PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PDF Free Download\nDownload "PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE"\n1 Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego Chorzów Nazwa i adres obiektu: Budynek trybuny przy ul. Cicha Chorzów PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektował: Krzysztof Windak nr upr. 480/94 Sprawdził: inż. Jacek Socha nr upr. 79/82 Data: kwiecień 2014\n2 1. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Zasilanie w energię elektryczną Wewnętrzne linie zasilające Tablice rozdzielcze TP1, TP2, TP3, TP Instalacja oświetlenia ogólnego Instalacja gniazd wtykowych Instalacja siły Instalacja oświetlenia awaryjnego Instalacja ochrony przeciwporażeniowej Uwagi końcowe Obliczenia SPIS RYSUNKÓW Schemat ideowy i rysunek montażowy rozdzielnicy RGT... E Schemat ideowy i rysunek montażowy tablicy TP1... E Schemat ideowy i rysunek montażowy tablicy TP2... E Schemat ideowy i rysunek montażowy tablicy TP3... E Schemat ideowy i rysunek montażowy tablicy TP4... E Instalacja oświetlenia - rzut parteru... E Instalacja oświetlenia - rzut piętra i kabin... E Instalacja siły i gniazd wtykowych - rzut parteru... E Instalacja siły i gniazd wtykowych - rzut piętra i kabin... E Plan oświetlenia awaryjnego - rzut zadaszenia trybuny... E\n3 1. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku trybuny przy ul. Cicha 6 w Chorzowie. 2. Podstawa opracowania - umowa na wykonanie projektu - inwentaryzacja budowlana pomieszczeń obiektu - inwentaryzacja elektryczna pomieszczeń obiektu - pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego wykonane w styczniu 2014r. - obowiązujące przepisy i normy - uzgodnienia z konsultantami Inwestora 3. Zakres opracowania Projekt instalacji elektrycznych w budynku trybuny przy ul. Cicha 6 w Chorzowie obejmuje swoim zakresem następujące pozycje: - zasilanie w energię elektryczną - wewnętrzne linie zasilające - tablice rozdzielcze TP1, TP2, TP3, TP4 - instalacja oświetlenia ogólnego - instalacja gniazd wtykowych - instalacja siły - instalacja oświetlenia awaryjnego - Instalacja ochrony przeciwporażeniowej Projekt nie obejmuje swoim zakresem zewnętrznych linii zasilających, instalacji odgromowej, instalacji teletechnicznej, sygnalizacyjnej i innych instalacji niskoprądowych. 4. Zasilanie w energię elektryczną Zasilanie projektowanych urządzeń realizowane będzie z istniejącej rozdzielni głównej RGT zlokalizowanej na poziomie parteru w budynku trybuny. Zasilanie w energię elektryczną pracować będzie w układzie TN-C, natomiast od rozdzielnicy głównej RGT, wewnętrzne linie zasilające w układzie TN-S na napięciu 400/230V. Rozdzielnica wyposażona jest w aparaty przystosowane do zabudowy na szynie TH35 i jest rozdzielnicą niedawno wymienioną. Do zabezpieczenia zasilanych obwodów wyposażona jest w wyłączniki nadprądowe i rozłączniki izolacyjne z podstawami bezpiecznikowymi. W polach niezajętych przez aparaturę należy dobudować dodatkowe rozłączniki izolacyjne z podstawami bezpiecznikowymi oraz jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe na znamionowy prąd wyzwalający 30mA. Szczegóły rozwiązania pokazano na schemacie ideowym rozdzielnicy głównej RGT rys nr E\n4 5. Wewnętrzne linie zasilające Projekt obejmuje wymianę istniejących przewodów wewnętrznych linii zasilających wyprowadzonych z tablicy głównej RGT do istniejących i projektowanych tablic. Wewnętrzne linie zasilające zaprojektowano kablami elektroenergetycznymi z żyłami miedzianymi i izolacji PVC o napięciu izolacji 0,6/1kV. Kable należy układać w istniejących ciągach kablowych, w przestrzeni instalacyjnej nad sufitem podwieszanym oraz w rurkach ochronnych. Typy i przekroje kabli zasilających pokazano na schemacie ideowym rozdzielnicy głównej RGT rys nr E Tablice rozdzielcze TP1, TP2, TP3, TP4 