SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE cz II/ 3. kod CPV nr - PDF\nSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE cz II/ 3. kod CPV nr\nDownload "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE cz II/ 3. kod CPV nr.45.33.12.10-1."\n1 PIO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PRZEBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO SPNR5- GORLICE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE cz II/ 3 INSTALCJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA DLA PRZEBUDOWY ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY SALI GIMNSTYCZNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GORLICACH DZ.NR. 1165/2, 1166/2 i 1184/1 kod CPV nr ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA L.p. Wyszczególnienie Nr. Strona tytułowa strony 1 1 Dane zadania 2 2 Określenia podstawowe 2 3 Ogólne warunki dotyczące robót 3.1. Materiały i elementy 3.2. Zestawienie robocizny 3.3. Zestawienie materiału 3.4 Zestawienie sprzętu Wykonanie robót 4.1.Roboty budowlane 4.2. Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch 4.3. Montaż urządzeń prowadzących powietrze 4.4. Montaż urządzeń zakańczających układy wentylacyjne 4.5. Montaż elementów regulacji przepływu powietrza 4.6. Montaż urządzeń oczyszczających powietrze 4.7. Montaż urządzeń do odróbki cieplnej powietrza 4.8. Montaż urządzeń klimatyzujących powietrze 4.9. Montaż urządzeń automatycznej regulacji 4.10.Inne wymagania 5 Kontrola jakości i odbiór robót 5.1.Badania 5.2.Odbiór robót. 6 Przepisy związane 20 7 Normy związane 21 8 Zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu\n2 1.0.Dane zadania. W Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach projektuje się przebudowę zaplecza sali gimnastycznej oraz przystosowanie części budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne z budynku szkoły podstawowej W części przebudowywanego zaplecza sali znajdują się obecnie: szatnia dla chłopców, szatnia dla dziewcząt, nieużywane,( z częściowo zdemontowanymi przyborami ) pomieszczenia z natryskami dla chłopców i dziewcząt oraz dwie toalety. Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja instalacji wentylacji mechanicznej w przebudowywanych pomieszczeniach. Wentylacja mechaniczna nawiewna w pomieszczeniach szatni realizowana będzie poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne Neolux natomiast wentylacja wywiewna realizowana będzie poprzez wentylatory osiowe EBB 250 montowane w miejsce kratek wentylacyjnych. Wentylacja mechaniczna nawiewna w pomieszczeniach umywalni realizowana będzie pośrednio poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne Neolux usytuowane w szatni a bezpośrednio poprzez kratki kontaktowe 25 x 15 cm usytuowane w ścianie działowej pomiędzy pomieszczeniem szatni i umywalni,natomiast wentylacja wywiewna realizowana będzie poprzez wentylatory osiowe EBB 250 montowane w miejsce kratek wentylacyjnych. Dla pozostałych pomieszczeń przewidziano montaż wentylatorów osiowych EDM 160 V = 120 m 3 / h montowanych w miejsce kratek wentylacyjnych. 2.0.Qkreślenia podstawowe Amortyzator element zmniejszający przenoszenie drgań na usytuuj budowlany Anemostat nasada zakończająca urządzenie wentylacyjne nawiewne, przeznaczona do przestrzennego i kierunkowego rozpraszania strumienia powietrza nawiewnego do pomieszczenia Chłodnica przeponowy wymiennik ciepła do chłodzenia Czerpnia wentylacyjna element, przez który zasysane jest powietrze zewnętrzne Dyfuzor kształtka wentylacyjna, której przekrój poprzeczny ulega ciągłemu zwiększaniu w kierunku przepływu powietrza Dysza nawiewna nieuzbrojone zakończenie przewodu wentylacyjnego zmieniające dynamikę strumienia nawiewanego powietrza Ejektor element wprowadzający powietrze wentylacyjne w ruch, strumieniem powietrza pierwotnego o dużej energii kinetycznej Filtr element oczyszczający powietrze na zasadzie zatrzymywania pyłu w warstwie materiału filtrującego, przez który przepływa oczyszczane powietrze Infiltracja samoczynna wymiana powietrza przez nieszczelności w drzwiach i oknach oraz przez pory w przegrodach budowlanych Klimakonwektor element do nawiewania powietrza do pomieszczenia klimatyzowanego umieszczony bezpośrednio w pomieszczeniu, z ejekcją powodującą mieszanie powietrza doprowadzonego z komory klimatyzacyjnej z powietrzem obiegowym, wyposażony w wymiennik ciepła do ogrzewania lub chłodzenia powietrza Klimatyzator zespół elementów do klimatyzowania pomieszczenia, umieszczony we wspólnej obudowie 2\n3 Klimatyzacja wentylacja mechaniczna, zapewniająca utrzymanie w pomieszczeniu określonej temperatury i wilgotności powietrza, niezależnie od zewnętrznych warunków klimatycznych oraz zmiennych zysków ciepła i wilgotności w pomieszczeniu. Klimatyzacja jest to proces nadawania powietrzu określonych parametrów wymaganych warunkami przebywania w pomieszczeniu ludzi lub procesem technologicznym. Kolano- kształtka wentylacyjna, której oś jest łukiem o promieniu równym lub mniejszym od średnicy lub szerokości przewodu wentylacyjnego Komora osadowa odpylacz, w którym następuje wytracanie pyłu z powietrza przez zmniejszenie prędkości i zmianę kierunku strumienia przepływającego powietrza Komora zraszania element do nawilżania, osuszania i ogrzewania lub chłodzenia powietrza przez bezpośredni kontakt powietrza z wodą o stałej lub zmiennej temperaturze Konfuzor- kształtka wentylacyjna w której przekrój poprzeczny ulega ciągłemu zmniejszaniu w kierunku przepływu powietrza Kratka wentylacyjna element zakończający urządzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylacyjnego, osadzony w ściance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadający przepływającemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek Króciec elastyczny odcinek przewodu wentylacyjnego wykonany z materiału elastycznego Kształtka wentylacyjna odcinek przewodu wentylacyjnego o stałym lub zmiennym przekroju i dowolnym kierunku osi, przez który przepływa stała lub zmienna ilości powietrza Kształtka rozgałęziona kształtka wentylacyjna, w której następuje łączenie lub rozdzielanie strumieni powietrza. Do tej grupy należą trójniki, czwórniki i kształtki wielorozgałęźne Łuk kształtka wentylacyjna, której oś jest łukiem o promieniu większym od średnicy lub szerokości przewodu wentylacyjnego Nagrzewnica przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania przepływającego powietrza Nawiew miejscowy wentylacja nawiewna do określonej części pomieszczenia, stanowiska pracy lub urządzenia produkcyjnego Nawietrzak element, przez który napływa powietrze z zewnątrz do pomieszczenia Obudowa wentylacyjna obudowa źródła zanieczyszczeń połączona z urządzeniem