stopiona rura podająca pellet - Heiztechnik\nstopiona rura podająca pellet\nStrona główna › Forum › Pomoc techniczna › stopiona rura podająca pellet\nTen temat ma 161 odpowiedzi, 11 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 3 lata temu przez Mateusz Żurek.\nOglądasz 161 odpowiedzi wątku\n14 października 2017 o 16:41 #36796\nJak to możliwe że w fabrycznie nowym kotle daspell lux gl 12 kW po spaleniu 90 kg pelletu stopieniu uległa plastikowa rura podająca pellet. Drzwiczki od pieca nie były otwierane nawet 1 raz. Interesuje mnie jaka może być tego przyczyna. Czy wpływ na taką sytuację mógł mieć zanik napięcia przez około godzinę?\n15 października 2017 o 01:03 #36805\nRura podająca pellet jest swoistym ostatnim zabezpieczeniem w przypadkach awaryjnych. Jeżeli kocioł był podczas pracy tzn. palił się pellet, to w momencie zaniku napięcia, przestaje działać wentylator i ogień może przedostać się do wnętrza podajnika nr 2 (wypełnionego pelletem. I to spowodowało stopienie rury podającej pellet. Swoją drogą warto czasem zajrzeć do wnętrza kotła (podczas postoju) i zobaczyć jak wygląda palnik, czy nie stworzyły się spieki.\n16 października 2017 o 12:58 #36874\nŁącznik elastyczny jest zabezpieczeniem przed cofnięciem się płomienia do podajnika. Płomień może cofną się do łącznika w kilku przypadkach:\n1) Brak odpowiedniego ciągu kominowego (zapchany komin lub nieprawidłowo dobrany komin). Kotły 5 klasy powinny być podłączane do kominów przystosowanych do niskich temperatur – wkłady stalowe.\n2) Zabrudzony wymiennik kotła – brak przepływu spalin.\n3) Niedziałające napowietrzenie kotłowni.\n4) Nadmiar szlaki na palniku – płomień odbije się od zalegającej szlaki.\n21 października 2017 o 00:26 #36991\nDziékujé za odpowiedź\nJeśli chodzi o komin to mam z wkładem ceramicznym, kocioł mam fabrycznie nowy więc 90 kg pelletu raczej nie zdążyło go zabrudzić, do kotłowni mam nawiew z 2 miejsc więc ta opcja też odpada, nadmiaru szlaki też nie stwierdzono. Najbardziej prawdopodobną opcją stopienia się rury doprowadzającej pellet wg. mnie jest to o czym napisał kolega Markus czyli w momencie zaniku napięcia pellet się normalnie palił ale wentylator już nie działał i nastąpiło cofnięcie płomienia. Jako że obecnie przebywam za granicą mam pytanie jaki UPS powinienem zamówić do mojego kotła? Na allegro jest ich duży wybór a ceny zaczynają się od 99zł.\n21 października 2017 o 01:11 #36994\nNie wiem czy sam UPS wystarczy. UPS podtrzymania napięcie powiedzmy kilka, kilkanaście minut. Jeśli w tym czasie kocioł przejdzie w stan postoju. To OK. Ale jeśli będzie jeszcze palnik pracował i UPS padnie. To mamy powtórkę z rozrywki. Najlepiej byłoby aby producent (kotła, palnika) przewidział łączność z UPSem i w sytuacji zaniku napięcia UPS daje sygnał i kocioł przechodzi do wygaszania. Ale to jest chyba przyszłość. Na chwilę obecną trzeba tak dobrać wielkość UPSa, aby wytrzymał cały cykl pracy palnika. Ale to nadal nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. Wystarczy aby zanik napięcia był podczas postoju kotła. Pompy trochę zuzyją energii UPSa i wtedy gdy kocioł rozpocznie pracę, UPS pada. Ale to już jest loteria. Najlepiej aby sterownik kotła reagował na sygnały z UPS.\n21 października 2017 o 01:23 #36998\nDziękuję Markus za odpowiedź. Dziwna to sprawa że fabrycznie nowy kocioł za niemałe zresztą pieniądze a sypie się że tak się wyrażę z powodu zaniku napięcia. Mieszkam akurat w okolicy gdzie raz na jakiś czas wyłączają zasilanie, zwłaszcza jak są wichury. UPS przy zaniku napięcia jeszcze przez chwile pozwoli popracować wentylatorowi i to da czas na wyłączenie kotła. Tak to widzę przynajmniej w teorii. Praktycznie zobaczę jak będę na miejscu. Z drugiej strony będę musiał się chyba wyposażyć w zapas tych rurek i będzie po sprawie.\n21 października 2017 o 19:39 #37001\nJeśli zasilanie awaryjne to tylko w postaci przetwornica + zewn. akumulator, bo te typowe komputerowe popierdółki mają za małą wydajność.\nPolecam to z czego sam korzystam od dłuższego czasu tj. Volt sinus pro 1000W (ma prostownik 20A, na wyjściu czysty sinus, AVR i optymalne potrzeby własne) do tego zapiąłem aku 100Ah i w zapasie 160Ah (poza całą kotłownią mam też podtrzymanie innych odbiorów).\nTobie mógłby wystarczyć 800W + 55Ah.\nCo do cofki płomienia to nie powinna ona mieć miejsca przy prawidłowym ciągu.\nPrzy motoreduktorze (na końcu stalowej rury) jest otwór – sprawdź czy przy rozpalaniu kotła nie wydostaje się nim dym.\n22 października 2017 o 22:20 #37023\nZanik napięcia spowoduje wyłączenie się podajnika i dmuchawy. Pellet dalej pali się na palniku, ponieważ komin zasysa powietrze przez wentylator. W przypadku poprawnego ciągu kominowego płomień kieruje się do wylotu palnika. Aby płomień się cofnął w takim wypadku musiałby nastąpić ciąg wsteczny w kominie – na przykład w przypadku podmuchów wiatru i niekorzystnie umiejscowionego komina względem kalenicy.\nWażną kwestią jest odpowiedni dobór komina do instalowanego kotła – nigdy odwrotnie. Tak jak pisałem wcześniej kotły 5 klasy mają bardzo niską temperaturę spalin (100-130 stopni C przy mocy nominalnej) więc współpraca ze standardowym kominem ceglanym lub ceramicznym może być utrudniona – duża pojemność cieplna takich kominów uniemożliwia nagrzanie się przewodu kominowego do temperatury roboczej. Komin cały czas jest zimny więc i ciąg kominowy jest bardzo mały.\n23 października 2017 o 11:01 #37043\nTo w takim razie jakie byłoby najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, włożenie stalowego wkładu do komina czy może coś innego?\n23 października 2017 o 15:09 #37047\nPisałeś, że masz nawiew z dwóch stron. Czy to jest nawiew w postaci zetki? Czy może inna forma kanału na zewnątrz?\n23 października 2017 o 17:38 #37055\nJeden nawiew mam w postaci wyprowadzonej rury pcv w podłodze obok pieca o przekroju fi 100która wychodzi na zewnątrz domu na wysokość stropu piwnicy a drugi mam w końcu kotłowni pod sufitem tez fi 100.\n24 października 2017 o 17:17 #37068\nCzy do wspomnianej przez Ciebie przetwornicy możliwe jest podanie napięcia z agregatu prądotwórczego (nie chińczyk) bez AVR uzyskując tym samym stabilne napięcie na wyjściu?\nCzy przetwornica ta współpracuje z tradycyjnymi akumulatorami samochodowymi, czy raczej stosować AGM?\n25 października 2017 o 10:54 #37073\nStosuje się akumulatory żelowe.\nOsobiście używam takiego zestawy, mogę go polecieć INV12-500W + A75Ah http://zasilacze-ups.com/inv12-500w-75Ah\npodtrzymuje 4 pompki, 1 siłownik, sterownik i piec Q EKO DUO 15 (silnik i wentylator) w zeszłym sezonie bez problemu podtrzymał piec 8 godzin.\nZastosowanie : Podtrzymywanie pracy pompek pieców CO i innych odbiorów wymagających czosto-sinusoidalnego zasilana awaryjnego w długim i bardzo długim czasie pracy awaryjnej.\nZasilacz ten idealnie sprawdza się przy ZABEZPIECZENIU PIECA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PANELI SOLARNYCH DO OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ, A TAKŻE KOMPUTERÓW, SPRZĘTU AUDIO / TV I WSZELKIEJ ELEKTRONIKI.\nNiemalże wszystkie zasilacze dostępne na rynku mają wbudowany mały akumulator (najczęściej 7-9 Ah), który ogranicza nas do zaledwie paru minut pracy przy pełnym obciążenu. Ponadto zasilacze wytwarzające czystą sinusoidę, która jest niezbędna do prawidłowej pracy pomp CO i silników mają odstraszającą cenę. Zasilacze ORVALDI z serii INVERTER zamiast małego wbudowanego akumulatora mają wyprowadzoną instalację pod zewnętrzny akumulator (max. 150Ah). Dzięki takiemu rozwiązaniu Twoja pompa CO może pracować przykładowo:\n27 października 2017 o 13:25 #37128\nJak parametry będą poza tolerancją (zakres regulacji: do min ok 150V i max do ok 270V) to zasilacz przejdzie na zasilanie bateryjne, więc bez różnicy czy będzie to z agregatu czy z sieci.\nDo pracy buforowej najlepiej agm / żel ze wzgl na charakterystykę rozładowania (przy większych prądach dłuższy czas pracy), w samochodach liczy się prąd rozruchu, co nie znaczy że nie będzie działał.\n2 listopada 2018 o 12:24 #41472\nOdgrzewam kotleta bo mam podobny problem. Zakupiliśmy piec DasPell DeLux 15kw i używany był tylko do pierwszego uruchomienia w celu sprawdzenia instalacji itp. Teraz przyszła niższa temperaturka więc zaczyna się „przepalać” i paliło się może około tygodnia nagle zaczął się zbierać dym w podajniku na pellet i piec nie mógł się rozpalić, wezwaliśmy Naszego hydraulika i wtedy właśnie się okazało, że przetopiło rurę w jednym miejscu zatem założył nową i ognia można dalej palić. Nie zakładałem już tej czołowej osłony bo zabrakło czasu ale rozpaliło się i palił się przez kolejne 4 dni i naglę wracam do domu na piecu alarm „przegrzanie palnika” zaglądam a tam rura przepalona i to zdrowo na długości około 40-50mm a w kotłowni siwo od dymu. Nie było zaników prądu ani podobnych sytuacji więc nie wiem co może być nie tak choć za pierwszym razem mogła to być wina zbyt długiej rury doprowadzającej tak w drugim przypadku absolutnie. Piec stoi w nowo wybudowanym domu wszystko według norm budowlanych. Proszę o jakąś radę itp. bo to jest niemożliwością aby ciągle paliła się rura gdy nie ma mnie w domu 🙁 Mamy zamontowany moduł internetowy więc w przypadku potrzeby podejrzenia ustawień można się zalogować i sprawdzić obecne ustawienia. Używany pellet Berlinek 6mm.\n2 listopada 2018 o 13:47 #41474\nOgień z palnika zamiast wchodzić do kotła, cofnął się w palniku i stopił łącznik elastyczny.\n1. Brak napowietrzenia kotłowni (brak Z-etki)\n2. Słaby ciąg kominowy.\n3. W rynnie palnika zebrało się dużo spieków\nSprawa jest poważna, bo przy braku napowietrzenia można się zaczadzić.\n2 listopada 2018 o 20:33 #41476\nTak jak kolega wyżej napisał… a sprawdzałeś co jakiś czas czy spada Ci pellet z palnika? znaczy spalony oczywiście? bo może dużo go zostaje a raczej spieków i poprostu się zapycha i płomień wraca i topi rurę… warto co jakiś czas zerknąć i wrazie coś zgarnąć z palnika ( ja u siebie tak mam niestety… ) u mnie jest to zapewne wilgotny pellet i poprostu takiego trochę spalonego zostaje i musze zgarniać co 3 dzień…\n2 listopada 2018 o 21:33 #41480\nA te piece nie mają zgarniacz szlaki?\nJeżeli mają to trzeba by sprawdzić czy działa. Ale przede wszystkim sprawdzić napowietrzenie kotłowni.\nA przy okazji jak już wystapi przepalenie sprawdziłbym co jest na palniku.\n3 listopada 2018 o 00:27 #41482\nNo u mnie jest coś takiego ale nie wypycha do końca…;/ cos tam na palniku zostaje…jutro cykne zdj to pokaze.\n3 listopada 2018 o 10:47 #41484\nOn nie ma apychac so końca tylko odetchnąć szlakę od zapalarka i wylotu powietrza.\nJak masz dużo szlaki to po pewnym czasie uda się ją zepchnąć z palnika.\n3 listopada 2018 o 17:19 #41488\nTo jest jakieś fatum :/ schodze do kotłowni aby zrobic zdj… a tu… rura przepalona… na palniku spiek twardy jak cholera… nie wiem… za mało powietrza??? ( 100%- 31 % , 50%- 30 , 30%-29% ) , nie wiem sam….\n3 listopada 2018 o 17:50 #41490\nSpodek robi się z wielu powodów.\nMarne paliwo, dużo pylu/piasku i innych śmieci oraz zbyt duży nadmuch.\nZ nadmuchem nie pokombinujesz. Music dać tyle aby płomień miał odpowiedni kor.\nPytanie dlaczego zgarniacz sobie nie radzi. Za rzadko się uruchamia?\nMoże sprawdz czy w sterowaniu ręczny da się go wysunąć. Jak się wysuwa to trzeba by najprawdopodobniej zmienić częstotliwość wusowania. Nie mam takiego palnika więc nie jestem w stanie powiedzieć jak to przestawić.\nU mnie jest palec zgarniajacy, który kręci się razem ze slimakiem w palniku więc często przegrani paliwo w czasie pracy.