Projekt obejmuje wymianę starych tablic rozdzielczych, z wyjątkiem tablic gabinetu odnowy, kabiny policji i monitoringu, kawiarni i kotłowni. Projektowane nowe tablice rozdzielcze parteru TP1, piętra TP2, kabin TP3 i kiosku TP4 należy wykonać w obudowach modułowych przystosowanych do zabudowy aparatury na szynie TH35. Tablice te wyposażone będą w odpowiednią aparaturę łączeniową, zabezpieczającą i sygnalizacyjną. Powinny być przystosowane do połączeń w układzie TN-S (oddzielna, izolowana szyna neutralna i oddzielna szyna ochronna). Rozmieszczenie poszczególnych tablic rozdzielczych pokazano na planach instalacji, a szczegóły rozwiązania pokazano na schematach ideowych tablic TP1, TP2, TP3 i TP4 rys. nr E.4.02, E.4.03, E.4.04 i E Instalacja oświetlenia ogólnego Projekt obejmuje wymianę starych przewodów instalacji oświetleniowych, z wyjątkiem pomieszczeń poza zakresem opracowania pokazanych na planach instalacji. Obwody oświetlenia zaprojektowano przewodami elektroenergetycznymi z żyłami miedzianymi i izolacji PVC o napięciu izolacji 750V. Przewody należy układać w rurkach instalacyjnych w ścianach lub w listwach instalacyjnych naściennych. Projekt obejmuje także wymianę istniejących niektórych starych opraw oświetleniowych i montaż nowych. Łączniki oświetlenia pozostają bez zmian, natomiast nowe łączniki oświetlenia należy montować na wysokości 1,4m od podłogi, w odległości 15cm od krawędzi drzwi do osi łącznika. Rozmieszczenie i typy projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na poszczególnych planach instalacji oświetlenia. Oprawy wg oznaczeń na rysunkach. 8. Instalacja gniazd wtykowych Projekt obejmuje wymianę starych przewodów instalacji gniazd wtykowych, z wyjątkiem pomieszczeń poza zakresem opracowania pokazanych na planach instalacji. Obwody gniazd zaprojektowano przewodami elektroenergetycznymi z żyłami miedzianymi i izolacji PVC o napięciu izolacji 750V. Przewody należy układać w rurkach instalacyjnych w ścianach lub w listwach instalacyjnych naściennych. Projekt obejmuje także wymianę istniejących niektórych starych gniazd wtykowych i montaż nowych. Montaż nowych gniazd należy uzgodnić przedstawicielem służb technicznych Inwestora. Rozmieszczenie i typy projektowanych gniazd pokazano na poszczególnych planach instalacji siły i gniazd wtykowych. 3\n5 9. Instalacja siły Projekt obejmuje wymianę przewodów zasilających jednostki zewnętrzne klimatyzatorów i gniazd wtykowych siłowych 3-faz. Obwody siłowe zaprojektowano przewodami elektroenergetycznymi z żyłami miedzianymi i izolacji PVC o napięciu izolacji 750V. Przewody należy układać w rurkach instalacyjnych w ścianach lub w listwach instalacyjnych naściennych. 10. Instalacja oświetlenia awaryjnego W budynku trybuny aktualnie istnieje system oświetlenia awaryjnego. Jednakże na podstawie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego wykonanych w styczniu 2014r. wykonanych przez firmę IBF-Fire Protection (kopia pomiarów w posiadaniu Inwestora) w niektórych pomieszczeniach stwierdzono wartości niższe od wymaganych. Projekt obejmuje montaż dodatkowego oświetlenia awaryjnego tylko w tych miejscach, w których natężenie oświetlenia awaryjnego było niższe od wymaganego oraz wymianę opraw oświetlenia awaryjnego trybuny głównej. W projekcie zastosowano system oświetlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnętrznym źródłem zasilania (akumulatory w oprawach). Najważniejszą zaletą takiego systemu jest rozproszenie bezpieczeństwa na wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego w obiekcie, z których każda przełącza się w tryb pracy awaryjnej niezależnie od innych urządzeń systemu. To wymaganie idealnie spełniają systemy oparte na oprawach z własnym akumulatorem w wykonaniu AUTOTESTU. Posiadają one automatyczny nadzór napięcia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przełączanie z pracy podstawowej na awaryjną. Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocą dwóch diod LED. Diody nie świecą podczas pracy awaryjnej oprawy. Dioda zielona informuje o stanie baterii: - świecenie ciągłe: bateria naładowana - miga: trwa ładowanie baterii - nie świeci: brak baterii lub przerwa w obwodzie ładowania Dioda czerwona informuje o stanie modułu: - miga: trwa wykonywanie testu A lub B - świecenie ciągłe: błąd testu A lub B, brak baterii lub awaria Należy zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego w wersji ciemna, które przy zasilaniu z sieci są w trybie czuwania, oprawa nie świeci. Przy braku napięcia zasilania automatycznie przełączają się w tryb pracy awaryjnej. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone będą we własne źródło zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2 godziny po zaniku napięcia podstawowego. Dodatkowo oprawy awaryjne trybuny głównej wyposażone będą w akumulatory z grzałką z układem termostatu. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy podłączyć dodatkowym przewodem do puszki instalacyjnej najbliższego obwodu oświetlenia podstawowego z przed wyłącznika. Dodatkowe oprawy awaryjne doświetlające drogę ewakuacyjną (WERSJA CIEMNE) muszą być montowane do sufitu prostopadle do długości korytarza, do ściany lub do konstrukcji tak, aby prawidłowo doświetlały drogę ewakuacyjną. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego ujęte w projekcie posiadają pozytywne wyniki badań na zgodność z normą PN-EN wykonane w laboratoriach 4\n6 akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku(dz.u. Nr 85 poz.553) takie badania są wymagane dla uzyskania świadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. Rozmieszczenie opraw oraz sposób ich montażu przedstawiony jest na poszczególnych rzutach instalacji oświetlenia. Obliczenia natężenia oświetlenia znajdują się w archiwum dokumentacji u Projektanta. 11. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej Instalacja elektryczna została zaprojektowana w układzie TN-S. Z poszczególnych tablic rozdzielczych do odbiornika prowadzony jest dodatkowy przed ochronny PE. W obwodach niskiego napięcia jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowane zostało samoczynne wyłączenia zasilania. W obwodach gniazd wtykowych, jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe na znamionowy prąd wyzwalający 30mA. Skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy sprawdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji. Wymagania dotyczące czasu odłączenia są spełnione gdy: Zs * Ja < Uo gdzie : Zs - impedancja pętli zwarcia Ja - wartość prądu w amperach, zapewniająca zadziałanie urządzenia odłączającego w czasie nie przekraczającym 5 sek dla Wlz, dla pozostałych 0,4 sek Uo - napięcie pomiędzy przewodem skrajnym, a ziemią w woltach Metalowe obudowy opraw oświetleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny być połączone z przewodem PE, mającym przekrój przewodu fazowego. Wszystkie metalowe części, które mogą się znaleźć pod napięciem powinny być podłączone do systemu połączeń wyrównawczych Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC Uwagi końcowe Prace elektroinstalacyjne i urządzenia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem urządzeń należy przeprowadzić pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia, pomiary oporności izolacji, pomiary uziemienia i standardowe przeglądy. Ponadto obsługa winna przeprowadzić powyższe pomiary w określonych przepisami przedziałach czasowych. Pomiary powinny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być wykonane tylko przez uprawnione osoby. Przed przekazaniem wykonanych instalacji użytkownikowi obiektu należy przedłożyć: - dokumentację powykonawczą