wentylacji wyciągowej Okap obudowa wentylacyjna usytuowana bezpośrednio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń powietrza, ciepła lub pary 3\n4 Podgrzewacz powietrzny- nagrzewnica, w której czynnikiem grzejnym jest gorące powietrze lub inne gorące gazy Prostka wentylacyjna odcinek przewodu wentylacyjnego o niezmiennym przekroju i prostej osi Przewietrzanie okresowa wymiana powietrza w pomieszczeniu zachodząca dzięki otwieraniu okien lub innych otworów w przegrodach Przewód wentylacyjny element do przepływu powietrza wentylowanego. Przewody wentylacyjne mogą mieć przekrój kołowy, prostokątny lub inny. Przepustnica jednopłaszczyznowa element do ilościowej regulacji przepływu powietrza, o jednej płaszczyźnie obrotowej i osi obrotu w środku płaszczyzny. Przepustnica wielopłaszczyznowa element do ilościowej regulacji przepływu powietrza składający się z wielu płaszczyzn obrotowych. Ssawka element wyciągowy umieszczony możliwie blisko źródła wydzielania zanieczyszczeń powietrza, ciepła lub pary Szczelina nawiewna otwór nawiewny, w którym stosunek długości boków jest większy niż 10 : 1 Szczelina wyciągowa ssawka, w której stosunek długości boków jest większy niż 10:1 Skrzynka mieszakowa element do nawiewania powietrza do pomieszczenia klimatyzowanego, mający regulacje ilościowa mieszania powietrza ciepłego i zimnego doprowadzonego do komory klimatyzacyjnej Tłumik element zmniejszający hałas przenoszony prze powietrze przepływające przez przewód wentylacyjny. Wentylator wirnikowa maszyna łopatkowa, przekazująca energie mechaniczną do przemieszczanego gazu w jednym lub kilku kołach wirnikowych, wywołując w ten sposób jego ciągły przepływ Wentylacja jest to wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części Wentylacja naturalna ( grawitacyjna ) wentylacja powstająca na skutek różnicy temperatur oraz ciśnień na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia Wentylacja mechaniczna wentylacja wywołana działaniem urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. Wentylacja ogólna wentylacja całego pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń Wentylacja miejscowa wentylacja określonej przestrzeni w pomieszczeniu, stanowiska pracy lub urządzenia produkcyjnego Wentylacja nawiewna wentylacja spowodowana doprowadzeniem powietrza do pomieszczenia 4\n5 Wentylacja wywiewna wentylacja spowodowana odprowadzeniem powietrza z pomieszczenia Wentylacja nawiewno-wywiewna wentylacja spowodowana mechanicznym doprowadzaniem i odprowadzaniem powietrza z pomieszczenia Wentylacja nadciśnieniowa wentylacja, przy której ciśnienie powietrza w pomieszczeniu wentylowanym jest wyższe od ciśnienia na zewnątrz pomieszczenia Wentylacja podciśnieniowa wentylacja, przy której ciśnienie powietrza w pomieszczeniu wentylowanym jest niższe od ciśnienia na zewnątrz pomieszczenia Wentylacja z nawilżaniem wentylacja mechaniczna z urządzeniami do zwiększania wilgotności bezwzględnej powietrza w pomieszczeniu wentylowanym Wentylacja z odemglaniem wentylacja mechaniczna powodująca zmniejszenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu poniżej stanu nasycenia Wyciąg miejscowy wentylacja wywiewna z określonej części pomieszczenia, stanowiska pracy lub urządzenia produkcyjnego Wyrzutnia wentylacyjna element, przez który usuwane jest powietrze na zewnątrz budynku Wywietrzak element powodujący wypływ powierza z pomieszczenia na zasadzie wykorzystania energii kinetycznej powietrza zewnętrznego. Zasuwa element do całkowitego lub częściowego zamykania przepływu powietrza Zespół ogrzewczo-wentylacyjny element służący do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń, składający się z nagrzewnicy i wentylatora we wspólnej obudowie 3.0. Ogólne warunki dotyczące robót Materiały i elementy. 1. Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 2. Powłoki antykorozyjne. Blachy i kształtowniki należy przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałożeniem powłok antykorozyjnych 2. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są zastrzeżone wymagania specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie. 3. Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadać następującym warunkom: 5\n6 charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać ± 10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać nominalnej mocy silnika elektrycznego, wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach, jeśli mają być stosowane wentylatory z przekładniami; wyjątek stanowić mogą wentylatory promieniowe dużych wydajności, które ze względów montażowych wymagają dzielonej obudowy. 4. Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej; w zależności od przeznaczenia dokumentacja projektowa może przewidywać kanały wykonywane: z blachy lub taśmy czarnej, z blachy lub taśmy aluminiowej, z winiduru, z blachy stalowej ołowiowanej, z blachy stalowej gumowanej, z blachy ocynkowanej, z blachy kwasoodpornej, jako murowane z cegły pełnej i otynkowane, jako betonowe monolityczne lub prefabrykowane, z innych materiałów o podobnych właściwościach. 5. Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż o 2 /o długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. 6. Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek blacharski. Przy grubości większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne. 7. Zaleca się stosowanie kanałów typu Spiro" do średnicy mm. 8. Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. 9. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 10. W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki należy wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne. 11. Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne należy wyposażyć w zabezpieczenie chroniące przed przedostawaniem się opadów atmosferycznych i kurzu do pomieszczeń wentylowanych. 12. Poszczególne części filtrów należy wykonać w sposób zapewniający szczelne, łatwe (bez zacięć i oporów) zakładanie działek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w obudowach; połączenie filtrów z kanałami i innymi elementami urządzeń wentylacyjnych powinno być szczelne. 13. Materiał filtracyjny powinien równomiernie wypełniać powierzchnię ramki i całkowicie szczelnie przylegać do niej na całej powierzchni działki. 14. Wszystkie części metalowe filtra należy zabezpieczyć przed korozją przez ocynkowanie lub malowanie. 6\n7 15. Nagrzewnice ramowe, parowe i wodne oraz chłodnice powinny odpowiadać następującym warunkom: płyciny rur żebrowych nagrzewnic i chłodnic powinny być równoległe do siebie, odstępy żeber powinny być jednakowe, płyciny powinny mieć zapewniony dobry kontakt cieplny z rurkami, nagrzewnice i chłodnice wykonane ze stali powinny być ocynkowane lub kadmowane. 