\n3 listopada 2018 o 19:36 #41493\n3 listopada 2018 o 19:36 #41495\n3 listopada 2018 o 19:38 #41497\nDokładnie Kolego u mnie też jest taki palec, który kręci się razem ze ślimakiem podajnika 2 czyli w palniku… myślę, że było to spowodowane przez brak zasilania, spojrzałem w sterowniku w zapis błędów i jest, że 28 października nie było 3 razy zasilania, więc zapewne piec pracował, nasypał pelletu i odcięcie zasilania powyłączało wszystko a pellet się palil, tylko tego nie zauważyłem wcześniej. odkręciłem tą rurę i odwróciłem poprostu 🙂 dziurę zakleiłem no bo nie mam innego wyjścia na razie 🙂 Ps. zajrzałem do komory z wyjściem na komin i kurde strasznie czarno tam ( sadza ). wrzucę zdjęcie… moim zdaniem tak nie powinno być. ;/\n3 listopada 2018 o 19:53 #41499\nTo wygląda jakby Ci się Pellet dusil na palniku.\nNa pewno masz z-tke lub inne napowietrzenie kotłowni?\nKomin ciągnie a nie cofa?\nMasz sprawną wentylację wywiewna?\nU mnie jak braknie prądu to paliwo się wypali ale nie cofnie się płomień gdyż komin nawr bez nawiewu ma wystarczający ciąg aby zastać spaliny.\n3 listopada 2018 o 20:16 #41501\nRobson wcześniej zdaje się pisał że nie ma Zetki. Czarna sadza oznacza za mało tlenu podczas spalania.\n3 listopada 2018 o 21:13 #41503\nTak, ale tu miał także awarię zasilania.\nPrzy poprawnym napowietrzenie kotłowni i choćby minimalnym ciągu komina taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.\nPomijając zaklajstrowanie palnika spiekiem, ale ma palec zgarniajacy, który cześć śpiewu powinien rozbić.\n3 listopada 2018 o 22:10 #41505\nPalec pomoze tylko w na wlocie paleniska, a dalej niestety moze budowac sie kalafior dowolnych rozmiarow, ktorego nic nie ruszy. Mozna by obnizyc max temp. palnika, tak zeby alarm generowal\n3 listopada 2018 o 23:09 #41511\nZetki nie mam niestety;/ napowietrzeniem kotłowni są dwa uchylone okna… to tyle niestety, tak myślalem,że ta sadza to z powodu braku tlenu… no ale ;/ ciąg kominowy raczej dobry, nawet nie wiem czy nie za duży bo jak sie pali to az buczy na wylocie… komin jest wysoki wiec jest ok. tak dumam, ze to przez ten brak zasilania raczej… troche nagaru mi na palniku zostaje ale go tak co 2 dzien zgarnialem… no zobaczymy co dalej bedzie… na pewno jakies napowietrzenie muszę zrobić… i tu pytanie… Piec stoi tyłem do sciany w której pasowało by zrobić napowietrzzenie wiec czy wystarczy? na tyle pieca?\n4 listopada 2018 o 00:28 #41513\nI’m bliżej pieca tym lepiej.\nMniej przeszkód na drodze do palnika i mniejsze prawdopodobieństwo, że kiedyś ją zastawisz.\n4 listopada 2018 o 00:34 #41515\nRobiłem testy jak miałem marne paliwo.\nNie czyściłem palnika przez tydzień i palec bardzo dobrze sobie radził że z wypycha iem szlaki z palnika.\nNa pewno nie poradzi sobie z każdym rodzajem szlaki. Może powstać taka, która będzie trzeba kilofwm kuć.\nWydaje mi się, że jackjj także robił taki test i także palnik sobie z jego paliwem radził.\nOczywiście lepiej częściej przeczyscic palnik niż liczyć, że się wszystko dobrze samo przeczyści.\n4 listopada 2018 o 03:12 #41519\no tych testach to pisałem parę lat temu, ale z dobrym paliwem było wtedy o wiele łatwiej – sam nadmuch często wystarczał,\na teraz skały przysłaniające 80% paleniska po 2-3 dniach palenia (tylko w strefie obrotu palca zostaje wolna przestrzeń) nikogo nie dziwią\n4 listopada 2018 o 11:55 #41530\nU mnie na palniku zostaje takie coś… lecz spiekiem to ciężko to nazwać… bo spiek to raczej taki twardy… a ja jak zgarniam to wszystko się kruszy… tak wygląda jakby pellet wilgotny był… Zetkę czy tam jakąś rurę to jakiej średnicy pyknąc? niestety u mnie to napowietrzenie wyszłoby z tyłu pieca ;/ tak jest zamontowany niestety…\n4 listopada 2018 o 13:31 #41532\nprzekrój 200mm2 lub rura okrągła fi 160mm, tu masz wszystko opisane w akapicie 'wentylacja’:\nco do słabej jakości paliwa i zapychania paleniska kalafiorami to trzeba ratować się większą ilością powietrza w stosunku do podawanego paliwa – jeśli wyjściowe nastawy nie są rozjechane to można to szybko osiągnąć przez zwiększenie czasu cyklu pracy (zacząć od wydłużenia o 2sek i poobserwować)\n4 listopada 2018 o 15:17 #41535\nDokładnie, popodnosiłem na każdym stopniu powietrze o jakies 2 % i popatrzę 🙂 tylko czy to napowietrzenie spełni swoją funkcje skoro będzie za piecem 🙂 no ale zobaczymy 🙂\n4 listopada 2018 o 17:09 #41537\nlepsze jakiekolwiek niż żadne;\nod pieca do ściany ile jest przerwy? w kanałach i łącznikach wybór jest spory, więc w ostateczności wykręcisz jakąś 'mijankę’\n4 listopada 2018 o 22:19 #41543\nPiec stoi tyłem do Sciany i jest jakieś 0,5m przestrzeni….\n5 listopada 2018 o 00:15 #41551\nU mnie z-tka jest na przeciwko pieca ale palnik jest pod pojemnikiem na Pellet I zaciąga owietrze z pod siebie.\nPrzeważnie mam jeszcze parę worków pelletu leżących na drodze między z-tka a piecem, z tym, że zawsze zostawiam tunel przy ścianie aby nie blokować przepływu powietrza.\nU ciebie palnik pewnie jest w dolnych drzwiczkach pieca więc nawiew będzie po drugiej stronie.\nWedług mnie to powinno wystarczyć. Powietrze rozplynie się po pomieszczeniu i zostanie zaciągnięte przez palnik.\nEwentualnie możesz przeciągnąć rurę pod sufitem i zejść gdzieś przed piecem.\nNie wydaje mi się aby było to potrzebne.\nPytanie na co będzie wiało zimne powietrze?\nChyba nie zamarznie ci coś z tego powodu.\nNa szybko rzuciłem okiem do wszystko wiedząc ego wujka Google i w sumie nie znalazłem informacji na temat gdzie powinna wychodzić taka wentylacja.\nW sumie czy to ma znaczenie gdzie wyleci powietrze do kotłowni? Puki jest w stanie swobodnie rozplynać się po pomieszczeniu to lokalizacja wylotu nie powinna mieć większego znaczenia.\n5 listopada 2018 o 03:57 #41553\nNapowietrzenie dużo daje ważne żeby było do pomieszczenia w którym chodzi kocioł i nie może być wykorzystywana do takich celów kratki wentylacyjne\nJa mam w ścianie zewnętrznej otwór pod samym dachem i stamtąd idzie rura 300 mm w dół za kotłem wszytko dziala idealnie\n5 listopada 2018 o 11:46 #41555\nCo do mojej sytuacji piec chodził normalnie około miesiąca dopiero później zaczęło topić rurę. Piec mam ustawiony prawie na wprost komina więc napowietrzenie jest z tyłu pieca dodatkowo przy suficie jest dodatkowa wentylacja. Ciąg kominowy jest dobry i mam mechanizm samoczyszczący jednak co jakiś czas zaglądam i nie widziałem aby tworzyły się jakieś mega spieki owszem czasem jakiś mały spiek jest ale to raczej sporadycznie. Obecnie palimy berlinkiem 6mm ale sama rura tania nie jest więc nie chcę jej co jakiś czas wymieniać tym bardziej, że mam moduł internetowy po to by sterować piecem a nie doglądać czy już jest alarm ;/ W celu sprawdzenia parametrów pieca tak jak pisałem można się zalogować za pomocą moduły i podejrzeć. Piec wstawiony jest w nowo wybudowany budynek więc nie sądzę aby było coś nie tak postawione 🙁\n5 listopada 2018 o 12:05 #41563\nMoże i racja, że obojętnie gdzie ale oby było napowietrzenie 🙂 zrobię jakby obok pieca i tyle 🙂 rurę sporego przekroju i niech siedzi 🙂 będę miał metr do kucia :/ beton z kamieniami 😀 już się boję 🙂 no ale zrobić trzeba. Zimne powietrze wchodziło by obok pieca więc nic nie zamrozi raczej 🙂 PS. robic poprostu otwartą rurę tak? nie tam, że na końcu jakąś kratkę czy coś? czy poza budynkiem mozna kratkę nałożyć?\n5 listopada 2018 o 12:20 #41565\nRura na przelot będzie wychładzać pomieszczenie, więc najważniejsze to wykonanie kanału typu Z, z którego będzie zaciągane powietrze podczas pracy kotła\n5 listopada 2018 o 12:57 #41569\nDokładnie jak kolega wyżej napisał na zewnątrz wyjdź u góry a w kotłowni daj rurę do dołu żeby nie chłodzić pomieszczenia.\n5 listopada 2018 o 15:50 #41573\nNa zewnątrz możesz założyć czerpanie powietrza z siatka wewnątrz aby ci nic nie weszło ta rurą.\nNa przyklad coś takiego\n5 listopada 2018 o 16:09 #41576\nDobrze, a podrzuci ktoś z was zdjęcie jak to u was wygląda mniej więcej?:)\n5 listopada 2018 o 16:20 #41578\nto co kupisz na wlot i wylot to już kwestia gustu – na zewnątrz daj cokolwiek z nierdzewki (jeden przykład podał kolega wyżej), a od środka styknie najtańszy plastik\n5 listopada 2018 o 16:40 #41580\nOd wewnątrz nie mam nic. Rura fi 160 przykre ona do ściany i zakończona kolanem 90 stopni.\nBędę w domu to zrobię zdjęcie.\n5 listopada 2018 o 16:58 #41582\nNie ważne jak zrobisz ważne aby było jakieś załamanie żeby powietrze bezpośrednio nie dmuchało ci do pomieszczenia. Na zewnątrz domu do elewacji przykręć jakąś kratkę żeby robactwo się nie pchało puść rurę/prostokąt do wewnątrz budynku i w dół po ścianie walnij sobie kanał wentylacyjny nawet 110×110 i na dole wlot i po robocie 😉\nA co z moją sytuacją ktoś ma pomysł bo tak jak pisałem wszystko sprawdziłem i jest niby OK a turę stopiło 2 razy ;/\n5 listopada 2018 o 17:16 #41584\nwrzuć tu wykres z econeta i listę alarmów z dnia, w którym nastąpiło stopienie – pytanie od razu, czy w zasobniku nie zrobił się lej? tzn zabrakło wtedy paliwa?\n5 listopada 2018 o 19:29 #41586\nDobra Pany… a wysokość jakaś jest określona??? na jakiej zrobić dziurę?:)\n5 listopada 2018 o 19:52 #41588\nZ tego co czytałem z-tka dla kotłowni na poziomie parteru powinna wychodzić na zewnątrz na wysokości 2m a w środku kończyć się jakieś 30cm nad podłoga.\nDla piwnicy będzie trochę inaczej. Znaczy na zewnątrz będzie gdzieś ponad gruntem ale w piwnicy nadal będzie się kończyć na poziomie 30cm nad podłoga.\nChodzi o to aby zama z-tka miała około 2m długości. Z punktu widzenia samego napowietrzenia długość z-tki nie powinna mieć znaczenia, dziura w ścianie też spełniła by to zadanie, tu chodzi o wwiewanie zimnego powietrza oraz to, że ciepłe powietrze idzie do góry i będzie przeciwstawiać się zimnemu napływającemu do pomieszczenia.\nW teorii powinno to spowolnić wychładza nie kotłowni.\n5 listopada 2018 o 21:51 #41590\na otwierał kolega link, który podałem w poście:\nczarno na białym jest wszystko opisane…\n5 listopada 2018 o 23:19 #41595\nU mnie z-tka wygląda następująco.\n6 listopada 2018 o 09:20 #41599\nMogę prosić dokładnie z tym wykresem co i jak ?? Jeśli chodzi o alarmy nie było żadnego do czasu przetopienia rury bo wtedy wywaliło „przegrzanie palnika” a paliwa pełny zasobnik więc również odpada.\n6 listopada 2018 o 09:42 #41601\nW Econecie masz zakładkę Historia danych. Możesz wyświetlić w postaci wykresu dane maksymalnie za okres miesiąca. A pod wykresem możesz włączać lub wyłączać różne parametry. Głównie temperatury, moc, poziom paliwa itd. Spróbuj przeanalizować okresy przed stopieniem się rury. Wykres możesz zapisać do pliku.\n6 listopada 2018 o 09:51 #41603\nW Econecie masz zakładkę Historia danych. Możesz wyświetlić w postaci wykresu dane maksymalnie za okres miesiąca. A pod wykresem możesz włączać lub wyłączać różne parametry. Głównie temperatury, moc, poziom paliwa itd. Spróbuj przeanalizować okresy ptzed stopieniem się rury. Wykres możesz zapisać do pliku.\nOK dzięki po robocie sprawdzę to i ewentualnie wrzucę na forum do weryfikacji.\n6 listopada 2018 o 19:35 #41613\nOoooo no to już mam zarys 🙂 a tak patrze na zdj… i powiedz mi jak się sprawdza separator od karchera? bo to chyba to nie ? przydaje się do takiego pieca?\n6 listopada 2018 o 19:35 #41618\n6 listopada 2018 o 20:03 #41616\nNiestety słabo się sprawdza.\nPopiul jest tak drobny, że przechodzi przez siatkę w separatorze i leci dalej zapychajac filtr lub worek w odkurzacz.\nTen separator świetnie sprawdza się przy kominku, choć teraz stosuje odkurzacz do kominka z czyszczeniem filtra.\nPróbowałem go także używać do pieca ale strasznie szybko zapychal się filtr.\nW sumie u mnie działa wygarniecie/wybranie wiekszości popiołu szufelką, omiecenie kotła plastikowa zmiotka (na w miarę chłodnym piecu) i dopiero na końcu zebranie resztek odkurzaczem.\nSą odkuzacze, które mają dodatkowy filtr materiałowy i wydaje się to lepsze rozwiązanie. Łatwiej to wtrzepać ale wydziela to mega chmurę ciemnego pyłu co może niektórym przeszkadzać.\nNajpierw proponuję spróbować narzędzi dołączonych do pieca i może jakiejś taniej zmiotka i metalowej szufelką do węgla.\nJak chcesz odkuzacz to raczej mega tani z czyszczeniem filtra.