uwzględniającą wszystkie zmiany w stosunku do projektu - wyniki pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego 5\n7 - wykonawca założy Rejestr zgodnie z normą PN-EN 50172: 2005, który będzie przechowywany na obiekcie. Pierwszy wpis dokona wykonawca instalacji oświetlania awaryjnego - starą instalację podtynkową oprzewodowania należy odłączyć i umartwić. Nie przewiduje się demontażu starej instalacji podtynkowej. - zdemontowane oprawy oświetleniowe, tablice rozdzielcze i osprzęt wymienione podczas robót należy przekazać Inwestorowi Podczas montażu instalacji i urządzeń odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób i wykonywać ją w sposób nie zagrażający życiu, stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze zalecenia Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia r., poz. 401). Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń dobrane w projekcie służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej. Można zastosować inne równoważne lub lepsze, które będą spełniać założone w niniejszym opracowaniu wymagania i parametry pracy. Materiały te powinny mieć atesty i aprobaty wymagane przez prawo budowlane. 13. Obliczenia Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Sprawdzenie skuteczności ochrony przeprowadzono dla tablicy TP4 (najniekorzystniejszego przypadku zasilania) W przypadku zabezpieczeń obwodów wyłącznikami różnicowo- prądowymi warunek skuteczności zachodzi dla : Zs < 230/1,2 x 0,03 = 6388ohm Skuteczność ochrony sprawdzono dla gniazda 1-faz. w pomieszczeniu kiosku Elementy obwodu kabel YAKY 4*120-5m kabel YKY 5*10-60m przewód YDY 3*2,5-10m Rzw = (2 x 5/ 34 x 120) + (2 x 60 / 54 x 10) + (2 x 10/ 54 x 2,5) = 0,367ohm Warunek spełniony - ochrona skuteczna 6


- strona 5 - Smaki.pl\nDodatkowa godzina snu pomoże osobom z nadwagą\nCoraz więcej dowodów wskazuje na związek między słabym lub niewystarczającym snem a ryzykiem otyłości i zaburzeń metabolicznych. Grupa naukowców w USA postanowiła zbadać tę zależność.\n11 lut 2022 6:30\nQuiz. Rozpoznasz te owoce? To wcale nie jest łatwe zadanie!\nRozpoznać owoce po zdjęciach – brzmi banalnie? Niekoniecznie. Spróbujcie zdobyć sto procent w naszym quizie!\n10 lut 2022 8:10\nOwsianka – właściwości odżywcze. Czy naprawdę jest zdrowa?\n9 lut 202222:35\nChociaż aktywność fizyczna jest dobra, zbyt dużo treningu grozi przeciążeniem organizmu. Kiedy powiedzieć sobie: dość?\n9 lut 202218:25\nTabata – trening, który pokochają wszyscy. Na czym polega?\nTabata to trening, który pozwala zredukować tkankę tłuszczową i spalić zbędne kalorie. Na czym polega tabata i jak ją wykonywać?\n8 lut 202212:02\nO której najlepiej zjeść śniadanie? Nie musi to być od razu po wstaniu z łóżka\nSzybka kawa w biegu, albo kawałek słodkiej bułki przegryzionej gdzieś w drodze do pracy? Nie tak powinno wyglądać śniadanie. O której powinno się jeść pierwszy posiłek?\n7 lut 2022 6:31


River Island kolekcja Holiday 2013 - Zeberka.pl\nZeberka.pl » River Island » River Island kolekcja Holiday 2013\nRiver Island kolekcja Holiday 2013\nczytany: 4818 razy\nriver island river island święta 2013 kolekcje świąteczne 2013 garnitur damski kapelusz\nriver island/Fame Flynet\nKolejna marka prezentuje swoje świąteczne propozycje. Tym razem lookbook z karnawałowo-świątecznymi zestawami zaprezentował River Island.\nWśród nich znajdziemy przede wszystkim eleganckie szerokie spodnie, dzianinowe sweterki z naszyjnikami, rozkloszowane spódnice, żakardowe garnitury i obszerne płaszcze.\nObok ubrań sieciówka prezentuje dodatki, które doskonale dopełnią każdą stylizacje.\nNaszym zdaniem kolekcja River Island zasługuje na szczególną uwagę. Czy znajdziecie coś dla siebie w tej kolekcji?\nGaleria zdjęć: Rihanna dla River Island vol. 2\nCzytano: 42640 razy\nEkspert radzi: Jak zmniejszyć ryzyko ...