16. Wydajność nawilżaczy i dysz wodnych nie może odbiegać więcej niż ± 10% od wydajności nominalnej. 17. Powietrze po przejściu przez urządzenie nawilżające nie może zawierać kropli wodnych, które mogłyby osadzać się na ściankach kanałów. 18. Wszystkie wewnętrzne części stalowe komór zraszania, jak: kierownice, odkraplacze i ramki filtra wodnego powinny być ocynkowane. Siatka filtra wodnego powinna być z drutu miedzianego. Zawór przelewowospustowy powinien być pominiowany i pomalowany farbą olejną. Komory, o ile nie są wykonane z blachy ocynkowanej, powinny być z zewnątrz i wewnątrz dwukrotnie miniowane i pokryte farbą olejną. 19. Komory zraszania o przekroju większym niż 1500X2000 mm lub długości większej niż 3500 mm należy dostarczać na plac budowy w oddzielnych częściach, komory o wymiarach mniejszych należy dostarczać w stanie złożonym z wyjątkiem zespołu zraszania i zaworu przelewowo-spustowego. Po złożeniu blaszanych komór zraszania, a przed założeniem uszczelnień, luzy na stykach ram i kołnierzy nie mogą przekraczać 3,0 mm. Uszczelnienie połączeń ram i kołnierzy należy wykonać paskami z gumy grubości 3-5 mm. 20. Wyposażenie komór betonowych lub murowanych powinno odpowiadać następującym warunkom: - zraszacze wodne powinny mieć szczelne połączenia oraz właściwe umieszczenie króćców na dysze, zapewniające wypływ wody równoległy do przepływu powietrza, - wszystkie elementy stalowe wyposażenia komory powinny mieć zabezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane z materiału nierdzewnego. 21. Centrale klimatyzacyjne o przekroju większym niż 1000X1000 mm lub długości większej niż 3500 mm, należy dostarczać na plac budowy w poszczególnych sekcjach; centrale o wymiarach mniejszych należy dostarczać w stanie złożonym. Uszczelnienie poszczególnych sekcji należy wykonać uszczelkami gumowymi grubości 3-5 mm. 22. Tablice i szafy sterownicze dostarczane na budowę powinny być wyposażone we wszystkie przewidziane projektem regulatory i aparaturę kontrolno-pomiarowa. 23. Otwory i króćce elementów automatyki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem odpowiednimi zaślepkami. 24. Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powinny być zakończone rurką (zaślepioną korkiem lub kapturkiem), przewidzianą do połączenia z przewodem impulsowym. 25. Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna być uzbrojona w przewody z wyprowadzeniem na zaciski listwy głównej. 7\n8 26. Tablice wyposażone w lampki sygnalizacyjne powinny mieć układ umożliwiający sprawdzanie wszystkich żarówek. 27. Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych należy wyposażyć w tabliczki określające ich funkcje. 28. Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: - śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, - farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, - kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych, - aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 29. Opakowania szkieletowego wymagają: przewody z płyt winidurowych i pilśniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chłodnice, odkraplacze i kierownice powietrza, zespoły ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chłodnicze, sprężarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. 30. W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia: zespoły grzewczo-wentylacyjne i nawilżające, silniki wentylatorów, mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, reduktory obrotów, dysze wodne i zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry elektrostatyczne i filtry z tworzyw sztucznych, dowilżacze, nagrzewnice elektryczne i sprężarki powietrzne Zestawienie robocizny. Zestawienie załączono za przedmiarem robót 3.3. Zestawienie materiałów. Zestawienie załączono za przedmiarem robót 3.4. Zestawienie sprzętu. Zestawienie załączono za przedmiarem robót 4.0.Wykonywanie robót 4.1.Roboty budowlane 1. Stropy, na których mają być montowane wentylatory, komory, filtry, agregaty chłodnicze i sprężarki, powinny być sprawdzone obliczeniowo, a przed rozpoczęciem robót spisany protokół stwierdzający, że strop odpowiada wymaganiom urządzenia. 2. Pomieszczenia, z których mają być zawieszone lub ustawione zespoły ogrzewczowentylacyjne ścienne, kanały, komory, wentylatory, klimatyzatory itp., powinny być otynkowane i pobiałkowane po osadzeniu wsporników. 8\n9 3. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanały itp.) powinny być o 50 mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia. 4. Komory wentylacyjne murowane lub betonowe (kurzowe, zraszania itp.) należy wykonywać wg tomu I WTWiO. Powinny być wodoszczelne i mieć gładkie wewnętrzne ściany i podłogi. 5. W przypadkach gdy wymiary przejść przez przegrody budowlane są za małe do przetransportowania urządzeń wentylacyjnych (drzwi, okna) na miejsce ich zamontowania, w czasie wykonywania robót budowlanych, należy pozostawić otwory szerokości większej o 600 mm i wysokości większej o 500 mm od odpowiednich wymiarów urządzeń. Miejsca otworów montażowych powinny być oznakowane, aby w przyszłości umożliwiać usuwanie zdemontowanych urządzeń i wprowadzenie nowych. 6. Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, należy urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 4.2.Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch 1. Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie płyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych lub sprężynowych, kompensatorów itp. 2. Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 3. Wentylatory promieniowe (z wyjątkiem dachowych) powinny być tak ustawione, aby wał wirnika miał położenie poziome. W przypadku montażu wentylatorów osiowych o osi pionowej wał wirnika powinien być ściśle pionowy, a łożyska przewidziane do pracy pionowej. 4. Ustawienie wentylatorów z przekładniami z paskami klinowymi należy przeprowadzić tak, aby osie wentylatora i silnika elektrycznego były równoległe, koła pasowe zaś leżały w jednej płaszczyźnie prostopadłej do osi wentylatora i silnika elektrycznego. 5. Do regulowania naciągu pasów, silniki elektryczne wentylatorów należy zamontować na saniach naciągowych, wyposażonych w śruby regulacyjne. 6. Przy montażu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich uruchomieniem, należy wirnik wyważyć statycznie. 7. Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 9\n10 8. Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 9. Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 10. W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone w siatki ochronne. 11. Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna wynosić 100-H50 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 12. Wentylatory transportowe należy łączyć bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelnienia połączenia kołnierzowego gumę miękką grubości ok. 10 mm. 13. Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnątrz budynku powinny mieć daszki ochronne nad silnikami elektrycznymi. 14. Przekładnie z paskami klinowymi powinny być wyposażone w osłony z blachy lub blachy i siatki, z możliwością łatwego demontażu Montaż urządzeń prowadzących powietrze 1. Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. 2. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowate j. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60 C należy stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej. 3. Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwległe leżące śruby. 4. Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. 5. Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. 6. Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą. 7. Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacją. 8. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu. 9. Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą przed przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami. 10\n11 10. Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% powinny być ułożone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie kanału powinien być wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 11. Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatury między transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 C, należy wykonać izolację cieplną zabezpieczającą przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary wodnej. 12. Kanały typu Spiro" należy łączyć na kołnierze, wsuwki lub opaski rozłączne, z uszczelnieniem gumą mikroporowatą. Dopuszcza się stosowanie połączeń opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego. 13. Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora przed pierwszymi odgałęzieniami, zarówno po stronie tłocznej jak i ssącej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hałasu do pomieszczeń i otoczenia budynku. 14. Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na zewnętrznej ich powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych. Wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być wyłożona wyłącznie materiałem niepalnym. 15. Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być obudowane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń. 16. Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. 17. W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych lub innych materiałów palnych przez więcej niż jedną strefę pożarową, należy je osłonić trwałą obudową o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub stropów oddzielenia przeciwpożarowego. 18. W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których wymagania w zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie kanałów powinny być gładkie i łatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed, możliwościami zanieczyszczenia cieczami łatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem się elektryczności statycznej. 19. Dla pomieszczeń I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego należy kanały wentylacyjne prowadzić oddzielnie dla każdego pomieszczenia. 20. Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonywać z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające w miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy samozamykające, jeżeli przewody nie są obudowane ściankami, powinny mieć odporność ogniową równą połowie odporności ściany lub stropu oddzielenia przeciwpożarowego. 21. Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 22. Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub elementami z drewna grubości co najmniej 1 cm, pod warunkiem, że długość ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10% podłogi, przy 11\n12 czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie powinna być większa niż 40% powierzchni podłogi Montaż urządzeń zakańczających układy wentylacyjne 1. Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokości mniejszej, lecz nie niższej niż 0,5 m nad poziomem terenu. 2. Czerpnie ścienne należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż 10 m od wyrzutni powietrza niezapylonego lub od świetlików otwieranych. 3. Zaleca się stosowanie czerpni na ścianach od strony północnej, północno-wschodniej lub północno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych ścianach powinny być osłonięte przed działaniem promieni słonecznych. 4. Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w której istnieje przewiew. 5. Czerpnie terenowe należy sytuować w odległości co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. 6. Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno być takie samo jak przy czerpniach ściennych. 7. Czerpnie dachowe można stosować w wyjątkowych przypadkach, gdy inne względy uniemożliwiają zastosowanie czerpni ściennych lub terenowych. Odległość dolnej krawędzi otworu czerpni dachowej od poziomu dachu nie może być mniejsza niż 0,5 m. Czerpnie te powinny być usytuowane w miejscach nie osłoniętych i przewiewnych. 8. Wyrzutnie wentylacyjne powinny być w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie osłoniętych i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż: 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 9. W przypadkach niemożności utrzymania odpowiedniej odległości poziomej pomiędzy otworami czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza się jej zmniejszenie, lecz nie więcej niż do połowy, przy zachowaniu warunku, że otwór czerpni będzie usytuowany poniżej otworu wyrzutni o co najmniej: 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 10. Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny być wyprowadzone na wysokość 0,3 m ponad linię łączącą najwyższe punkty przeszkód, a przy braku przeszkód, na wysokość co najmniej 0,4 m ponad połacią dachu budynku; za przeszkodę uważa się wystającą część budynku, świetliki itp. znajdujące się w odległości poziomej do 10 m od wyrzutni. 11. Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego należy wyprowadzić na wysokość co najmniej 1,5 m ponad kalenicę dachu budynku wentylowanego lub przyległego, jeśli znajduje się on w odległości mniejszej niż 30 m. 12. Otwory wyrzutni ściennych i terenowych 12\n13 wentylacyjnych, powinny być usytuowane nie mniej niż 3 m powyżej poziomu terenu. 13. Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące, prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych. 14. Okapy wentylacyjne należy sytuować w taki sposób, aby w czasie pracy środek otworu czynnego okapu znajdował się nad środkiem źródła wydzielania czynników szkodliwych lub uciążliwych. W przypadku istnienia w pomieszczeniu prądów powietrza zakłócającego pracę okapu, zaleca się stosowanie osłon bocznych. 15. Nawietrzaki podokienne powinny być montowane pod parapetami okien w otworach ścian zewnętrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno umożliwić swobodne nastawienie przesłony regulującej strumień napływającego powietrza. 16. Oś wywietrzaka dachowego powinna mieć położenie pionowe, konstrukcja dachu zaś powinna być sprawdzona na obciążenie statyczne łączne z działaniem siły wiatru i ewentualnie ciężaru opadów atmosferycznych. 17. Wywietrzaki o średnicach ponad 500 mm należy usztywniać dodatkowo ściągami z lin stalowych, przy użyciu nakrętek rzymskich. 18. Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy ocynkowanej i uszczelnione. 19. Przepustnice regulujące wielkość przepływu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadać mechanizm umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi. 4.5.Montaż elementów regulacji przepływu powietrza 1. Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w odległości od kolan lub odgałęzień: trzech średnic równoważnych przepustnice jednopłaszczyznowe, dwóch średnic równoważnych przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu łopat, jednej średnicy równoważnej przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu łopat. 2. Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy. 4.6.Montaż urządzeń oczyszczających powietrze 1. Przy montażu olejowych filtrów działkowych należy: - obudowy filtrów działkowych uszczelniać przy połączeniu z kanałami wentylacyjnymi, 13\n14 - niezależnie od filtra, urządzenie wyposażyć w stolik z dwiema wanienkami do mycia i oliwienia działek (przy filtrze działkowym olejowym) oraz w co najmniej 10% działek zapasowych. 2. Przy montażu obrotowych filtrów olejowych należy: - filtry wbudować szczelnie w komorę czer-pną powietrza, tak aby cały strumień powietrza przepływał przez obracającą się taśmę, - zapewnić stałe centryczne położenie osi wałków silnika elektrycznego, reduktora obrotów oraz wałka napędzającego taśmę filtra obrotowego, - umożliwić swobodny dostęp dla obsługi, w celu konserwacji i wymiany silnika elektrycznego, reduktora obrotów, okresowego oczyszczania siatki filtra oraz wymiany oleju w zbiorniku dolnym, - wężownicę w zbiorniku oleju dołączyć do czynnika grzejnego, - przed i po montażu obrotowego filtra olejowego należy sprawdzić ręcznie ruch siatkowej taśmy filtracyjnej. 3. Przy montażu cyklonów pionowych należy: - w przypadku usytuowania cyklonu na zewnątrz budynku przewód wylotowy wyprowadzić powyżej dachu sąsiedniego zabudowania, jeżeli budynek znajduje się w odległości nie większej od 10 m i jeżeli w przeciwległej ścianie budynku nie ma okien lub drzwi. W przeciwnym przypadku minimalna odległość powinna wynosić 20 m, a przewód wylotowy powinien być wyprowadzony ponad dach sąsiedniego budynku co najmniej na wysokość 6 m, - zapewnić odległość dolnego kołnierza leja zsypowego cyklonu od poziomu terenu co najmniej 1 m, - leje zsypowe cyklonów wyposażyć w zamknięcia szczelne śluzami szczelinowymi lub obrotowymi, współpracującymi ze zbiornikami pyłu lub urządzeniami transportującymi. Zachowanie szczelności połączeń lejów zsypowych z urządzeniami odbioru pyłu jest szczególnie ważne przy pracy cyklonów w części podciśnieniowej instalacji. 4. Dysze wodne separatorów wodnych należy przed montażem rozebrać i sprawdzić wolny prześwit kanalika wodnego. 5. Filtry tkaninowe powinny być tak zamontowane, aby zapewnić: - swobodny dostęp do drzwi rewizyjnych sekcji filtra, - dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę części filtra, - demontaż całości i poszczególnych sekcji filtra, - oczyszczenie oraz wymianę zużytych rękawów filtracyjnych. - demontaż i wymianę kolektorów zbiorczych powietrza doprowadzanego i odprowadzanego, - oczyszczanie i kontrolę pracy urządzeń napędowych filtrów, - wysokość pomieszczeń, w których są montowane filtry tekstylne, większą o 180 cm od całkowitej wysokości filtra, - naciąg rękawów zgodny z instrukcją obsługi danego urządzenia, - zabezpieczenie przed zapyleniem łożysk silnika elektrycznego, reduktora obrotów, ślimaka oraz mechanizmu wstrząsającego, 14\n15 - dobre zamocowanie rękawów tekstylnych na tulejach górnych i dolnych przy użyciu ocynkowanej, stalowej taśmy lub drutu ocynkowanego, - dogodne dojście do cylindrów pneumatycznych i zaworów elektromagnetycznych oraz mechanizmów dźwigniowych przy filtrach tekstylnych, czyszczonych przez przepływ powietrza, - uszczelnianie połączeń poszczególnych sekcji przy użyciu uszczelek gumowych; nakrętki połączeń śrubowych powinny być zakładane wyłącznie po stronie zewnętrznej filtra. 4.7.Montaż urządzeń do obróbki cieplnej powietrza. 1. Płyciny lub żebra nagrzewnic ramowych, zdeformowane w czasie transportu, powiny być przed ich montażem wyprostowane i oczyszczone. Jeżeli trwałe uszkodzenia użebrowania obejmują ponad 10% powierzchni nagrzewnicy, nie nadaje się ona do montażu. 2. Nagrzewnice ramowe należy montować za filtrami powietrza. Usytuowanie nagrzewnicy powinno umożliwiać jej okresowe oczyszczanie oraz demontaż i wymianę. 3. Połączenia kołnierzowe obudowy nagrzewnicy ramowej z kanałami wentylacyjnymi lub ze ścianami komór powinny być szczelne. Zależnie od temperatury czynnika grzejnego należy stosować uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy. 4. Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne i nawilżające mogą być montowane w położeniu pionowym lub poziomym, zależnie od konstrukcji i łożyskowania silnika. Między obudowę zespołu a wspornik, podwieszenie, ścianę lub słup założyć podkładki amortyzujące z gumy grubości 10-i-20 mm. Ściany lub sufity powinny być przed zamontowaniem zespołów otynkowane i pomalowane. Przed i po montażu zespołów ogrzewczo-wentylacyjnych należy sprawdzić ręcznie ruch wirnika wentylatora oraz działanie mechanizmów nastawczych żaluzji nawiewnej i przepustnicy regulującej w skrzynce mieszakowej. 5. Chłodnice należy montować za filtrami powietrza instalacji. Od spodu chłodnicy należy zamontować tacę ociekową z wyprowadzeniem syfonowym nad kratkę ściekową. 4.8.Montaż urządzeń klimatyzujących powietrze 1. Usytuowanie komory klimatyzacyjnej lub centrali klimatyzacyjnej w pomieszczeniu maszynowni powinno umożliwić swobodny dostęp do obu wzdłużnych ścian komory, w szczególności zaś do urządzeń i aparatury regulacji automatycznej lub ręcznej. Nie dotyczy to komór betonowych lub murowanych, które mogą przylegać do ścian. 