\n6 listopada 2018 o 20:03 #41622\n6 listopada 2018 o 21:13 #41620\nNie no używam narzędzi od pieca rzecz jasna 🙂 ale tak o odkurzaczu myslałem, że może to być dobry pomysł bo więcej wybierze i z takich zakamarkóe gdzie szufelka np cieżej jest 🙂 no ale jakoś sobie radzę 😀 dzieki\n6 listopada 2018 o 21:13 #41626\n6 listopada 2018 o 21:59 #41624\nWybrać wybierze, tylko według mnie lepszy jest odkurzacz dedykowany do drobnego pyłu z czyszczeniem filtra.\nTylko jak będziesz miał gorący popiół to lepiej nawet resztki zostawić niż wciągać odkurzacze.\nNa szybko coś takiego znalazłem. https://www.arcotech.pl/pl/p/Odkurzacz-do-kominka-20L-Transa-Electronics/362?gclid=Cj0KCQiAlIXfBRCpARIsAKvManwV9NHMMNS91RvNKDlM6bu48zOsQlU1GWDn6x-1a-5MXlckx9_QGP8aAnTlEALw_wcB\nWydaje się, że ten dodatkowy filtr wtorkowy będzie łatwiej wyczyścić choć nie widzę aby ten odkurzacz miał funkcje czyszczenia filtra.\n6 listopada 2018 o 21:59 #41630\n7 listopada 2018 o 10:07 #41639\nPrzeanalizowałem wykresy i powiem, że według mnie jest wszystko w normie ;/ poziom paliwa tylko nie będzie mówił prawdy bo nadal nie skalibrowałem bo nie do końca ogarnąłem jak ;/ wczoraj założyłem nową rurę i od wieczora się pali zobaczymy jak długo ;/\nPytanko bo czasem jak jest mniej pelletu niż połowa podajnika to potrafi się trochę zadymić podajnik czym to może być spowodowane ??\n7 listopada 2018 o 10:07 #41644\n7 listopada 2018 o 10:37 #41643\nAby regulator pokazywał mniej więcej poziom paliwa, trzeba zrobić dwie, no może 3 rzeczy bezpośrednio przy kotle i regulatorze:\n1. w parametrach serwisowych ustawić pojemność zasobnika w kg. Jak wchodzi 6 worków to 90 kg\n2. zasypać cały zasobnik pelletem\n3. ustawić pokrętło regulatora aby na wyświetlaczu pokazywał poziom paliwa i wtedy wcisnąć je, wyświetli się pytanie czy ustawić ilość na 100% i nacisnąć TAK\nTa pierwsza czynność, powinna być wykonana po zmianie pelletu i sprawdzeniu ile rzeczywiście wchodzi do zasobnika.\nJeżeli chodzi o dymienie z zasobnika.\nKlapa zasobnika powinna być zamknięta podczas pracy. Niektóre kotły innych producentów posiadają nawet czujniki otwarcia klapy i przerywają nadmuch przy jej otwarciu podczas pracy. Chyba w DTR HT gdzieś czytałem, aby nie dopuszczać do zbyt małego poziomu paliwa w zasobniku.\nTakie dymienie może sugerować, że jednak coś jest nie tak z ciągiem w kominie. Czy to dymienie ma miejsce podczas rozpalania i na początku pracy, czy też w trakcie jak kocioł pracuje na 100%?\n7 listopada 2018 o 10:37 #41648\n7 listopada 2018 o 11:18 #41647\nNie bardzo się przyglądałem bo to człowiek zaganiany ale np. dzisiaj jak rano przed robotą byłem dosypać pellet to piec był na postoju a po otwarciu klapy w środku było trochę zadymione ale wydaje mi się, że raz czy dwa zadymiło przy rozpalaniu również.\nDziękuje za instruktaż kalibracji dzisiaj postaram się to ogarnąć 🙂\n7 listopada 2018 o 11:18 #41652\n7 listopada 2018 o 12:13 #41651\nU mnie nigdy przez dwa lata użytkowania, nie miałem zadymienia w zasobniku, również kiedy był praktycznie pusty.\nMam Z-etką o średnicy 160 mm, Komin z wkładem 150 mm ale powyżej 10m.\nProblem u Ciebie jest chyba z za małym ciągiem, który może być spowodowany przytkaniem w wymienniku lub w samym kominie albo masz za małe napowietrzenie.\nZastanawiam się nad jeszcze jednym powodem. Czasem pracy podajnika nr 2. W moim regulatorze mam ustawione 115% (jest to ustawienie zwiększające czas prac tego podajnika). Dlaczego o tym piszę. Jak kiedyś nagrywałem sobie proces rozpalania, to zauważałem, że przy podawaniu paliwa do rozpalania, cześć pelletu pozostała na ślimaku podajnika. Nie wiem jak wygląda dalej podawanie pelletu podczas normalnej pracy, ale nie ma żadnego problemu z zadymieniem. Może jest tak, że jak pellet został na ślimaku i to w końcu zajął się ogniem przy wysokiej temperaturze w palniku. Ale to takie dywagacje. Może Serwis HT coś doradzi w tym temacie.\n7 listopada 2018 o 12:13 #41656\n7 listopada 2018 o 13:21 #41655\nCo znaczy, że jest w normie? Podstawowa informacja to na jakim etapie dochodziło do przekroczenia temp. praca/wygaszanie ? jak problem pojawia się przy rozpalaniu to zweryfikuj nastawy\nW komin kolega zaglądał ? jest czysto? spaliny mają drożny wylot?\n7 listopada 2018 o 13:21 #41660\n7 listopada 2018 o 13:46 #41658\nKomin czysty sprawdzany co do nastawów to właśnie na to liczę, że ktoś może zweryfikował by to bo ja jestem w tym laik mogę powiedzieć jedynie co mam i jakie mam a jak nastawić aby było w miarę OK to nie mam pojęcia mam ustawione tak jak przyszło lub tak jak hydraulik ustawił jako dobre.\nA propo komina wydaje mi się, że jest OK bo przykładając rękę do nawiewów powietrza wieje jak ma być ;/ wydaje mi się, że najpewniej było by zacząć od poprawnych nastawów ale na tym się niestety nie znam ;/\n7 listopada 2018 o 13:46 #41665\n7 listopada 2018 o 13:53 #41662\nA możesz przesłać zdjęcia wykresów z Econetu, z wybranymi: tryb pracy, temp. kotła, temp podajnika, temp. mieszacza.\nz okresu poprzedzającego awarię i np z ostatniej doby.\nJak masz wykres to druga ikonka z prawej strony nad wydrukiem to zapis na dysk albo pliku CSV, albo zdjecia.\n7 listopada 2018 o 13:53 #41668\n7 listopada 2018 o 14:03 #41666\nU mnie także taka sytuacja się nie zdarzyła.\nJedyne co się zdarzało to mgiełka dymu w kotłowni ale to zdarzało się tylko w lecie i spowodowane było nie uszczelnionym połączeniem pieca z kominem.\nJak uszczelniłem połączenia to sytuacja się nie powtórzyła.\nDość często także doprowadzam do prawie opróżnienia pojemnika więc to nie jest problem.\nMarkus, tak jak piszesz. To jest raczej problem z ciągiem komina.\n7 listopada 2018 o 14:03 #41672\n8 listopada 2018 o 12:46 #41674\nW załączniku zdjęcie, pliku csv nie można dodać do załącznika ewentualnie mogę wrzucić gdzieś na zewnętrzny serwer. Przepalenie rury nastąpiło 01-11-2018 popołudniu bodajże.\n8 listopada 2018 o 12:46 #41675\n8 listopada 2018 o 12:53 #41679\nW załączniku zdjęcie. Przepalenie rury nastąpiło 01-11-2018 popołudniu bodajże.\nJest źle. Zobacz na temperaturę podajnika przed 1 listopada . Blisko 100 stopni !!!!\nU mnie temperatura nie przekracza 40 stopni.\nKoniecznie sprawdź rzeczy o których pisałem wcześniej\n8 listopada 2018 o 12:53 #41682\n8 listopada 2018 o 13:39 #41681\nTemperatura podajnika poszła na taką wartość ze względu pewnie na przetopienie już rury która stopiła się na palenisko i 3mała temperaturę bo to przecież plastik. Dla świętego spokoju zawołam kominiarza niech sprawdzi ciąg w kominie.\n8 listopada 2018 o 13:39 #41687\n8 listopada 2018 o 13:44 #41684\nRura się przetopiła, bo była za wysoka temperatura podajnika.\nCzujnik temperatury nie jest w rurze, tylko w podajniku.\nStopiony plastik mógł spaść na podajnik (ślimak) i tam się przykleić, warto byłoby sprawdzić, poprzez choćby zdjęcie rury i zaświecenie w otwór, którym wpada pellet.\nPrzez okres poprzedzający awarie i teraz, po 6 listopada, temperatura podajnika przekracza 75 stopni.\nCały czas jest źle – przed i po awarii.\n8 listopada 2018 o 13:44 #41691\n8 listopada 2018 o 14:08 #41688\nSpoko rozumiem o co chodzi dlatego zawołam kominiarza żeby w 100% wykluczyć komin i pójść w innym kierunku jak co.\n8 listopada 2018 o 14:08 #41694\n8 listopada 2018 o 18:24 #41711\nna wykresie za duży zakres danych, więc ciężko odczytać, ale zobacz czy stopienie nie powstało przy wygaszaniu;\ntak czy inaczej jak już pisał Markus są za wysokie wartości;\nustaw alarm wysokiej temperatury podajnika na 55C – będziesz miał czas (o ile będziesz na miejscu), żeby oszczędzić łącznik elastyczny;\nwrzuć tu wykres obejmujący dane dobowe z dnia 1.11. (temp. kotła, podajnika, nadmuch)\n8 listopada 2018 o 18:24 #41720\n8 listopada 2018 o 18:55 #41715\nMożna jeszcze przeglądać historie i sprawdzić czy dawniej też była taka temperatura podajnika.\nCzy to jest nowa sytuacja na przykład związana z nowym paliwem. Czy zawsze tak było.\nTak czy inaczej napisz co powiedział kominiarz.\n8 listopada 2018 o 18:55 #41724\n9 listopada 2018 o 09:19 #41731\nWykres postaram się wrzucić dzisiaj popołudniu natomiast z kominiarzem trochę problem bo co dzwonie na usługi to przyjadą jak będą mieli co najmniej 3 kominy w okolicy bo tak im się nie opłaca to może w połowie miesiąca nosz aż myślałem, że wiązanka pójdzie jak nic….\n9 listopada 2018 o 09:19 #41739\n9 listopada 2018 o 10:15 #41736\nPoszukaj w internecie cechu kominiarzy z twojej okolicy i do nich zadzwoń.\nMoże będą w stanie ci pomóc.\nJa u siebie zadzwoniłem do pierwszego z brzegu kominiarza i nakierował mnie na cech i bez problemu przyjechali.\nW ostateczności możesz zainwestować w tani anemometr i sprawdzić samemu jak to u ciebie wygląda.\nSzału nie robi ale przepływ powietrza mierzy.\n9 listopada 2018 o 10:15 #41743\n9 listopada 2018 o 10:27 #41740\nDzwoniłem do kilku i niestety każdy twierdzi, że na jeden komin mu się nie opłaca nawet jak chcę dopłacić za dojazd ;/ Co do anometru jak z pomiarem w miarę wiarygodny ?? Bo jestem w stanie kupić nawet nieco droższy ale taki, który będzie pewny 😉 bo planuje jutro rano wejść na komin i zajrzeć do środka to ewentualnie bym sprawdził anometrem.\n9 listopada 2018 o 10:27 #41748\n9 listopada 2018 o 10:45 #41747\nWiesz jak to jest z tanim sprzętem.\nNa pewno nie ma certyfikatu ale jakieś tam parametry techniczne powinien trzymać.\nJa tego używam tylko do stwierdzenia czy ciąg jest i pi razy drzwi jaki on jest i tyle.\nJak masz użyć go raz to nie przepłacałbym.\nJak zamierzasz bawić się dronami, latawcami czy czymś innym latającym to bym zainwestował w coś lepszego ale nadal w granicach rozsądku.\nPrawda jest taka, że pomiar na oko możesz zrobić za pomocą papierosa czy innego źródła dymu czy nawet popiołem z pieca (tym drobniutkim).\nNie pokaże ci to jaki masz ciąga ale będziesz widział czy w ogóle coś ciągnie.\nU mnie jak czyszczę piec to podnoszony pył, te najdrobniejsze frakcje, są dość dobrze zasysany do komina.\n9 listopada 2018 o 10:45 #41756\n9 listopada 2018 o 10:57 #41751\nNo nic spróbuje sprawdzić to samemu i czekać na kominiarza bo innego wyjścia nie mam a palić trzeba zacząć bo niedługo mrozy zawitają ;/\n9 listopada 2018 o 10:57 #41760\n9 listopada 2018 o 16:02 #41763\nA mam jeszcze pytanie mam ceramiczny komin ale nie mam na szczycie komina nic czy ten osłonnik do wiatru coś by więcej dawał ??\n9 listopada 2018 o 17:29 #41765\nJaki masz wysoki komin?\nO jakiej średnicy?\nPodczas postoju kotła, powinieneś czuć delikatne zasysanie powietrza przy kartce wentylatora.\n11 listopada 2018 o 21:19 #41792\nKurde wysokości nie wiem trzeba by zmierzyć pi razy drzwi ale dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym a średnica komina 200\n12 listopada 2018 o 00:02 #41794\nWeź chwyć lusterko albo telefon w rękę i masz coś takiego jak drzwiczki wyczystki, przez które można zrewidować komin… zaczyna się od najprostszych spraw;\ntak samo odcinek od kotła do trójnika komina można sprawdzić;\nPrzy napowietrzonej kotłowni i drożnym kominie powinieneś raczej walczyć z za dużym ciągiem, a nie jego brakiem, ale jak chcesz czekać na kominiarza to Twój wybór.\n12 listopada 2018 o 00:03 #41796\nCzy sprawdziles czy jest ciąg przy wentylatorze podczas postoju.\nMożesz również dać wykresy temperatur, zwłaszcza kotła i podajnika ale za okres 1- 2 cykli kotła (2-3 godziny)\n12 listopada 2018 o 11:39 #41798\nTelefon z selfiestick-iem działa perfekcyjnie.\n12 listopada 2018 o 12:32 #41800\nKomin sprawdzałem i rurę też aż w szoku byłem bo zero okopcenia jak nowe. Na kominiarza nie czekam bo nie mam czasu powoli sprawdzam co mogę jednak kocioł parę dni nie chodził bo prostu za gorąco było 😀 ale dzisiaj uruchamiać będę ponownie.