Informator Stolicy - Mazowiecko - Warszawski Związek Piłki Siatkowej\nSparta i Atena z Pucharem Burmistrza Woli. UMKS MOS Wola na...\n2021-10-10 / KOMENTARZY\nStołeczne kluby zdominowały Turniej o Puchar Burmistrza Woli. Triumfatorkami zawodów zostały drużyny MUKS Sparta Warszawa w kategorii młodziczek oraz UKS Atena Warszawa wśród kadetek. Na drugim stopniu podium w obydwu kategoriach stanęły zawodniczki UMKS MOS Wola Warszawa.\nDla kogo Puchar Burmistrza Woli? Dziś decydujące starcia\nKibice zasiadający na trybunach Hali Sportowej Reduta nie mogli wczoraj narzekać na nudę. Rozgrywany tu Turniej o Puchar Burmistrza Woli wszedł w decydującą fazę, a już dziś wyłonione zostaną triumfatorki.\nTwierdza Torwar obroniona. Projekt pokonał Cuprum\nProjekt Warszawa pokonał Cuprum Lubin 3:1 w meczu drugiej kolejki PlusLigi. Statuetkę MVP otrzymał Bartosz Kwolek. Było to pierwsze spotkanie z udziałem kibiców w Torwarze po ponad półtorarocznej przerwie.\nKadetki i młodziczki walczą o Puchar Burmistrza Woli\nW wolskiej hali sportowej Reduta rozpoczął się Turniej o Puchar Burmistrza Woli organizowany przez MOS Wola Warszawa. Wczoraj zaprezentowało się kibicom osiem stołecznych drużyn.\n„Dajemy pewność, że będziemy walczyć i zostawimy serducho...\n2021-10-08 / KOMENTARZY\nJuż w najbliższą sobotę siatkarze MOS Wola Tramwaje Warszawskie rozegrają w Kozienicach mecz 2. kolejki II ligi. Rywalem stołecznego klubu będzie miejscowa Enea KKS.\nRusza Turniej o Puchar Burmistrza Woli\n2021-10-07 / KOMENTARZY\nAż czterdzieści dwa spotkania będą mogli obejrzeć kibice siatkówki od piątku do niedzieli w Hali Sportowej Reduta przy ul. Redutowej 37 w Warszawie. Już jutro rusza Turniej o Puchar Burmistrza Woli.\nDerby Woli dla siatkarek z Rogalińskiej\n2021-10-06 / KOMENTARZY\nW ramach rozgrywek Mazowieckiej II Ligi juniorek doszło do meczu derbowego, w którym UMKS MOS Wola III Warszawa podejmował UKS Esperanto II Warszawa.\n7 z 76 « Poprzednia1...56789...76Następna »


Book Club w Dizajn BWA Wrocław | www.wroclaw.pl\nJesień z książką w Dizajn BWA Wrocław\nJesienny sezon w galerii Dizajn BWA Wrocław poświęcony będzie projektowaniu książek.\nZanim jednak te powstaną widzowie zostaną zaproszeni od dyskusji o książkach – o tym, kto stoi za pierwotnym i ostatecznym kształtem książki, jakie mogą być jej pozaliterackie walory i co składa się na konkretne jej części oraz etapy produkcji. Będzie też o jakości papieru, typografii i layoucie.\nProjekt zostanie podzielony na dwie przestrzenie: towarzyskiego klubu do spędzania czasu z publikacjami oraz książkowego laboratorium, gdzie książka będzie efektem wytężonej pracy kilku warsztatowych grup.\nBOOK LAB - jak robi się książkę?\nLaboratorium, w którym uczestnicy będą poznawać tajniki dotyczące projektowania książek czy rozmawiać na tematy z nimi związane przebiegać będzie w ściśle określonym harmonogramie. Będą w nim gościć kolejni partnerzyi eksperci, którzy podzielą się wiedzą i doświadczeniem z widzami.\nWrzesień należeć będzie do książki fotograficznej i TIFF Festival 2015 // Polska Now!. Honza Zamojski wraz z uczestnikami warsztatu skierują swoje zainteresowania w stronę narracji, którą budować będą właśnie dzięki zdjęciom. Dziesięć wyłonionych w otwartym naborze osób, pod okiem Zamojskiego, stworzy 10 indywidualnych photo booków, których omówienie i prezentacja będzie jednym z elementów lunchowego spotkania z publikacjami (a w nim m.in. spotkanie z Adamem Mazurem, wydawnictwem Sputnik Photos i inne).\nWarsztaty poprowadzą m.in. Marian Misiak, Viktorya Grabowska-Gadomska, Tomasz Bierkowski, Zbiok, Pilcrow. (Więcej informacji i szczegółów plan zajęć)\nBOOK CLUB - zabierz książkę do łóżka!