2. Przy montażu komór klimatyzacyjnych blaszanych lub central klimatyzacyjnych, należy: - ustawiać komory blaszane lub centrale klimatyzacyjne tak, aby umożliwić demontaż i wymianę poszczególnych części składowych komory, - zapewnić szczelne połączenia kołnierzowe za pomocą podkładek gumowych, - ustawiać wanny i korpusy komór zraszania poziomo na fundamentach. 3. Przy montażu wyposażenia komór klimatyzacyjnych murowanych lub betonowych należy: 15\n16 - przed zabetonowaniem komory zamontować króćce rurowe itp. przechodzące przez ściany komory; wszelkie kucie wanny i ścian komory zraszania są niedopuszczalne, - szczeliny między dolną częścią, bokami odkraplacza i obudową komory uszczelnić blachą ocynkowaną szerokości 100 mm, - zapewnić połączenia odkraplaczy i kierownic z komorą zraszania oraz równomierny przepływ całego strumienia prowadzonego powietrza przez płytki odkraplacza lub kierownice, - wyposażyć drzwi wodoszczelne w nietłukący się wziernik, a mechanizm zamykający w gumowe uszczelki, aby przez powierzchnię styku drzwi z korpusem komory nie przedostawała się woda lub powietrze, - wyposażyć komorę zraszania w oświetlenie od wewnątrz lub zewnątrz w celu umożliwienia obserwacji procesu zraszania; instalacja oświetlenia elektrycznego powinna być wykonana na napięcie bezpieczne 24 V, - wyposażyć w zawór przelotowo-spustowy zapewniający prawidłowy poziom wody w - wannie oraz przewód odprowadzający wodę do kanalizacji z odpowiednim syfonem, - wyposażyć w filtry wodne siatkowe zapewniające filtrowanie całej ilości wody pobieranej przez pompę z wanny komory zraszania, - zapewnić równomierne zraszanie na całym poprzecznym przekroju komory zraszania przez odpowiednie rozmieszczenie dysz, - nad wanną komory zraszania włożyć ruszt z impregnowanych listew drewnianych, tak by można było dokonać przeglądu i napraw bez wypuszczania wody z wanny. 4. Przy montażu klimatyzatorów należy: - montaż i posadowienie klimatyzatorów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, a w szczególności zapewnić dostęp dla konserwacji lub demontażu poszczególnych elementów, - przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposażyć w syfony oraz w przypadku niebezpieczeństwa zamarzania zaizolować cieplnie. - wykonać przyłącza przewodów czynnika chłodzącego z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie lutem twardym. Przewody po wykonaniu podlegają próbie ciśnieniowej P= 0,6 MPa. Po wykonaniu próby przewody izolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej. 4.9.Montaż urządzeń automatycznej regulacji 1. Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych oraz zmontowaniu urządzeń klimatyzacyjnych. Montaż urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 2. Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 16\n17 czujniki przetworników temperatury lub wilgotności montować w reprezentatywnych punktach kanałów, urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci (wyjątek stanowią czujniki montowane w komorze klimatyzacyjnej), czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 mm większej niż odpowiednie wymiary tych czujników, w przypadku nieuniknionego sąsiedztwa źródeł ciepła, szafy sterownicze lub przekaźnikowe montować w miejscach suchych, z dala od urządzeń energetycznych, sprawdzić szczelność przewodów sprężonego powietrza przed podłączeniem przewodów do przetworników, regulatorów i elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o ciśnieniu nie mniejszym niż ciśnienie robocze, przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwytów rozstawionych co 500 mm, przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym, na rurkach montować za-worki odcinające, tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich swobodny dostęp i obserwację, elektryczne przewody łączące prowadzić wzdłuż powierzchni ścian w cienkościennych rurkach stalowych. Przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V należy prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie wyższe od 24 V Inne wymagania 1. Zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić. 2. Pomosty maszynowni urządzeń wentylacyjnych powinny mieć bezpieczne wejścia oraz bariery ochronne wysokości 1,10 m. 3. Usuwane przez urządzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny przechodzić przez neutralizatory, a instalacja służąca do usunięcia gazów i par o szkodliwej dla zdrowia koncentracji powinna mieć tablice ostrzegawcze umieszczone w maszynowniach wentylacyjnych. 4. Niedopuszczalne jest prowadzenie kanałów wentylacyjnych z powietrzem lub gazami o temperaturze powyżej 50 C przez pomieszczenia, w których mogą się znajdować materiały łatwo palne, chemikalia i gazy. 5. Urządzenia wentylacyjne prowadzące gazy łatwo palne, powinny być wykonywane z materiałów nieiskrzących o małej powierzchniowej oporności elektrycznej (np. z blach aluminiowych). Elementy urządzeń powinny mieć zapewniony kontakt elektryczny, a całe urządzenia powinny być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi. 6. Kanały wentylacyjne prowadzące gazy łatwo palne lub toksyczne, powinny mieć w części nadciśnieniowej szczelność odpowiadającą klasie B szczelności kanałów. 7. Pomieszczenia, w których są zainstalowane urządzenia wentylacyjne prowadzące gazy łatwo palne lub trujące, powinny być wyposażone w odpowiednie czujniki i urządzenia sygnalizujące powstanie zagrożenia, wskutek przekroczenia temperatury 17\n18 lub składu chemicznego powietrza dopuszczonego dla normalnych warunków eksploatacyjnych. 8. W pomieszczeniach, w których są składowane materiały łatwo palne lub wybuchowe oraz w pomieszczeniach, w których przy produkcji powstają gazy lub pyły łatwo palne oraz wybuchowe, powinny być zastosowane wentylatory nieiskrzące, z silnikami przeciwwybuchowymi. W przypadkach szczególnych dużego niebezpieczeństwa pożaru lub wybuchu, silniki elektryczne i wentylatory powinny być umieszczone na zewnątrz pomieszczenia zagrożonego. 9. Filtry do wychwytywania pyłów łatwo palnych powinny być z zasady sytuowane na zewnątrz budynku. 10. Filtry do polerek powinny być wyposażone w system zabezpieczający przed pożarem, np. zraszacz wody. 11. Urządzenia wentylacyjne należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie powierzchni powłokami ochronnymi. W przypadku gdy powłoki ochronne nie mogą zabezpieczyć przed działaniem czynnych par i gazów, należy stosować urządzenia wentylacyjne wykonane z materiałów odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, wini-dur, kamionka). 