\n12 listopada 2018 o 15:25 #41802\njak już wiadomo, że sam komin jest drożny to przyjrzyj się jeszcze zestawowi płomieniówek (drożność kanałów/czystość), obniż jeszcze maksymalną temp. palnika w menu serwisowym i obserwuj;\n12 listopada 2018 o 16:49 #41804\nWitam. Panowie, wracając do napowietrzenia kotłowni. Ponieważ musze zrobić zetkę w piwnicy, lecz tak popatrzyłem i za piecem nie mam za bardzo gdzie zrobić;/ rury, kable ;/. Pomyślałem o swoim starym kominie… jakbym wywiercił w nim taką wiekszą dziurę i umieścił np jakąś rurę większą, lub wentylator to czy zda to egzamin? komin od palnika jest jakieś 3 metry :/\n12 listopada 2018 o 17:46 #41806\nJezeli zatkasz komin od góry i masz gdzie wywiercic dziurę na zewnątrz, tak z 2 metry od ziemi to powinien się nadać.\nInaczej komin zachowa się jak komin i będzie wyciągać powietrze z kotłowni.\nWentylator będzie stałe pompowal powietrze a nie o to ci chodzi.\nZtka ma podać powietrze wtedy jak pięć pracuje. W postoju ma blokować wwiwlewanie zimnego powietrza do kotłowni.\nInna spraw to to, że mechaniczna wentylacja nawiewna lub wywiewny jest niedopuszczalna w kotłowni z piecem z otwartą komora spalania.\nWyczytałem gdzieś, że można zastosować mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewna zablokowaną ale spodziewam się, że tu będą problemy z doborem wentylatorów.\nCzy ten stary komin nadal działa? Jest niezaslepiony i może zaciągać powietrze z kotłowni powodując, że nowy komin zaczyna cofać?\n12 listopada 2018 o 19:41 #41808\nCześć. Stary Komin posiada dwa ” szyby ” pod jeden jest podłączony stary Piec „śmieciuch” poprostu czopuch włożony w komin a drugi szyb to podłączona jest jakby wentylacja np z łazienki kratka. i pomyślalem aby stary piec odstawić i w miejsce co czopuch był podłączony to zrobic większą dziurę… ale w sumie teraz sie zastanowiłem nad tym, że on wyciąga 🙂 sam w sobie 🙂 Czyli np podłączenie wentylatora odpada? nie wepchałby powietrza z góry? Komin jest dość wysoki bo dom jest pietrowy z wysokim Strychem…\n12 listopada 2018 o 19:48 #41810\nNiestety nie mam miejsca co by mu zrobic otwór na wysokości 2m ponieważ komin stoi w środku 🙂 domu 😀\n12 listopada 2018 o 20:47 #41814\nWedług mnie nie będzie to poprawnie działać.\nWentylator będzie walczył z naturalnym ciągiem komina, który jeszcze się wzmoże wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz.\nTen komin może Ci jeszcze zwiększyć problem. Na pewno będzie zabierał masę powietrza z kotłowni. Swoją drogą to on może być źródłem twojego problemu.\nTen komin może mieć większy ciąg niż komin pieca na Pellet i dlatego cofa ci się płomień do palnika.\nWeź może do testu zatkaj stary komin aby nie zabierał powietrza z kotłowni.\nOczywiście napowietrzenie jest niezbędne.\n12 listopada 2018 o 20:56 #41816\nAle masz jakąś ścianę wychodząc. Na zewnatrz?\nAlbo jak to jest piwnica to można odkopac kawałek fundamentu zrobić coś w tym stylu\n12 listopada 2018 o 22:01 #41820\nNie Nie Kolego nie trzeba robić czegoś takiego 🙂 bo można zrobić zwykłą zetkę tylko musze jakoś ogarnąć tam miejsce 🙂 między rurami itp 🙂 i co gorsze fundament ma ponad metr grubości i jest to cement z kamieniami ;/ więc roboty uuuu…. a młotem pneumatycznym nie bardzo ;/\n12 listopada 2018 o 22:03 #41822\nStary Piec jest podłączony do tego komina i pozamykany to raczej nie powinien zabierać tego powietrza tak dużo. No neistety pozostaje mi zwykłe wykonanie Zetki, i muszę jakoś to ogarnąc 🙂\n14 listopada 2018 o 21:39 #41856\nU mnie okazało się że było za małe napowietrzenie kotłowni, mam zetkę fi 100 i wywietrznik z takim samym fi i jest to niestety za mało, Aby nie mieć problemów przy rozpalaniu pieca uchylam ewentualnie otwieram okno i wszystko jest w porządku. W planach mam zrobienie zetki i wywietrznika fi 160.\n18 listopada 2018 o 15:50 #41890\nWracam do tematu, ponieważ dalej nie wiem czy wysoka temperatura podajnika to wina napowietrzenia kotłowni. Zrobiłem test może nie adekwatny ale według mnie jakoś miarodajny tzn. piec stoi w małej kotłowni z oknem jednak nie uchylnym ale mam tam drzwi na dwór, którędy wnoszę opał. Kotłownia graniczy z garażem do których również mam drzwi ognioodporne i potem brama garażowa 4,5m. Test polegał na otwarciu drzwi od kotłowni od samego rana do południa aby dostarczyć więcej powietrza natomiast po południu zrobienie jeszcze większego przewiewu otwierając drzwi do garażu oraz bramę garażową. Wynik był niezmienny tzn. pomimo dużego przepływu powietrza temperatura podajnika ani razu nie spadła poniżej 60 stopni. Zatem czy wysoka temperatura podajnika jest na pewno skutkiem za słabego napowietrzenia kotłowni ?? Komin jak już wcześniej wspominał sprawdzałem sam i cuk ma jak cholera ;/ Rura niestety się nadal przepala co może być jeszcze przyczyną i jak to sprawdzić ??\n18 listopada 2018 o 16:49 #41894\nMoże te drzwi od kotłowni zostaw otwarte skoro masz okno nie uchylne. Ja mam olbrzymią kotłownie i jak nie uchyle okna to przy rozpalaniu mam pełno dymu. Mam wywiertznik i zetke po 100 mm.\n18 listopada 2018 o 17:15 #41898\nTo zostaje Ci parę możliwości.\nMarne paliwo produkujące masę szlaki. To byś zauważył na palniku.\nWadliwy czujnik temperatury ale wtedy by ci się rura nie przepalała.\nJak byk cofa ci płomień do podajnika, czyli musi się odbijać i wracać lub następuje odwrócenie ciągu komina. Jak masz zakończony komin? Może wiatr wpada, choć to by było dziwne.\n18 listopada 2018 o 20:02 #41900\nKrzysztof, możesz przesłać z Econeta wykresy kilku cykli z temperaturami m. in. kotla, podajnika\n18 listopada 2018 o 21:03 #41904\nDrzwi mam mieć ciągle otwarte to zaproszenie dla złodziei więc to odpada. Dymić mi się tak nie dymi tylko czasami w podajniku. Palimy berlinkiem więc myślę że to dobry pellet z czego jest mało popiołu i brak szlaki. Co do komina też tak myślałem dlatego pytałem wcześniej o oslonnik wiatru czemu to służy i czy ma tu rację bytu. Wykres jakiś czas temu dawałem ale mogę wrzucić z tego weekendu.\n18 listopada 2018 o 21:35 #41906\nMI Berlinie odradzali gdyż tam mogą być resztki z produkcji parkietu jak kleje itp.\nNie pamiętam kto mi ją odradzał. Serwis albo mój monter.\nNajlepiej trzymać się firm głównie zajmujących się produkcją pelletu a nie jako sposobu zagospodarowania odpadów.\n18 listopada 2018 o 22:58 #41908\n„Niefortunne sytuacje mogą dotyczyć przerwy w dostawie energii elektrycznej, doboru skrajnie niewłaściwych nastaw palnika i układu podającego (czasu podawania, przerwy oraz mocy dmuchawy), wystąpieniu nieszczelności wynikających z błędów montażowych lub konstrukcyjnych, zaniedbań użytkownika oraz stosowania paliwa i dodatków o niewłaściwych parametrach.”\nMoże coś podpowie Ci\n18 listopada 2018 o 23:09 #41910\nPytanie jak czysto czyścisz palnik jego tace czy nie ma na niej spiekow ? Spieki powodują zapchanie drożności i mogą powodować cofanie płomienia ….Czego używasz do czyszczenia ? Czy masz odkurzacz do tego celu ? CZy podczas czyszczenia palnika nie wrzucasz jakiejs ilości pelletu do wnętrza palnika co może powodować zapalenie a przez to topienie rury czy tez cofanie się płomienia ?\nCzy dzwoniłeś do serwisu żeby sprawdzili Twoje nastawy ?\n18 listopada 2018 o 23:27 #41912\nMi akurat Berlinka polecało bardzo dużo osób go używających właśnie ze względu na brak spieków i małą ilość popiołu co powinno świadczyć o jego bardzo dobrej jakości co również potwierdza podwójna certyfikacja.\nPrzerw w zasilaniu brak przynajmniej od początku jego pracy gdy instalacja jest już w 100% wykonana i sprawna. Zaniedbań ze swojej strony nie widzę, ponieważ często doglądam piec i go czyszczę. Błędów montażowych też nie widzę piec skręcony i podokręcany jest poprawnie, instalacja wykonana rzetelnie ogólnie wszystko na wysokim poziomie wykonania. Błędów konstrukcyjnych również nie widzę choć na tym się tak nie znam aby to w 100% stwierdzić… Natomiast co do nastawów to tego właśnie nie jestem pewny dlatego piszę na forum z myślą, że ktoś podpowie co i jak. Piszę również tutaj bo sądzę, że serwisanci również na forum zaglądają natomiast jeśli nie to zadzwonię o dobranie poprawnych parametrów tym bardziej, że mogą to uczynić zdalnie jednak chciałem najpierw poznać wszystkie opinie bo powiedzą mi zapewne, że powodów może być dużo.\nPiec czyszczę średnio co 4 dni jednak codziennie do niego doglądam, ponieważ graniczy z garażem oraz moim składzikiem narzędzi 😉 Jak już wcześniej pisałem spieków brak. Do czyszczenia pieca używam łopatki natomiast do końcowego czyszczenia odkurzacza do popiołu. Podczas czyszczenia nie wrzucam niczego co by mogło powodować ropienie rury.\nDodam, że berlinkiem palą również moi rodzice, którzy w tym roku wymienili „kopciucha” na piec z podajnikiem na pellet jednak na DEFRO. U nich takiego problemu nie ma a posiadają mniejszy i starego typu komin, a pellet zamawialiśmy teraz wspólnie.\nProszę powiedzieć gdzie mam dzwonić i co powiedzieć aby dobrano mi odpowiednie parametry ?? Czy przez telefon da się to załatwić bo podkreślam, że serwis ma podgląd do obecnych nastawów i mogę również ustawić im możliwość edycji ich.\n18 listopada 2018 o 23:35 #41914\nPodaj e-mail to wyślę Ci moje nastawy tu się nie podpieły\nMinimalna temperatura zadana kotła\nMaksymalna temperatura zadana kotła\nTemperatura załączenia pompy kotła\nCzas postoju pompy kotła od CWU\nPodwyższenie temperatury zadanej kotła od CWU, mieszaczy lub bufora\nWybór termostatu kotła\nWyłączenie pompy kotła od termostatu\nTemperatura alarmu przegrzania kotła\nMaksymalna temperatura podajnika\nTemperatura wyłączenia kotła zewnętrznego\nKod sygnalizowania o aktywnych alarmach\nMoc nadmuchu w trybie rozpalanie\nCzas przedmuchu przed rozpalaniem\nCzas podawania paliwa w trybie rozpalanie\nCzas pracy grzałki w rozpalaniu\nCzas rozgrzewania grzałki przed rozpalaniem\nPróg detekcji płomienia przy czujniku optycznym\nCzas pracy z mocą minimalną po zakończeniu rozpalania\nCzas przedmuchu po zakończeniu rozpalania\nMoc przedmuchu po zakończeniu rozpalania\nCzas cyklu pracy podajnika (podawanie + przerwa podawania)\nMinimalna moc nadmuchu jaką może ustawić użytkownik\nSzybkość podawania paliwa przez podajnik\nMnożnik szybkości podawania paliwa\nCzas detekcji braku paliwa\nMaksymalny czas wygaszania kotła\nMinimalny czas po jakim kocioł kończy wygaszanie\nMoc nadmuchu wygaszanie\nCzas pracy nadmuchu w wygaszaniu\nPrzerwa nadmuchu w wygaszaniu\nPróg detekcji płomienia rozpoczynający przedmuch wygaszania\nPróg detekcji płomienia kończący przedmuch wygaszania\nCzas czyszczenia w trybie rozpalanie\nCzas czyszczenia w wygaszaniu\nMoc nadmuchu w trybie czyszczenia\nCzas pracy po jakim nastąpi automatyczne wygaszenia kotła\nCzas pracy retorty w trybie NADZÓR\nCzas cyklu podajnika w trybie NADZÓR\nMoc nadmuchu w trybie NADZÓR\nMoc nadmuchu w trybie ruszt\nCzas pracy nadmuchu w nadzorze (tryb ruszt)\nCzas przerwy nadmuchu w nadzorze (tryb ruszt)\nCzas detekcji braku paliwa w trybie ruszt\nMinimalna temperatura zadana zasobnika CWU\nMaksymalna temperatura zadana zasobnika CWU\nCzas wydłużenia ładowania zasobnika CWU\nMinimalna temperatura zadana obiegu grzewczego\nMaksymalna temperatura zadana obiegu grzewczego\nNieczułość obiegu mieszacza\nWyłączenie pompy mieszacza od termostatu\n18 listopada 2018 o 23:39 #41916\nTemperatura zadana kotła\nTemperatura zadana kotła w trybie ruszt\nSterowanie pogodowe temperaturą kotła\nKrzywa grzewcza kotła\nPrzesunięcie równoległe krzywej grzewczej kotła\nTryb pracy kotła\nMoc nadmuchu przy 100% mocy kotła (w regulatorach retortowych główna moc nadmuchu)\nCzas podawania paliwa przy 100% mocy kotła (w regulatorach retortowych główny czas podawania)\nHistereza H2 pracy kotła\nMoc nadmuchu przy 50% mocy kotła\nCzas podawania paliwa przy 50% mocy kotła\nHistereza H1 pracy kotła\nMoc nadmuchu przy 30% mocy kotła\nCzas podawania paliwa przy 30% mocy kotła\nHistereza pracy kotła\nHistereza kotła w trybie ruszt\nMinimalna moc z jaką kocioł może pracować w trybie FL\nMaksymalna moc z jaką kocioł może pracować w trybie FL\nTemperatura zadana zasobnika CWU\nTryb pracy pompy CWU\nPraca z priorytetem\nHistereza zasobnika CWU\nDezynfekcja zbiornika CWU\nTemperatura wejścia w tryb LATO\nTemperatura wyjścia z trybu LATO\nTemperatura zadana obiegu grzewczego\nObniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu\nSterowanie pogodowe temperaturą obiegu\nKrzywa grzewcza obiegu\nPrzesunięcie równoległe krzywej grzewczej obiegu\nPorównaj napisz gdzie są różnice ?!