\nDizajn BWA zaprosi widzów do przestrzeni salonowej, w której, jak to w klubach czytelniczych, książka będzie również głównym tematem rozmów, choć nie ze względu na walory literackie.\nHubert Kielan i Anna Szczęsna (Witalis) wprowadzą do galerii żywy komikowy ogień, wielkie łóżko, intymne siedziska i elementy placu zabaw, by przenieść czytelnicze doświadczenia w sferę swobodnego bycia z książką.\nW takiej aranżacji zostaną zaprezentowanie kolekcje 12 partnerów galerii - książki wyselekcjonowane przez zaprzyjaźnione wydawnictwa, instytucje, organizacje, osoby prywatne, współpracujące dotychczas z galerią. Ekspozycja ta przybliży widzom elementy związane z procesem projektowym książki.\nWyjątkowym elementem w przestrzeni galerii będzie również wielki pragotron (czyli paletowa tablica informacyjna), nad którego oprogramowaniem pracuje inż. Krzysztof Tyszecki. Jak w poczekalniach będzie on odmierzał czas między kolejnymi spotkaniami, informował o nowościach w Book Clubie, zmianach w Book Labie, o ciekawych gościach oraz postępach w pracy, swym specyficznym dźwiękiem zapraszając przechodniów do pochylenia się nad książką.\nBook Club - pracownia projektowania książki / 3D czyli Dizajn Dla Dzieci / czytelnia / audytorium / łóżko / wielki pragotron, 5 września - 31 grudnia, galeria Dizajn BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2-4\nBook Club od września


Amnesty International: Doroczny raport w sprawie kary śmierci - Polskatimes.pl\nAmnesty International: Doroczny raport w sprawie kary...\nAmnesty International: Doroczny raport w sprawie kary śmierci\nData dodania: 2009-03-24 22:34:06\nOstatnia aktualizacja: 2009-03-24 22:34:06\nAmnesty International opublikowała doroczny raport w sprawie kary śmierci. Według danych organizacji w zeszłym roku dokonano egzekucji prawie 2400 skazańców w 25 krajach. W 27 państwach sądy nadal wydają wyroki śmierci, ale się ich nie wykonuje.\nW porównaniu z 2007 rokiem liczba egzekucji wzrosła w zeszłym roku niemal dwukrotnie. Prawie trzy czwarte z nich dokonano w Chinach. Na drugim miejscu tej listy znajduje się Iran - 346 egzekucji, na trzecim Arabia Saudyjska - 102. Stany Zjednoczone znalazły się na czwartej pozycji - stracono tam 37 osób.\nW Europie tylko na Białorusi wykonywane są wyroki śmierci. W zeszłym roku wykonano tam 4 wyroki, ale Amnesty International podkreśla, że rząd w Mińsku nie publikuje żadnych danych na ten temat. Według ocen organizacji, od czasu ogłoszenia przez Białoruś niepodległości w 1991 roku liczba wykonanych wyroków może tam sięgać nawet 400.


Nadzienie Czekoladowe Do Drożdżówek - Smaker\nPrzepisy na temat: nadzienie czekoladowe do drożdżówek\nArtykuły na temat: nadzienie czekoladowe do drożdżówek\n...również te z ciasta francuskiego nadziewane owocami, lub rogale przypominające francuskie croissanty - w polskim wydaniu najczęściej znajdziemy w nich czekoladowe nadzienie. Do popicia herbata lub kawa(...) może zabraknąć kawy. Rodowity Francuz, nie będzie rozkrajał rogala, ale zje go, maczając właśnie w kawie lub konfiturze. Nie brakuje jednak i wersji nadziewanych tych słynnych rogalików. Nadzieniem...\nPlacek z 4 nadzieniami Składniki na 20 porcji: 600 g mąki krupczatki, sól, 120 g masła, 100 g cukru, 30 g drożdży, 300 ml mleka, 3 żółtka, skórka z cytryny Nadzienie orzechowe: 180 g mielonych orzechów włoskich, 30 g bułki tartej, 80 g cukru, 100 ml mleka, 1 cukier wanilinowy Nadzienie makowe: 200 g mielonego maku, 120 g cukru, 10 g masła, kandyzowana skórka cytryny, 200 ml mleka Nadzienie...\nananas jak zrobic syrop