12. Urządzenia wentylacyjne należy wyposażyć w elementy zamykające, pozwalające na skuteczne odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego. 13. Urządzenia mechaniczne, których działanie może zagrażać zdrowiu lub spowodować uszkodzenie ciała obsługi eksploatacyjnej, powinny mieć obudowę, bądź osłonę zabezpieczającą. Na obudowie urządzenia względnie w bezpośrednim sąsiedztwie na ścianie lub na słupie powinna znajdować się instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia. 14. Wszystkie urządzenia powinny być zabezpieczone przeciwdźwiękowo. Warunki techniczne wykonania zabezpieczeń oraz odbioru powinny być określone indywidualnie w projekcie. 15. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, które nie mają określonych w dokumentacji technicznej tolerancji wymiarowych należy wykonywać: - wymiary swobodne w 14 klasie dokładności, - wymiary elementów połączeń z innymi elementami w 10 klasie dokładności Kontrola jakości i odbiór robót 5.1. Badania 1. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 2. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych, zamoczyć w oleju i ułożyć działki filtrów olejowych lub napełnić olejem wannę filtru olejowego obrotowego, otworzyć dopływ czynnika grzejnego, otworzyć dopływ wody lub pary do urządzenia nawilżającego, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. 3. Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 4. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 18\n19 - prawidłowość pracy silników elektrycznych, - temperaturę łożysk wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50 C), - szczelność urządzenia nawilżającego oraz prawidłowość działania dysz wodnych lub parowych, - prawidłowość pracy nagrzewnic oraz chłodnic ramowych, - prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 5. W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: - pomiary wstępne przed regulacją, - regulację sieci oraz elementów zakańczających, - sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora, - sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, - regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, - regulację mocy chłodnicy, - regulację komory zraszania, - regulację układów automatycznego sterowania, - sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, - sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, - sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 6. Przed uruchomieniem urządzenia chłodniczego należy przeprowadzić próby szczelności przewodów i uruchomienia sprężarek zgodnie z wymaganiami oraz z instrukcją producenta sprężarek. 7. Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 8. Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 5.2.Odbiór robót 1. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: - odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów przewidziane do obudowania, kanały murowane oraz ich połączenia z innymi elementami, kanały stanowiące część nadciś-nieniową urządzeń wyciągowych, transportujące powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostawania się go do pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a odbierającą, - fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory, filtry, cyklony itp. urządzenia, 19\n20 - otwory w ścianach, stropach i dachach, - komory zraszania, - komory kurzowe, - miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone aparaty nawilżające, zespoły ogrzewczo-wentylacyjne, ścienne, podokienne, klimatyzatory itp., - miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolnopomiarowe, - nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w przewodach pozbawionych drzwi rewizyjnych, - przepustnice, żaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych. 2. Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: - dokonać oględzin zewnętrznych, - sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, - sprawdzić wymiary główne, - sprawdzić sztywność konstrukcji, - sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic, - sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów, - sprawdzić szczelność nagrzewnicy za pomocą próby wodnej na ciśnienie równe 1,5 krotnemu ciśnieniu roboczemu (jeżeli jest atest producenta można nie wykonywać prób ciśnieniowych). 3. Odbiór robót Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób wg p i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry Przepisy związane. 1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/03 póz. 1800,Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 póz. 270). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie "Dz,U. Nr 113/98 ooz\nSPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJI WENTYLACJI-KLIMATYZACJI DLA MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY BLOKU ŻYWIENIOWEGO W CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY\nSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI-KLIMATYZACJI DLA MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY BLOKU ŻYWIENIOWEGO W CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Cel i podstawa opracowania\nI INSTALACJA WENTYLACJI\nI-01.00.00 INSTALACJA WENTYLACJI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Zadanie: Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł "Poznań Zachód" - d. "Głuchowo") - Wrocław (A8 węzeł "Widawa"), odcinek Poznań (węzeł "Poznań\nZespół Szkół im. gen. Grota-Roweckiego Warszawa, ul. Namysłowska 1 Szkoła Podstawowa nr 258 PROJEKT REMONT POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PIWNIC BRANŻA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAWCA:\nSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 455-1 INSTALACJAWENTYLACJI 168 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr WYSZCZEGÓLNIENIE STRONA 1. Cel i podstawa opracowania 170 2. Przedmiot


Krewni ofiar katastrofy smoleńskiej piszą list do prezydenta - Wiadomości\nKrewni ofiar katastrofy smoleńskiej piszą list do prezydenta Krewni ofiar katastrofy smoleńskiej piszą list do prezydenta Redakcja Radia ZET\n27.10.2016 06:00 fot. Wikimedia Commons\nJuż ponad tysiąc osób podpisało petycję do prezydenta w sprawie wstrzymania ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. List napisali krewni 17 ofiar katastrofy, w sumie 238 osób. W liście czytamy, że ekshumacje są okrutnym aktem - nieuzasadnionym i niezrozumiałym. Bliscy tragicznie zmarłych proszą o pomoc i zachęcają, by składać podpisy pod petycją do prezydenta.\nWcześniej podobny list otwarty rodziny skierowały między innymi do kościelnych hierarchów.\nKonieczność ekshumacji wszystkich ciał ofiar katastrofy ogłosiła w czerwcu br. Prokuratura Krajowa, która w tym roku przejęła śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. śledczy tłumaczą, że badania mogą pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci ofiar, a także przyczyn katastrofy.