\n18 listopada 2018 o 23:51 #41918\nZe 3 lata temu pomogli mi bardzo przez telefon:\nMariusz 784 051 572\nPaweł 664 784 700\nNie wiem czy pracują\nZobacz na początek jakie masz różnice od moich ustawień i wtedy coś może ktoś podpowie\nMoim zdaniem to jakaś pierdoła w ustawieniach zbyt długa przerwa itp….\n19 listopada 2018 o 09:10 #41920\nWiesz, zawsze można podać sygnał zwrotny na piec symulujac wyłączenie pieca od termostatu pokojowego.\nPytanie czy znajdziesz taki ups, który jest w stanie podać taki sygnał. W sumie to jest zwarcie lub rozwarcie styków więc można by wymyślić jakiś układzik reagujący na zanik napięcia i w takiej sytuacji zwierający styki.\n19 listopada 2018 o 10:19 #41924\nOk porównam dzisiaj po robocie te nastawy i dam znać co się różniło itp.\n20 listopada 2018 o 09:24 #41962\nNieco różnią się opisy i wartości ale pozmieniałem również co nieco. Jest nieco lepiej ale temperatura podajnika nadal przeważnie stoi na około 55-60 stopni ;/ dzisiaj dzwonie na serwis bo mam już serdecznie dość tym bardziej, że od wczoraj piec zaczął mocno hałasować (jeszcze przed zmianą parametrów) trzeszczy, skrzypi czy czort wie co jeszcze ;/\n20 listopada 2018 o 09:28 #41964\nOpisy trochę się różnią bo to co przesłałem było zrzutem z modułu internetowego a nie bezpośrednio z kotła. Myślałem jednak żebyś to porównał i tam gdzie masz różnicy wrzucił tu bo różnice zawsze musza być bo przecież przewazenie pelletu bo inna moc kotła etc….\n20 listopada 2018 o 10:28 #41966\nTak tak wiem dlatego częściowo zmieniłem i porównałem również z sugerowanymi nastawami ale mimo to temperatura podajnika jest nadal za wysoka względem tego co mówicie i raczej to nie jest winą napowietrzenia skoro tak jak opisywałem wcześniej otwieranie drzwi, wietrzenie, przewiew kotłowni nic nie daje.\nA do tego jeszcze zaczął piec głośno pracować podczas pracy, podawania paliwa itp. ;/ i t czasami tak głośno jakby się miał rozlecieć ;/\n20 listopada 2018 o 10:52 #41970\nWitam, może trzeba sprawdzić i wyczyścić podajniki. Ostatnio (wprawdzie w kotle retortowym, ale opalanym pelletem), zalegający w podajniku pył (nie spieki) kilkukrotnie zrywał zawleczki. Podajnik nr 2 można wyczyścić podczas postoju, zdjąć rurę i odkurzaczem wciągnąć pył ze ślimaka podajnika.\nNatomiast podajnik nr 1 najlepiej czyścić przy pustym zasobniku pelletu i trzeba odkręcić (przynajmniej jest tak u mnie) klapkę rewizyjną na zewnątrz zbiornika.\nWtedy mamy dostęp do ślimaka podajnika w jego najniższym punkcie. Te podajnik ja czyszczę raz do roku. Więc u Ciebie jest małe prawdopodobieństwo, że jest zawalony pyłem.\nAle ten z podajnika nr 2, to bym sprawdził. Możesz zrobić zdjęcie.\n20 listopada 2018 o 11:45 #41980\nWitam. Patrzę tak o pyle piszecie. Ja w tym roku zakupiłem pellet z którego strasznie się pyli… nie wiem czy jest to z tego powodu, że pellet może rzeczywiście suchy, że aż tak pyli czy jest marnej jakości. Podczas spalania robi mi się spiek na palniku;/ wczesniej tego nie było… zostawało cos na palniku ale raczej takie, że po dotknięciu sie rozpadało… a teraz jak kamień ;/ Co prawda nie mam Zetki, lecz wczesniej też nie miałem i aż takich spieków nie było…\n20 listopada 2018 o 12:10 #41984\nOK mogę to sprawdzić jednak użytkowanie rzędu 2 miechów i takie rzeczy ?? Rozumiem, że ten ślimak faktycznie może i być zapylony bo to główny i pierwszy który może przyjmować takie syfy zatem nie omieszkam tego sprawdzić. Ale czy odkurzaczem wciągnę wszystko bo ten ślimak idzie od podajnika w górę pieca ?\n20 listopada 2018 o 12:34 #41991\nCzy będzie pył czy nie to zależy od pelletu.\nNa Twoim zdjęciu widać że trochę pyłu masz. Odłącz rurę w tym miejscu i wyciągnij z podajnika nr 2 cały pył.\nPodajnik nr 2 przepycha pellet, (który spada z góry z podajnika nr 1) na rynnę palnika.\nZrób sobie zdjęcie przed i po czyszczeniu.\nZałączam zdjęcia z mojego podajnika przed i po czyszczeniu odkurzaczem.\n20 listopada 2018 o 15:50 #42009\nDzisiaj wyczyszczę ale to raczej nie zniweluje problemu 🙁\n21 listopada 2018 o 11:56 #42027\nTemperatura palnika na poziomie 50-60 stopni w palnikach HT PellHard to żaden problem.\nKażda kotłownia na paliwo stałe wykonana zgodnie z prawem budowlanym i odebrana przez kominiarza ma kanał napowietrzający (min 200 cm2) – kotłownia bez napowietrzenia jest potencjalnym źródłem tlenku węgla dla domowników więc ryzykownie zdrowia i życia rodziny pozostawię bez komentarza.\nŁącznik elastyczny spali się w przypadku:\n1) Brak powietrza do spalania (niespalane paliwo narasta na palniku odbijając płomień).\n2) Nieprawidłowy komin (źle dobrany, nieodpowiednio wykonany, uszkodzony).\n3) Zalegająca szlaka na palniku (odbijanie płomienia).\n23 listopada 2018 o 11:36 #42080\nWczoraj rozmawiałem z Panem od serwisu powiedział jakie parametry ustawić itp. jednak piec nie może osiągnąć zadanej temperatury 70 stopni przez co całą noc chodził ;/ Teraz będąc w robocie sprawdzałem za pomocą econeta ma niby postój więc może jakoś dociągnął ale długoooo to trwało. Niestety nie do końca wiem jak modulować moc 🙁 aby było idealnie ?\nPS. Poprzedzając przedmówce to komin jest w 100% ok, szlaki również nie ma na palniku.\n23 listopada 2018 o 12:26 #42082\nHmm jeśli ciężko ma dobić do zadanej temp w miarę szybko to może to co uda mu się dogrzac idzie na rozbiór na dom… może pompy na za wysokich biegach pracują? i poprostu wyciągają z kotła?Paliwo w miare dobre?\n23 listopada 2018 o 12:33 #42092\nSpadła temperatura to układ musi po chodzić żeby uzyskać temp\njak chcesz żeby szybciej doszedł to zmniejsz H1 o 1-2*C\n23 listopada 2018 o 12:38 #42094\nNie piszesz jakie moce nasz ustawione.\nZakładam, że na 30% ustawiłeś moc w okolicy 5 kw. Niestety nie masz pewności czy jest to faktyczne 5 kw gdyż nie masz pewności jaką kaloryczność ma paliwo.\nJak wpisałeś w sterowniku kaloryczność 5 kw to ustaw tak podawanie na 30% aby było około 5.5 kw.\nChodzi o to aby palnik przy 30% mocy nie schodził poniżej mocy minimalnej gdyż wtedy radykalnie spada sprawność pieca więc może nie być w stanie osiągnąć temperatury zadanej.\nJa mimo dobrej jakości paliwa ustawiłem sobie 5.5 kw. W najgorszej sytuacji gdy kaloryczność jest niepewna palnik i tak dostanie dawkę potrzebną do osiągnięcia mocy powyżej 5.5 kw.\nCzyli w sumie zwiększ podawanie na mocy minimalnej. Zakładając, że jesteś w stanie to zrobić.\nJeżeli masz ten nowy sterownik z automatycznym wyliczaniem podawania to ustaw kaloryczność paliwa na 4.7 – 4.8 Kw.\n2 grudnia 2018 o 23:52 #42543\nWracam dziś do domu, piec (HT DasPell) piszczy, pellet rozsypany pod zasobnikiem i zastałem taki widok ..\nZacząłem więc szukać i trafiłem na ten wątek. I tu czytam:\nSzlaki w palniku miałem głównie w poprzednim sezonie (powstawały duże spieki na rynnie palnika), więc w tym roku zwracałem na to uwagę. Nie mniej przez ostatnich kilka dni piec wielokrotonie wygaszał się z powodu PRZEKROCZONEJ MAX. TEMP. PALNIKA.\nNa podstawie w/w sugestii zajrzałem więc do komór powyżej palnika:\nTutaj przekrój raczje nie jest zbyt mały, ale ….\nKrata paleniska nad palnikiem jest totalnie „zabita”. Na 99% na koniec sezonu grzewczego (wiosna 2018) czyściłem cały piec (ale ręki pod topór nie położę)… Zakładam, że błąd przegrzewającego się palnika i upalenie sie spiro rury wynika z tego zasyfienia, ale … co jest powodem takiego „zabicia” komór ponad paleniskiem? Ma to jakkolwiek związek z jakością pelletu? Dodatkowo dziwnie wyglądają te ścianki (takie jakby chropowate)\nDodatkowo kwestia – gdzie „na wczoraj” kupić taką spiro rurę na terenie Warszawy?\n2 grudnia 2018 o 23:57 #42545\nDokładnie tak. a sprawdź też w alarmach czy nie ma błędu braku zasilania? bo i przez to mogło się tak zdarzyć… pellet się rozpalił, zabrakło prądu to i piec i nadmuchy przestały pracować a pellet się palił… na palniku robią Ci się spieki?\n3 grudnia 2018 o 00:01 #42547\nPierwsza wiadomość wysłała mi się nie chcący przed dokończeniem pisania, więc dopisałem sporo dodatkowych informacji już po Twojej odpowiedzi …\nDodając – przez ostatnie dni seryjnie występował błąd przekroczenia max. temp. palnika (kilkakrotnie dziś, wczoraj i w piątek)\n3 grudnia 2018 o 00:38 #42549\nWiesz, takiego syfu w piecu jeszcze nie widziałem.\nPo zmianie paliwa zrobiłeś przeważnie i ustawiłeś nadmuchy?\nParę awarii zasilania nie spowodowały by takiego stanu pieca.\nWygląda to tak jakbyś długo go nie czyści (pisałeś o tym) oraz spalał pellet w złych warunkach. Mało powietrza.\nWyczyść porządnie cały piec.\nRurę powinien mieć każdy sklep handlujacy tego typu piecami. Dzisiaj już nic nie dostaniesz.\nW sumie, jeżeli to jest pierwsze przepalenie to powinieneś mieć zapasowy kawałek.\n3 grudnia 2018 o 00:54 #42551\nłooo zwracam honor 🙂 tych dalszych zdjęć nie widziałem:) rzeczywiście ładnie zasyfiony piec… jak tam nie było zaglądane, to nazbierało się na palniku 🙂 i sobie nie poradził.\n3 grudnia 2018 o 01:04 #42553\nPiec chodzi u mnie 5-ty sezon. Zawsze na koniec sezonu czyszczę go gruntownie … ale teraz nie mam 100% pewności, że wiosną tego roku to zrobiłem …\nTak czy siak – właśnie skończyłem do czyścić. Rurę kupię jutro. Nowej partii pelletu jeszcze nie przeważyłem – akurat będzie jutro do tego okazja.\nPytanie czy sam palnik po takiej „awarii” trzeba czyścić? Dziś „zdrapałem” tylko przywarte reszki spiro-rury z jego obudowy …\n3 grudnia 2018 o 01:06 #42555\nProsiłbym tez uprzejmie o podesłanie linku co do ustawiania nadmuchów – bo samo przeważenie pamiętam jak się robi (u siebie robię to przez 10 minut) . Z góry dzięki i przepraszam za lenistwo, ale „mom ciorne łapska” i jutro też mogę nie mieć czasu tego poszukać, a sytuacja dośc awaryjna …\n3 grudnia 2018 o 01:09 #42559\nPewnie by się przydało:) Ja czyszczę zawsze i palnik, wyciągam rynienkę na która spada pellet, tam tez syf się dostaje, nie zajmuje to wiele czasu a warto:)\n3 grudnia 2018 o 01:11 #42563\npewnie nadmuchy to już sam będziesz musiał ustawić poprzez zerkanie na płomień, bo palić się może różnie 🙂\n3 grudnia 2018 o 01:12 #42565\nSamą rynienkę to wyjmuje dość często – chodzi mi o sam palnik jako taki bo na jego wejściu od góry też jest ciut „przysmazonego” tworzywa z resztek spiro. Nie wiele, ale coś tam mogło wpaść do komory palnika\n3 grudnia 2018 o 01:15 #42567\nah, że tutaj… to rzeczywiście widać na zdj… ja bym sprobował poczyścic. bo nie wiadomo ile syfu tam spadło jak się rura topiła, żeby tam nie zapchało się coś:)\n3 grudnia 2018 o 01:23 #42571\nJakby mnie ktoś obuchem w łeb walnął bo niby to już kiedyś ustawiałem ale coś mi się wydaje że jednak w zeszłym roku tylko zrobiłem ważenie, bez tuningu wiatrów 😉 Regulując nadmuch obserwuję płomień i dążę do uzyskania jakiego efektu?\n3 grudnia 2018 o 01:38 #42573\nJakby mnie ktoś obuchem w łeb walnął bo niby to już kiedyś ustawiałem ale coś mi się wydaje że jednak w zeszłym roku tylko zrobiłem ważenie, bez tuningu wiatrów 😉 Regulując nadmuch obserwuję płomień i dążę do uzyskania jakiego efektu?[/quote]\nJeżeli masz obawy, że coś z łącznika dostało się do podajnika to faktycznie warto go wyczyścić. Może trochę smierdziec jak by tam coś zostało. A potem zrób test czy działa.\nUstawianie nadmuchu robisz na szybko, otwierasz i szybki rzut oka na języki. Celujesz w kolor żółty.\nJak jest czerwony to za mało a jak biały to zbyt duży nadmuch.\nA i czyszczenie pieca powinieneś robić co parę zasypow a nie raz na sezon. Ja się staram czyścić piec raz lub dwa razy w miesiącu mając świadomość, że tracę trochę na sprawnosci z powodu zasyfienia.


Isoderm - działanie, dawkowanie, opis leku - PoradnikZdrowie.pl\n1 kaps. zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny. Preparat zawiera: olej sojowy, czerwień koszenilową, sorbitol.\nIsoderm 30 szt., kaps. miękkie\n49.25 zł 2019-04-05\nPreparat przeciwtrądzikowy z grupy retinoidów. Poprawa obrazu klinicznego w przebiegu ciężkiego trądziku jest związana z hamowaniem aktywności gruczołów łojowych oraz histologicznie potwierdzonym zmniejszeniem gruczołów łojowych. Ponadto izotretynoina działa przeciwzapalnie na skórę. Izotretynoina hamuje proliferację komórek łojowych i w przebiegu trądziku odtwarza prawidłowy proces różnicowania się tych komórek. Zmniejszenie wydzielania łoju hamuje namnażanie się bakterii (Propionibacterium acnes) w obrębie kanalika wyprowadzającego gruczołu łojowego. Wchłanianie leku z przewodu pokarmowego jest zmienne i liniowo zależne od dawki w zakresie wartości terapeutycznych; pokarm zwiększa wchłanianie (przy podaniu z posiłkiem biodostępność wzrasta 2-krotnie w porównaniu do podania na czczo). Lek w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami (99,9%). Stężenia izotretynoiny w naskórku są o połowę mniejsze niż stężenia w surowicy. Po podaniu doustnym wyodrębnino 3 główne metabolity: 4-oksoizotretynoinę, tretynoinę (kwas all-trans-retinowy) i 4-oksotretynoinę (metabolity są aktywne). Badania metabolizmu in vitro wskazują, że w metabolizmie izotretynoiny do 4-oksoizotretynoiny i tretynoiny uczestniczy szereg enzymów CYP. Po podaniu doustnym podobne części dawki leku wykrywano w moczu i kale. T0,5 izotretynoiny (postaci niezmienionej) w końcowej fazie eliminacji wynosi średnio 19 h, a jej metabolitu (4-oksoizotretynoiny) - średnio 29 h. Izotretynoina jest retynoidem występującym fizjologicznie. Po upływie 2 tyg. po zakończeniu leczenia uzyskuje się stężenia właściwe dla endogennych retynoidów.\nDoustnie. Izotretynoinę może przepisywać jedynie lekarz dermatolog mający doświadczenie w stosowaniu działających ogólnie retynoidów w przebiegu ciężkich postaci trądziku i pełną wiedzę o ryzyku związanym ze stosowaniem izotretynoiny oraz wymogach dotyczących monitorowania pacjenta podczas stosowania leku. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i młodzież (od 12 lat, nie przed okresem dojrzewania): leczenie należy rozpoczynać od dawki 0,5 mg/kg mc. na dobę. Odpowiedź na leczenie oraz niektóre działania niepożądane zależą od dawki i różnią się u poszczególnych pacjentów. Z tego względu podczas terapii konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki leku. Dla większości pacjentów odpowiednia dawka wynosi 0,5 - 1 mg/kg mc. na dobę. Długotrwała remisja oraz odsetek nawrotów choroby zależą bardziej od całkowitej podanej dawki niż od czasu leczenia lub dawki dobowej. Wykazano, że przekroczenie dawki skumulowanej leku 120 mg/kg mc. -150 mg/kg mc. nie przynosi istotnych dodatkowych korzyści. Czas trwania leczenia zależy od indywidualnej dawki dobowej. Zwykle leczenie przez 16-24 tyg. jest wystarczające do uzyskania remisji. U większości pacjentów objawy trądziku ustępują całkowicie po jednym cyklu leczenia. W razie wyraźnego nawrotu choroby można rozważyć powtórzenie cyklu leczenia izotretynoiną z zastosowaniem takiej samej dawki dobowej oraz skumulowanej leku. Ze względu na to, że dalsze ustępowanie objawów trądziku może wystąpić w czasie do 8 tyg. po zakończeniu leczenia, nie należy brać pod uwagę ponownego cyklu leczenia przed upływem tego czasu. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek leczenie należy rozpoczynać od mniejszej dawki (np. 10 mg na dobę). Dawkę należy następnie zwiększać do 1 mg/kg mc. na dobę lub do maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta. Izotretynoina nie jest wskazana w leczeniu trądziku przed okresem dojrzewania i nie zaleca się jej stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. U pacjentów z ciężką nietolerancją zalecanej dawki leku można kontynuować leczenie mniejszą dawką leku, co wiąże się z wydłużeniem czasu leczenia oraz większym ryzykiem nawrotu choroby. Aby uzyskać możliwie największą skuteczność leczenia, należy kontynuować leczenie największą dawką tolerowaną przez pacjenta. Sposób podania. Kaps. należy przyjmować z jedzeniem.\nCiężkie postaci trądziku (takie jak trądzik guzkowy lub skupiony lub trądzik z ryzykiem powstawania trwałych blizn), oporne na odpowiednio przeprowadzone standardowe leczenie działającymi ogólnie lekami przeciwbakteryjnymi i lekami stosowanymi miejscowo.\nCiąża i okres karmienia piersią, ponadto izotretynoina jest przeciwwskazana u kobiet w wieku rozrodczym, o ile nie są spełnione wymagania Programu Zapobiegania Ciąży. Nadwrażliwość na izotretynoinę, czerwień koszenilową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję. Niewydolność wątroby. Znacznie zwiększone stężenie lipidów we krwi. Hiperwitaminoza A. Jednoczesne stosowanie tetracyklin.\nZe względu na działanie teratogenne stosowanie leku u kobiet w wieku rozrodczym jest przeciwwskazane, chyba że są spełnione wszystkie wymienione poniżej warunki Programu Zapobiegania Ciąży: u pacjentki występuje ciężka postać trądziku (trądzik guzkowy lub skupiony lub trądzik z ryzykiem powstawania trwałych blizn) oporna na odpowiednio przeprowadzone standardowe leczenie działającymi ogólnie lekami przeciwbakteryjnymi i lekami stosowanymi miejscowo; pacjentka jest świadoma ryzyka działania teratogennego leku; pacjentka rozumie konieczność regularnego przeprowadzania kontroli lekarskiej co miesiąc; pacjentka rozumie i akceptuje konieczność stosowania w sposób ciągły skutecznej antykoncepcji, zaczynając 1 mies. przed rozpoczęciem leczenia, podczas całego okresu leczenia oraz przez 1 mies. po zakończeniu terapii (pacjentka powinna stosować co najmniej jedną, a najlepiej dwie uzupełniające się metody antykoncepcji, w tym metodę mechaniczną); nawet jeśli u pacjentki nie występują miesiączki, musi ona przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących skutecznej antykoncepcji; pacjentka jest zdolna do stosowania skutecznych metod antykoncepcji; pacjentka została poinformowana o potencjalnych konsekwencjach zajścia w ciążę, jest ich świadoma i rozumie konieczność natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza w razie podejrzenia, że zaszła w ciążę; pacjentka rozumie i akceptuje konieczność przeprowadzenia testów ciążowych przed leczeniem, w trakcie terapii oraz po 5 tyg. po jej zakończeniu; pacjentka potwierdziła, że zna i rozumie zagrożenia wynikające z leczenia izotretynoiną i konieczność zachowania środków ostrożności związanych z leczeniem izotretynoiną. Opisane wymagania dotyczą także kobiet, które aktualnie nie są aktywne seksualnie, z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz przepisujący lek stwierdził, że w danym przypadku nie ma ryzyka zajścia w ciążę. Zaleca się przeprowadzanie - pod nadzorem lekarza - testów ciążowych, z czułością co najmniej 25 mj. m./ml, w pierwszych 3 dniach cyklu miesiączkowego, w sposób opisany poniżej. Przed rozpoczęciem stosowania środków antykoncepcyjnych, należy przeprowadzić wstępny test ciążowy pod nadzorem lekarza, a datę i wynik testu należy odnotować w dokumentacji. Termin wykonania testu ciążowego u pacjentek z nieregularnymi miesiączkami należy ustalić uwzględniając aktywność seksualną pacjentek i należy go przeprowadzić po upływie ok. 3 tyg. po ostatnim stosunku płciowym bez zabezpieczenia antykoncepcyjnego. Podczas wizyty, w czasie której lekarz przepisze izotretynoinę, lub w ciągu 3 dni przed tą wizytą, należy także przeprowadzić test ciążowy pod nadzorem personelu medycznego, a jeśli pacjentka nie stosowała skutecznej antykoncepcji co najmniej przez 1 mies., termin wizyty u lekarza należy odpowiednio przesunąć. Test ten powinien dać pewność, że pacjentka nie jest w ciąży w czasie rozpoczynania leczenia izotretynoiną. Wizyty kontrolne należy przeprowadzać co 28 dni. O konieczności przeprowadzania co miesiąc testów ciążowych decyduje lekarz, biorąc pod uwagę aktywność seksualną pacjentki oraz wywiad dotyczący ostatnich cykli miesiączkowych (nieprawidłowe krwawienia miesiączkowe, brak cyklu miesiączkowego lub całkowity brak miesiączek). O ile to będzie konieczne, dalsze testy ciążowe należy przeprowadzać w dniu wizyty albo w okresie do 3 dni przed wizytą u lekarza przepisującego lek. Po 5 tyg. po zakończeniu leczenia izotretynoiną u pacjentek należy przeprowadzić ostatni test ciążowy. Izotretynoinę dla kobiet w wieku rozrodczym należy wypisywać w ograniczonej ilości - wystarczającej na 30 dni leczenia. Najlepiej jest, gdy wykonanie testu ciążowego, przepisanie i wydanie leku mają miejsce w tym samym dniu. Zrealizowanie recepty powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni po przepisaniu izotretynoiny przez lekarza. Narażenie kobiety na kontakt z izotretynoiną zawartą w nasieniu mężczyzny leczonego izotretynoiną jest zbyt małe, by izotretynoina powodowała uszkodzenie płodu. Pacjentów należy pouczyć, że nie wolno dzielić się preparatem z żadną inną osobą, szczególnie z kobietami, a niezużyte kapsułki należy po zakończeniu leczenia zwrócić do apteki. Podczas leczenia i w okresie 1 mies. po jego zakończeniu pacjenci nie powinni być dawcami krwi ze względu na potencjalne ryzyko uszkodzenia płodu, w przypadku gdyby ich krew została przetoczona kobiecie w ciąży. Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania izotretynoiny u pacjentów z depresją w wywiadzie. Wszyscy pacjenci powinni być monitorowani pod kątem objawów depresji i w razie potrzeby kierowani na odpowiednie leczenie. Przerwanie leczenia izotretynoiną może nie być wystarczające do złagodzenia objawów, dlatego może być konieczna ocena psychiatry lub psychologa. Na początku terapii niekiedy obserwuje się zaostrzenie objawów trądziku, jednak ustępuje ono wraz z kontynuacją leczenia, zwykle w ciągu 7-10 dni i przeważnie nie ma potrzeby zmiany dawkowania izotretynoiny. Należy unikać ekspozycji na intensywne promieniowanie słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe. W razie konieczności, należy zastosować produkty zawierające filtry UV, co najmniej o wartości SPF 15. U pacjentów przyjmujących izotretynoinę oraz w okresie do 5-6 mies. po zakończeniu terapii należy unikać agresywnej chemicznej dermabrazji oraz leczenia skóry laserem, ze względu na ryzyko powstawania blizn o nietypowym umiejscowieniu oraz, rzadziej, pozapalnych przebarwień lub odbarwień w leczonych miejscach skóry. Co najmniej do 6 mies. po zakończeniu leczenia izotretynoiną należy zaniechać depilacji z użyciem wosku, z uwagi na ryzyko zerwania naskórka. Należy unikać jednoczesnego stosowania izotretynoiny z podawanymi miejscowo lekami keratolitycznymi lub preparatami złuszczającymi stosowanymi w leczeniu trądziku, ponieważ mogłoby wystąpić nadmierne podrażnienie skóry. Należy prowadzić szczegółową obserwację pacjentów w kierunku ciężkich reakcji skórnych; w przypadku podejrzenia ciężkiej reakcji skórnej, należy przerwać leczenie izotretynoiną. Pacjentów z zaburzeniami widzenia należy skierować do okulisty; może być konieczne przerwanie stosowania izotretynoiny. Po kilkuletnim stosowaniu leku w bardzo dużych dawkach (znacznie większych od stosowanych w leczeniu trądziku) obserwowano zmiany kostne, w tym przedwczesne zarastanie chrząstek nasadowych, przerost kości i zwapnienia w ścięgnach i więzadłach. W przypadku wystąpienia łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego lek należy odstawić. Należy kontrolować aktywność enzymów wątrobowych przed leczeniem, po upływie 1 mies. po rozpoczęciu leczenia, a następnie co 3 mies., o ile nie będzie wskazań klinicznych do częstszego ich kontrolowania. W przypadku wystąpienia utrzymującego się i klinicznie istotnego zwiększenia aktywności aminotransferaz, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub zaprzestanie leczenia izotretynoiną. Należy kontrolować stężenia lipidów w surowicy (na czczo) przed leczeniem, po upływie 1 mies. po rozpoczęciu leczenia, a następnie co 3 mies., o ile nie będzie wskazań klinicznych do częstszego ich kontrolowania. Należy zaprzestać leczenia izotretynoiną, jeżeli nie udaje się ustabilizować hipertrójglicerydemii do osiągnięcia odpowiedniego stężenia trójglicerydów w osoczu lub kiedy występują objawy zapalenia trzustki. Stężenia trójglicerydów ponad 800 mg/dl lub 9 mmol/l mogą wystąpić w przebiegu ostrego zapalenia trzustki, które może prowadzić do zgonu. Ze względu na ryzyko wystąpienia zapalnych chorób jelit, w przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki (krwotocznej) należy natychmiast zaprzestać leczenia izotretynoiną. W razie wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych należy przerwać leczenie i starannie obserwować pacjenta. U pacjentów z cukrzycą, otyłością, u alkoholików lub u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu lipidów, leczonych izotretynoiną, może być konieczne częstsze kontrolowanie stężeń lipidów w surowicy i (lub) stężenia glukozy we krwi. Opisywano zwiększone stężenia glukozy we krwi na czczo oraz rozpoznano nowe przypadki cukrzycy w czasie leczenia izotretynoiną. Preparat zawiera olej sojowy - nie należy go stosować w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne lub soję. Zawarta w preparacie czerwień koszenilowa może wywoływać reakcje alergiczne, w tym ataki astmy (alergia występuje częściej u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy). Preparat zawiera sorbitol - nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.\nBardzo często: niedokrwistość, przyśpieszone opadanie krwinek czerwonych (OB), małopłytkowość, nadpłytkowość, zapalenie powiek, zapalenie spojówek, zespół suchego oka, podrażnienie oka, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zapalenie warg, zapalenie skóry, suchość skóry, miejscowe złuszczanie skóry, świąd, rumieniowata wysypka na skórze, wrażliwość skóry na uszkodzenia (ryzyko urazu w wyniku tarcia), ból stawów, ból mięśni, ból pleców (szczególnie u młodzieży), zwiększenie stężenia triglicerydów w surowicy krwi, zmniejszenie stężenia lipoprotein o dużej gęstości. Często: neutropenia, ból głowy, krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej nosa, zapalenie jamy nosowo-gardłowej, zwiększenie stężenia cholesterolu w surowicy krwi, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, krwiomocz, białkomocz. Rzadko: skórne reakcje alergiczne, reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, depresja, nasilenie objawów depresji, skłonność do agresji, lęk, zmiany nastroju, wyłysienie. Bardzo rzadko: zakażenia (skóry i błon śluzowych) wywołane przez bakterie Gram-dodatnie, limfadenopatia, cukrzyca, hiperurykemia, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne, myśli samobójcze, próby samobójcze, samobójstwo, łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, drgawki, senność, zawroty głowy, nieostre widzenie, zaćma, ślepota na barwy (ograniczenie widzenia barw), nietolerancja soczewek kontaktowych, zmętnienie rogówki, pogorszenie widzenia w ciemnościach, zapalenie rogówki, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego (jako objaw łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego), światłowstręt, zaburzenia widzenia, pogorszenie słuchu, zapalenie naczyń (np. ziarniniak Wegenera, alergiczne zapalenie naczyń), skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z astmą), chrypka, zapalenie okrężnicy, zapalenie jelita krętego, suchość błony śluzowej gardła, krwotoki z przewodu pokarmowego, biegunka krwotoczna i zapalna choroba jelit, nudności, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, trądzik piorunujący, zaostrzenie przebiegu trądziku (nawrót trądziku), rumień (na twarzy), wykwity, zaburzenia włosów, hirsutyzm, dystrofia paznokci, zanokcica, reakcja nadwrażliwości na światło, ziarniniak ropotwórczy, przebarwienia skóry, nasilone pocenie się, zapalenie stawów, wapnica (zwapnienie więzadeł i ścięgien), przedwczesne zarośnięcie nasad kości, wyrośle kostne, przerost kości, zmniejszenie gęstości kości, zapalenie ścięgien, kłębuszkowe zapalenie nerek, nadmierne tworzenie tkanki ziarniniakowej, złe samopoczucie, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi. Częstość nieznana: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rabdomioliza, zaburzenia czynności seksualnych (w tym zaburzenia erekcji i zmniejszenie libido).\nStosowanie izotretynoiny w okresie ciąży jest bezwzględnie przeciwwskazane. Jeżeli pomimo zachowania wymaganych, wymienionych środków ostrożności w czasie stosowania izotretynoiny lub w ciągu miesiąca po zaprzestaniu jej przyjmowania pacjentka zajdzie w ciążę, istnieje duże ryzyko wystąpienia bardzo ciężkich wad rozwojowych u płodu. Do wad rozwojowych, które są związane z ekspozycją na izotretynoinę należą: wady OUN (wodogłowie, wady rozwojowe, zniekształcenia móżdżku, małogłowie), zniekształcenia twarzy, rozszczep podniebienia, wady ucha zewnętrznego (brak ucha zewnętrznego, małe zewnętrzne przewody słuchowe lub ich brak), wady oka (małoocze), wady układu sercowo-naczyniowego (wady stożka i pnia tętniczego, takie jak tetralogia Fallota, przełożenie dużych naczyń, defekty przegrody), wady grasicy i przytarczyc. Ponadto, częściej występują poronienia samoistne. Jeżeli podczas leczenia izotretynoiną kobieta zajdzie w ciążę, leczenie musi zostać przerwane. Pacjentkę należy skierować do lekarza specjalizującego się lub mającego doświadczenie w dziedzinie teratologii, w celu przeprowadzenia badań i uzyskania porady. Stosowanie izotretynoiny w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.\nPodczas leczenia izotretynoiną w szeregu przypadków występowało osłabienie widzenia w nocy, a w rzadkich przypadkach utrzymywało się ono po zakończeniu leczenia. Ponieważ u niektórych pacjentów wystąpiło ono nagle, należy zwracać uwagę pacjentów na możliwość wystąpienia tego zaburzenia i ostrzec, aby zachowali ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano senność, zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjentów należy ostrzec, że w przypadku wystąpienia powyższych objawów nie powinni prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani brać udziału w jakichkolwiek innych działaniach, w których mogliby narazić siebie lub innych na niebezpieczeństwo. Występującą w trakcie leczenia suchość oczu można łagodzić stosując maść nawilżającą do oczu albo preparat zastępujący łzy. Może wystąpić nietolerancja soczewek kontaktowych, co może oznaczać, że podczas leczenia pacjent będzie musiał nosić okulary. Należy poradzić pacjentom, żeby od początku leczenia stosowali do nawilżania skóry maść lub krem oraz balsam do ust, ponieważ izotretynoina powoduje wysuszenie skóry i ust.\nZe względu na ryzyko hiperwitaminozy A nie wolno jednocześnie przyjmować leków zawierających witaminę A. Opisywano przypadki łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego (rzekomy guz mózgu) podczas jednoczesnego stosowania izotretynoiny i tetracyklin - należy unikać jednoczesnego stosowania izotretynoiny z tetracyklinami. Należy unikać jednoczesnego stosowania izotretynoiny z podawanymi miejscowo lekami keratolitycznymi lub preparatami złuszczającymi stosowanymi w leczeniu trądziku, gdyż może to prowadzić do nadmiernego podrażnienia skóry.\nIsoderm, cena 100% 49.25 zł


Ujrzeć Siebie: Rachu ciachu i po strachu... czyli wizyta u fryzjera\nRachu ciachu i po strachu... czyli wizyta u fryzjera\nDziś tak jak obiecałam wrzucam zdjęcie po fryzjerze :D Zagościłam dzisiaj w salonie Alter Ego niedaleko miejsca zamieszkania. Jeśli chcecie dowiedzieć się jaka panuje tam obsługa to zapraszam!\nMiła Pani (nie wiem jak miała na imię) zaprosiła mnie na fotel i spytała co bym chciała zrobić z włosami. Umówiłyśmy się na podcięcie i poprawę grzywki, którą robiłam z mamą :P Jak się domyślacie nie wyszła najlepiej, więc musiałam ją poprawić. Obawiałam się nadmiernego przcięcia ale miła Pani dokładnie dopytała ile obcinamy na długości, bo jeśli zależy mi na pozostaniu przy podobnej długości to podetnie ich mniej a jeśli nie to można je przyciąć nieco więcej. Następnie przeszłyśmy do mycia włosów. Umyła mi je 2 razy i chyba nałożyła jakąś odżywkę ze spłukiwaniem. Później przeszła do podcinania a w trakcie poprosiłam aby zrobiła mi delikatny kształt "u". W międzyczasie zaptała również czy zgadzam się wyprostowanie włosów, które było konieczne do odpowiedniego wyrównania włosów. Na koniec przerzedziła mi końce i wyrównała. Dodatkowo cierpliwie wysłuchiwała ile to grzywki chciałabym jeszcze przyciąć :) Bardzo podobał jej się blask moich włosów :D Z wizyty i cięcia jestem strasznie zadowolona. Wyszłam z tym co chciałam na głowie, w salonie spędziłam godzinę a zapłaciłam jedynie 40 zł :P Za to dorzuciłam sobie odżywkę do włosów w sprayu Montibello za 20 zł :)\nJak zmierzę włosy wrzucę aktualizację centymetrową :) I jestem bardzo zadowolona, że pozbyłam się praktycznie całości farbowanych włosów... Coś tam jeszcze ich zostało ale nawet nie widać.\nAutor: Szczypta Magii o 19:39\nHair World 14 października 2015 19:44\nfantastycznie wyglądają ;) bardzo zdrowo\nCzarna Kawa 14 października 2015 19:45\nAle blask i zdrooooowie! <3\nSzczypta Magii 14 października 2015 21:22\nAhh tak! Walczyłam o to przez 2 lata!\nMagdalena Winchester 14 października 2015 19:50\nJa też się pozbyłam na koniec wakacji calości farbowanych włosów i wlosy od razu wyglądają zdrowiej, są teraz podobnej długości co Twoje, ale ja obcięłam okolo 20 cm, jak nie więcej... :P Włosy od razu wyglądają dużo zdrowiej. Piękne! <3\nHaa a tesciowa pytała dziś czy nie farbowałam ich bo takie jakieś ciemne się wydają :D\nMarta Wójcik 14 października 2015 20:20\nTez juz obcielam, zdam relacje za pare dni:)\nSylwia 14 października 2015 20:21\nkoncowki swietnie wygladaja, widac, ze sa zdrowe:)\nSzczypta Magii 14 października 2015 21:23\nTeraz nie mają innego wyjścia! Muszą być zdrowe :D\nPaulina Testuje 14 października 2015 20:42\nAle super wyglądają :) Też bym chciała się pozbyc farbowanych włosów ale mój odrost ma zaledwie 8 cm :(\nSzczypta Magii 14 października 2015 21:25\nEee 8 cm to nie tak mało :D ja jak obcięłam dredy to gdzieś tyle mi ich zostało :D\nSabina eM 14 października 2015 20:53\nŁadne włoski, ładne ;)\nLoveCosmetics 14 października 2015 21:21\nSzczypta Magii 14 października 2015 21:27\nBadzo miło czytać mi takie komentarze :)\nsisi 14 października 2015 21:52\nMnie czeka drastyczne cięcie :( Będą ot - za ucho. Reszta to siano:(\nSzczypta Magii 14 października 2015 21:55\nLepsze za ucho i zdrow niż siano i długie :)\nBeautyGuardian 14 października 2015 22:04\nPięknie wyglądają :) i faktycznie wizualnie wyglądają jakby były ciemniejsze przez to, że nie ma już jasnych końców ;) ale ceny ścięcia jestem w szoku, też chcę znaleźć dobrego fryzjera w takiej fajnej cenie :D\nSzczypta Magii 15 października 2015 16:06\ninterendo 15 października 2015 01:34\nTwoje włosy są przepiękne - po prostu idealna tafla! pochwal się i zdradź sekret co robisz , że są takie cudowneeeee :)))\nSzczypta Magii 15 października 2015 16:11\nKochana! Podstawa mojej pielegnacji to olejowanie! Nawet codzienne :)\nMango Mania 15 października 2015 08:40\nBardzo ładnie błyszczą, widać że są zdrowe.\nSzmaragd 15 października 2015 12:52\nŁadne cięcie :-) ja takze bardzo lubie podciecie w U :-)\nJA o mały włos zapomiałaby o im powiedzieć fryzjerce :P\nJasminum 15 października 2015 13:16\nBardzo mi się podoba takie podcięcie :)\nSzczypta Magii 15 października 2015 16:19\nMnie też dlatego postawiłam właśnie ta takie :D\nKosmetyczny anonimek 15 października 2015 18:11\nTwój blask jest naprawdę zniewalający :)\nSzczypta Magii 15 października 2015 19:12\nZgadzam się z Tobą! Widać to na tym zdjęciu doskonale!


Trzesienie ziemi w Wielkiej Brytanii i pozaszpitalne zatrzymanie krazenia w Wielkiej Brytanii – Przychodnia medyczna i medycyna\nCharakterystyka trzęsienia ziemi w Wielkiej Brytanii i liczby dorosłych z nagłym zatrzymaniem krążenia przypuszczalnego pochodzenia sercowego w trzech najbardziej dotkniętych prefekturach. Panel A pokazuje mapę Japonii, która podkreśla obszary najbardziej dotknięte trzęsieniem ziemi. Pokazano epicentrum (oznaczone literą X), trzy prefektury uwzględnione w tym badaniu (czerwone) i miasto Tokio (niebieskie). Dane we wkładce pokazują stopień uszkodzenia katastrofy w każdej z trzech prefektur. Dane o ludności pochodzą z japońskiego spisu ludności z 2010 roku. Liczby osób, które zginęły lub zaginęły, oraz liczby całkowicie lub częściowo zniszczonych domów zgłoszono od marca 2013 r. Liczba uchodźców i centrów ewakuacyjnych była najwyższą liczbą zgłoszoną w marcu 2013 r. Panel B pokazuje dzień trzęsienia ziemi (czarna strzałka) i dni maksymalnych wstrząsów wtórnych (wielkość 7,2 w dniach 7 kwietnia i 7,0 w dniu 11 kwietnia) (białe strzałki). Podano współczynniki ryzyka z odpowiadającymi 95% przedziałami ufności dla występowania pozaszpitalnego zatrzymania krążenia po trzęsieniu ziemi, według tygodnia. Gwiazdki oznaczają P <0,05 dla zmian w występowaniu pozaszpitalnego zatrzymania krążenia przypuszczalnego pochodzenia sercowego po trzęsieniu ziemi, według tygodnia. CI oznacza przedział ufności. Najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie kiedykolwiek odnotowano w Japonii, o wartości 9.0 w skali Richtera, uderzyło w północno-wschodni region Japonii w dniu 11 marca 2011 r. (Ryc. 1A) .1,2 Trzęsienia ziemi zwiększają ryzyko nagłego zatrzymania krążenia. 3 Korzystając z ogólnokrajowej bazy danych populacji, oceniliśmy związek między trzęsieniem ziemi a występowaniem pozaszpitalnego zatrzymania krążenia o przypuszczalnym pochodzeniu sercowym .4,5 Nasze badanie objęło dorosłych pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia przypuszczalnie pochodzenia sercowego, którzy zostali przetransportowani do placówek medycznych w Iwate, Miyagi i Fukushima - trzech prefekturach, które zostały najbardziej uszkodzone przez trzęsienie ziemi (rys. 1A). Badanie obejmowało dane z 4 tygodni przed do 8 tygodni po 11 marca każdego roku od 2005 do 2011. Cotygodniowe zmiany w zdarzeniu pozaszpitalnego zatrzymania krążenia po trzęsieniu ziemi zostały ocenione przy użyciu modeli regresji Poissona w celu obliczenia ryzyka wskaźniki porównujące obserwowaną liczbę pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia w każdym tygodniu z oczekiwaną liczbą takich zdarzeń. Oczekiwaną liczbę zdarzeń oszacowano na podstawie danych z lat 2005-2010 dotyczących liczby zdarzeń, zgodnie z tygodniową średnią temperaturą otoczenia, tygodniem i rokiem w tym okresie. Wskaźniki ryzyka zostały również obliczone według płci i grupy wiekowej. Ogółem 6733 dorosłych zostało potwierdzonych, że w trzech prefekturach przebywa poza szpitalnym zatrzymaniem kr ążenia o przypuszczalnym pochodzeniu kardiologicznym. Ryzyko pozaszpitalnego zatrzymania krążenia znacząco wzrosło w pierwszym tygodniu (wskaźnik ryzyka 1,70), drugi tydzień (współczynnik ryzyka 1,48), trzeci tydzień (współczynnik ryzyka 1,47) i czwarty tydzień (współczynnik ryzyka, 1,26 ) po trzęsieniu ziemi (rysunek 1B). Ryzyko pozaszpitalnego zatrzymania krążenia nie wzrosło znacząco u mężczyzn w wieku od 18 do 74 lat (patrz ryc. w Dodatkowym dodatku, dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu), ale znacznie wzrosło wśród kobiet w tej samej grupie wiekowej w ciągu pierwszych 2 tygodni po trzęsieniu ziemi (ryc. 2 w Dodatku uzupełniającym). Wśród mężczyzn w wieku 75 lat lub starszych ryzyko pozaszpitalnego zatrzymania krążenia wzrosło w ciągu pierwszych 2 tygodni po trzęsieniu ziemi i ponownie w pierwszym tygodniu po maksymalnych wstrząsach wtórnych o sile 7,2 w dniach 7 kwietnia i 7,0 w dniu 11 kwietnia. (Ryc. 3 w dodatkowym dodatku). Wśr ód kobiet w wieku 75 lat lub starszych ryzyko było zwiększone w pierwszym, trzecim i czwartym tygodniu po trzęsieniu ziemi (ryc. 4 w Dodatku uzupełniającym). Tetsuhisa Kitamura, MD Uniwersytet Osaka, Osaka, Japonia Kosuke Kiyohara, Dr.PH Tokyo Women s Medical University, Tokio, Japonia Taku Iwami, MD, Ph.D. Kioto University Health Service, Kioto, Japonia -mail.jp Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie. 5 Referencje1. Japan Meteorological Agency. 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake (www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2011_03_11_tohoku/index.html). (Po japońsku.) 2. Krajowa policyjna agencja Japonii. Sytuacja awaryjna i środki zaradcze policji (www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo_e.pdf). (Po japońsku.) 3. Kario K, McEwen BS, Pickering TG. Katastrofy i serce: przegląd skutków stresu wywołanego trzęsieniem ziemi na choroby sercowo-naczyniowe Hypertens Res 2003; 26: 355- 367 Crossref Web of Science Medline 4. Kitamura T, Iwami T, Kawamura T, Nagao K, Ta [przypisy: dobry endokrynolog kielce, leczenie endometriozy forum, psychologia ]\n[podobne: wiedźmin 3 edycja kolekcjonerska allegro, bean boozled challenge allegro, nfz przeglądarka skierowań do sanatorium ]


Elle MacPherson i jej kolekcja - Kozaczek.pl\nKozaczek.pl » Elle Macpherson » Elle MacPherson i jej kolekcja\nElle MacPherson i jej kolekcja\nelle macpherson kolekcja moda wygląd reklama\nReklamówki najnowszej kolekcji.\nelle macpherson/© Insidefoto / PR Photos\nJedna z najsłynniejszych modelek świata sygnuje swoim nazwiskiem linię bielizny. Zresztą byłe modelki głównie tym się zajmują, kiedy już zejdą z wybiegu.\nElle MacPherson wymyśliła nowa kampanię reklamową dla swoich produktów. Reklamy mają pokazywać kobietę w nietypowych sytuacjach. Ma być pełno niedomówień. Modelki nie pokazują swoich twarzy, aby każda kobieta mogła się z nimi identyfikować.\nBohaterki spotów to Bomber Girl, Bubble Girl, Drummer Girl, Joker Girl, Saucer Girl i Tuba Girl. Hasło przewodnie to "Kobieta w jej prywatnej przestrzeni".\nJaki to odniosło efekt? Odpowiedź na filmikach.\nA to poprzednie reklamówki bielizny MacPherson.\nTrzymanie za rączki, kawa i zakupy w perfumerii. Umówili się na kawę. Z lokalu wyszli trzymając się za ręce. Poszli do perfumerii... para młodych, pięknych i zakochanych? Niekoniecznie - o ile Weronika Rosati ... czytaj więcej


Kolejni policjanci zakażeni. Zamykają komisariat - Biała24\nW związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19 u jednego z funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Terespolu, w trosce o zdrowie policjantów, pracowników i mieszkańców powiatu, Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej podjął decyzję o czasowym wyłączeniu komisariatu z obsługi interesantów.\n– W związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19 u jednego z funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Terespolu, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie policjantów, pracowników oraz osób odwiedzających komisariat Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej insp. Wojciech Czapla w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym podjął decyzję o czasowym wyłączeniu komisariatu – informuje podkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowy bialskiej policji.\nTags: covid granica komisariat koronawirus trepol zakażeni zamknięty\nA cały problem wylazł z Piszczaca i teraz powiat cierpi ?\n100% racji !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\n11 sierpnia 2020 o 14:58\nCo się dzieje z tym waszym krajem… Kiedyś weterynarz chodził od posesji do posesji szczepiąc wszystkie , nawet te łańcuchowe…\nOj dziwna ta kwarantanna, bo ostatnio widziałem jak co nie którzy robią zakupy Piszczacu i jakoś nikt nie sprawdza czy siedzą na pupie jak senepid nakazał w chałupach.\nPotwierdzam, dziwna kwarantanna …. 🙁\n11 sierpnia 2020 o 13:16\nJest takie miejsce na ziemi gdzie ludzie wiedzą naj lepiej!!! Jest takie miejsce na mapie gdzie baby się nie wybiera!!! Jest takie miejsce w powiecie gdzie Koronowirus się rozprzestrzenia!!! Piszczac


Budowanie napięcia erotycznego to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić w relacji z kobietą, którą jesteś zainteresowany. Gwarantujemy, że jeśli ona odwzajemnia twoje uczucia, podejmie temat i będzie dążyła do bliskości z tobą. Jak zbudować w niej napięcie erotyczne, które w końcu eksploduje?\nDzięki budowaniu napięcia seksualnego ona zacznie ci okazywać emocje\nChcesz sprawdzić, czy kobieta jest tobą zainteresowana? Czy masz u niej szansę na coś więcej? Chciałbyś, aby oszalała na twoim punkcie tak jak ty na jej? Musisz nauczyć się budować napięcie erotyczne. Rób to z wyczuciem i w kulturalny sposób, aby ona zacznie płonąć z pożądania i pokaże ci w jednoznaczny sposób, że jest zainteresowana czymś więcej. Wtedy ty wykorzystasz okazję.\nWiesz, co lubią kobiety? Gdy w subtelny sposób pokazujesz im, że widzisz w nich erotyzm. Odpuść sobie wulgarne teksty z netu. To nie o to chodzi. Napięcie erotyczne możesz budować na dwa sposoby – za pomocą słów i za pomocą gestów. Jeśli chodzi o słowa, to możesz je przemyśleć i wysłać w postaci SMS-a lub wiadomości na Messengerze.\nOna stanie się czuła i troskliwa, jeśli ją rozbudzisz. Dodaj jej odwagi do działania\nBudowanie napięcia erotycznego ma jeszcze jedną zaletę. Możesz skłonić kobietę do otwarcia się bez większego ryzyka ze swojej strony. Kobiety, w których wyzwalasz seksualne napięcie, jeśli są tobą zainteresowane, odpowiadają ci w jednoznaczny sposób. Na dodatek same zaczynają okazywać ci uczucie, pisać do ciebie, przytulać się, całować, trzymać cię za rękę. Kobieta często potrzebuje tylko odrobiny erotycznego napięcia, by zacząć ci okazywać swoje uczucia, bo wcześniej zwyczajnie boi się to zrobić. Tak naprawdę nic nie ryzykujesz, faceci mają genetycznie uwarunkowaną tendencję do prowadzenia rozmów z podtekstem. Jej koledzy pewnie nie raz wysyłali jej dziwne obrazki i walili dziwne teksty w ramach żartów.\nPoproś ją o zdjęcia, zapytaj o dzisiejszy strój\nJak zbudować erotyczne napięcie za pomocą słów, gdy ze sobą piszecie? Możesz zapytać, co ma dziś na sobie albo poprosić ją o wysłanie zdjęcia. Możesz rzucić od niechcenia, że śniła ci się dzisiaj w nocy w bardzo ładnej sukience. Nie chodzi o to, aby wysyłała ci nagie zdjęcia, ale takie normalne. Już sama twoja prośba o zdjęcie wywołuje w niej podniecenie i erotyczne fantazje z tobą w roli głównej. Możesz zapytać, jakie buty ma dziś na sobie, jaki ma kolor szminki itp. To nie jest nic jednoznacznego, ale kobietę rozpali do czerwoności.\nDotykaj ją w seksualny sposób, wykorzystując preteksty\nMożesz rzucić, że chętnie zobaczysz ją na żywo w tej sukience, spódniczce itp. i że wybierasz się na spacer, jak chce, może do ciebie dołączyć. Na spacerze spróbuj ją złapać za plecy w miejscu, gdzie łączą się z pośladkami, np. mówiąc: uważaj, gdy obok będzie przejeżdżał rowerzysta. Muskaj jej ramion, nóg, szyi. Korzystaj z pretekstów. Np. w ramach żartów przerzuć jej włosy na plecy, popraw wisiorek etc. Zobaczysz, że ona pozytywnie na to zareaguje i sama zacznie cię obejmować, całować, trzymać za rękę.\nOna będzie miała wielki apetyt na seks z tobą\nZobaczysz, że w końcu erotyczne napięcie zbudowane dzięki twoim niewinnym wiadomościom, subtelnemu dotykowi, będzie musiało eksplodować. Ona będzie miała na ciebie wielką chrapkę. Przygotuj się na to, że będzie dążyć do seksu. Może po prostu usiąść na tobie okrakiem i zacząć cię całować, przytulać się do ciebie.\nTAGI: jak ją rozpalić jak zbudować w niej erotyczne napięcie napięcie erotyczne napięcie seksualne seks\n« Nie chcę, aby widziała we mnie tylko kolegę\nBoję się, że ma innego faceta »


Toyota Corolla 2.0 D-4D Prestige - Sedan II 126KM (2010)\nToyota Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II 126KM\nToyota Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II 126KM (diesel) (2010 - 2013)\nWersja była produkowana od 2010 do 2013 roku. Toyota Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II to klasa niższa średnia samochodów osobowych.\nMoc maksymalna wynosi 93 kW, a licząc w koniach mechanicznych moc wersji Toyoty Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II wynosi 126 KM. Silnik Toyoty Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II jest rzędowy posiadający 4 cylindry o pojemności 1998 cm3. Na każdy cylinder w silniku Toyoty Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II przypadają 4 zawory.\nCały układ napędowy Toyoty Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II osiąga moment obrotowy 310 Nm. Toyota Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II posiada napęd przedni a typ paliwa na jaki jeździ Toyota Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II to diesel.\nWarto nadmienić, że Toyota Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II posiada 4 drzwi, 5 siedzeń. Wymiary samochodu: 4540 mm długości, 1760 mm szerokości, 1470 mm wysokości.\nOpinie o Toyocie Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II 126KM (diesel)\nDane techniczne Toyoty Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II 126KM (diesel)\nWymiary Toyoty Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II 126KM (diesel)\nWyposażenie Toyoty Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II 126KM (diesel)\nLampy ksenonowe 2010 - 2013 Standard (indywidualny)\nCzujniki odległości przy parkowaniu - tył 2010 - 2013 Standard\nTapicerka Alcantara 2010 - 2013 Standard (indywidualny)\nVSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC 2010 - 2013 Standard (indywidualny)\nKamera cofania w lusterku wstecznym 2010 - 2013 Standard (indywidualny)\nSystem Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianianie pojazdu bez użycia kluczyka 2010 - 2013 Standard (indywidualny)\nCeny Toyoty Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II 126KM (diesel)\ngrudzień 2011 - maj 2013 99 200 PLN\nlistopad 2011 98 200 PLN\nluty 2011 - październik 2011 96 200 PLN\nstyczeń 2011 97 200 PLN\ngrudzień 2010 97 200 PLN\nczerwiec 2010 - listopad 2010 96 190 PLN\nZdjęcia Toyoty Corolla 2.0 D-4D Prestige Sedan II 126KM (diesel)\nToyota Corolla 1.6 Premium MM Sedan II 132KM (benzyna)\nToyota skutecznie obstawia wszystkie narożniki segmentu samochodów kompaktowych. Corolla występuje w wersji hatchback, sedan a także Touring Sports, czyli kombi. Do gamy japońskiego bestsellera mają dołaczyć dwie nowe wersje wyposażenia, usportowiona GR Sport i uterenowiona - Trek.\nToyota Yaris 1.3 Luna Hatchback II 87KM (benzyna)\nToyota Land Cruiser 3.0 D Sol aut Kombi 120 166KM (diesel)\nToyota Corolla 2.2 D-4D Prestige Sport 7os Kombi mpv Verso II 2.3 177KM (diesel)\nToyota Corolla 1.4 D-4D Terra Sedan I 90KM (diesel)\nToyota Tundra 4.0 2WD SR5 aut Pickup I 245KM (benzyna)\nToyota Hilux 2.5 D-4D DLX Pickup V 144KM (diesel)


Miejsce | bluenoseclothing.com\nadmin Grudzień 3, 2019 Aranżacje łazienek, Meblowe nowości, W kuchni cena, miejsce, mieszkanie, sklep, styl\nJak urządzać mieszkanie, aby było ono jak najbardziej wygodne dla mieszkających w nim osób. To tak naprawdę nie jest takie proste zadanie, więc nie powinno dziwić, iż wiele osób ma z tym zadaniem znaczny kłopot. Niemniej, nie znaczy to, iż jest to nie do przeprowadzenia. Jak z głową wszystko rozplanujemy, to jest możliwość, iż nasze mieszkanie nie tylko będzie eleganckie, lecz i funkcjonalne. Przede wszystkim należy zacząć od rozmieszczenia poszczególnych elementów. Co przez to rozumieć?\nadmin Październik 19, 2019 komfort, miejsce, mieszkanie, przestronność, sprzęt\nCztery kąty, dla każdego z nas to taka prywatna oaza spokoju. Z tego też powodu powinniśmy zadbać o jego wygląd. Z całą pewnością ogromne znaczenie ma w tym wypadku każda rzecz, jaka w naszych kwaterach się znajduje. Zwróćmy zatem uwagę przy dokonywaniu sprawunków, czy aby na pewno adekwatnie selekcjonujemy dane przedmioty, czy aby na pewno winny się one znaleźć w naszym domu, czy są nam nie tyle, co niezbędne, ale czy w ogóle konweniują do wystroju pomieszczenia. Czy malutkie mieszkanie może być zarazem estetyczne, praktyczne i przestronne?\nPokój jadalny z książki\nadmin Październik 15, 2019 meble, miejsce, mieszkania, pomieszczenie, szafki, wnętrze, zegary\nJeśliby zrobić wywiad wśród sąsiadów i spytać o ukochane pomieszczenie w domu, z pewnością duża część postawiłaby na kuchnię. Nie da się ukryć, że właśnie to miejsce jest swoistym sercem naszego mieszkania. To tutaj przyrządzamy posiłki, które potem wraz z rodziną jemy przy jednym stole. To tu najczęściej dochodzi do kluczowych dyskusji pomiędzy rodzicem, a dzieckiem. Także w kuchni zazwyczaj gospodynie spędzają wolne chwile z przyjaciółkami przy filiżance aromatycznej herbaty. Nie wyobrażamy sobie domu bez kuchni.\nadmin Wrzesień 25, 2019 firm, miejsce, pomieszczenia, prezent\nNie każdy ma szansę, żeby znaleźć kilka godzin na czasochłonne sprzątanie domu. Jednakże na pewno wszyscy lubimy żyć w zadbanym i przyjemnym pomieszczeniu.\nadmin Maj 13, 2019 miejsce, pokój, pomieszczenie, Wybór\nKażde pomieszczenie okazuje się być inne, powinno spełniać inne funkcje, a co się z tym wiąże, musimy dopilnować, aby lampy, które znajdą się w naszych pomieszczeniach, okazały się być do tych miejsc właściwie dopasowane. To właśnie spowoduje, że nad ich wyborem powinniśmy się spokojnie zastanowić, a również powinniśmy przeanalizować wady oraz zalety każdej z nich.