Suwałki – to musisz zobaczyć – PolskaZachwyca.pl\nStrona główna Top 10 Suwałki – to musisz zobaczyć\nSuwałki – to musisz zobaczyć\nSuwałki kojarzone są z najzimniejszym miastem w Polsce. Nie bez przyczyny, bo poza terenami górskimi, miasto to odnotowuje zdecydowanie jedne z niższych temperatur. Ta niewielka miejscowość jest niezwykle urocza i zdecydowanie warto poznać jej historię i zabytki, a także zwiedzić w najbliższe okolice.\nDowspuda to miejscowość na Podlasiu leżąca nad rzeką Rospudą. Znajduje się w połowie drogi między Suwałkami a Augustowem. Na zdjęciu widzimy pozostałości pałacu Paca, a konkretnie portyk. Wielki neogotycki pałac był bogato zdobiony, miał też oranżerię, galerię malarstwa i park. Powstał dzięki generałowi Pacowi walczącemu w wojskach napoleońskich. To dlatego mówi się dziś „Wart Pac pałaca, a pałac Paca”.\nPo wyemigrowaniu Paca, pałac przeszedł w ręce cara. Następnie miał różnych zarządców, a w 1919 roku został włączony w skarb państwa. Dzierżawcy stopniowo go rozbierali, obecny właściciel ma zamiar ocalić pozostałości przed dalszym zniszczeniem.\n2. Suwalskie cerkwie, cmentarze, kościoły\nCerkiew prawosławna Wszystkich Świętych przedstawiona na zdjęciu, to jeden z bardziej znanych zabytków architektury drewnianej w tym rejonie. Znajduje się też przy niej niewielki cmentarz. Pochodząca z 1892 roku świątynia wpisana jest do rejestru zabytków.\nNa uwagę zasługuje też zespół cmentarzy przy ul. Zarzecze (rzymskokatolicki, prawosławny, żydowski, ewangelicki i mahometański). Konkatedra Św. Aleksandra, kościół Św. Piotra i Pawła i ewangelicko-augsburski kościół Świętej Trójcy też stanowią ciekawe przykłady architektury sakralnej.\n3. Suwałki – biegun zimna\nSuwałki należą do najzimniejszych miast Polski. To sprawia, że często nie są kojarzone przyjaźnie. Ale tylko popatrzcie jakie krajobrazy maluje tam śnieg! Dla wszystkich tych, którzy nie przepadają za upałem i uwielbiają wypoczynek na łonie natury, ten rejon Polski będzie idealny.\n4. Spacer po Suwałkach\nSpacerując po mieście nie można ominąć ul. Tadeusza Kościuszki z klasycystyczną zabudową. Jest najdłuższa w Suwałkach. To nią prowadził tzw. Trakt Królewski z Warszawy do Petersburga. To przy niej znajdują się Ratusz, Park Konstytucji 3 Maja i Muzeum Okręgowe w Suwałkach.\n5. Zabytki Suwałk\nDuża część zabytków znajduje się przy ul. Kościuszki, od niej odnogami odchodzą pomniejsze ulice, gdzie często lokowano różne świątynie. Wśród ciekawych budynków znajduje się dawny suwalski ratusz, dom w którym urodziła się i mieszkała Maria Konopnicka (teraz muzeum), a także dawne koszary.\nW 2007 roku postawiono w Suwałkach pomnik papieża Jana Pawła II. To odtąd dość dobrze rozpoznawalna statua papieża Polaka. Niedaleko Suwałk podziwiać można klasztor pokamedulski nad jeziorem Wigry.\n6. Pokamedulski klasztor w Wigrach\nDawny klasztor kamedułów nad Jeziorem Wigry jest położony na lekkim wzniesieniu. Najpierw był to dwór myśliwski. Władysław Jagiełło i Zygmunt August polowali w okolicznych lasach. W 1667 r. Jan Kazimierz oddał te zabudowania kamedułom. Połączono z lądem wyspę, na której znajdował się klasztor.\nPo rozbiorach doszło do kasaty klasztoru, a dobra zakonników zostały skonfiskowane. Musieli się oni stamtąd przenieść. Przez lata majątek niszczał. Obecnie jest udostępniony dla zwiedzających, można wypocząć m.in. w jednym z wyremontowanych eremów (domów pustelniczych) w kompleksie klasztornym.\n7. Jeziora Suwałk\nMalownicze jeziorka, pagórkowate tereny, lasy i pogodni ludzie. Tym reklamuje się Suwalszczyzna. Wśród jezior należy wymienić Wigry i Wigierski Park Narodowy. Warto wspomnieć też Jezioro Długie, Żubrowo i Pietry.\n8. Te piękne panoramy\nFot. Shutterstock (8)\nNo i na koniec… panoramy. Czy też widzicie ten idylliczny krajobraz? Dzika przyroda i brak wielkich miast w pobliżu sprawiają, że to jeden ze spokojniejszych rejonów Polski, idealny do osiedlenia się dla domatorów.\ntadeusza kościuszki suwałki\nPoprzedni artykułPoznań – gorące serce Wielkopolski\nNastępny artykułTym chwaliła się Polska na EXPO


Prokurator o Waśniewskiej: "RZUCIŁA DZIECKIEM przez cały pokój!" - Pudelek\nProkurator o Waśniewskiej: "RZUCIŁA DZIECKIEM przez cały pokój!"\n"Ona chciała ją zabić. Dlatego zatkała jej nosek i usta."\nWkrótce w sądzie II instancji rozpocznie się na nowo proces Katarzyny W., skazanej już na 25 lat więzienia za zabicie półrocznej córki. Apelacje od wyroku złożyły obie strony. Obrońca Katarzyny, mec Arkadiusz Ludwiczek nadal ma żal do sądu za to, że nie powołał biegłego w sprawie "laryngospazmu", zaś prokurator Zbigniew Grześkowiak uznał, że zasądzona kara jest zbyt niska.\nW rozmowie z Faktem sugeruje delikatnie, by Ludwiczek nie wygłupiał się z laryngospazmem, gdyż fakty są niepodważalne.\nDziecko upadło w odległości około 150 centymetrów, więc w świetle praw fizyki raczej nie ma możliwości, by upadające przypadkiem niemowlę pokonało taką odległość! - ujawnia prokurator. W naszej ocenie prawdopodobnie zatem rzuciła dzieckiem, które pokonało w powietrzu odległość od sypialni do dużego pokoju. Zgodnie z ustaleniami sądu 24 stycznia 2012 r. Katarzyna W. pod pretekstem, że nie zabrała wystarczającej ilości pieluch, zawróciła do domu. Tam rozebrała dziecko z zimowego kombinezonu (wiemy to, bo inne ślady i zabrudzenia były na kombinezonie, a inne na śpioszkach), stanęła na progu a raczej wysokim podeście pomiędzy pokojami, który jest najwyższym punktem w mieszkaniu i prawdopodobnie rzuciła Madzię. Dziewczynka pokonała w powietrzu około 150 centymetrów!\nProkuratura jest przekonana, że doszło do morderstwa z premedytacją.\nW ocenie sądu ona chciała ją zabić. Dlatego zatkała jej (ręką?, poduszką? torbą foliową? kocykiem? to wie tylko ona sama) nosek i usta - komentuje w Fakcie. Po kilku minutach dziecko zmarło, a ona ubrała je w kombinezon. Z ciałem córki w wózku wyszła z domu i zaczęła dzwonić do brata i męża, by wytłumaczyć spóźnienie.\nZobacz też: Adwokat Waśniewskiej napisał 125 STRON APELACJI!\nta polska szopka mnie dobija. tak trudno skazać morderczynię na dożywocie? :( i to jeszcze po tych całych cyrkach, wywiadach, ta kobieta jest demoniczna.\nTen Bartuś też ma za uszami\nMoże wreszcie dożywocie dostanie\nTo potwór a nie matka\nta s****a nie ma serca tylko kamień taki co madzie ukryła ona i tak z tego wiezienia sobie nic nie robi\nstraszne jest to że niedość że dostała karę tylko 25 lat więzienia to że my przez ten czas będziemy utrzymywać tą ,,celebrytkę"... Czasem myślę że powinni przywrócić karę śmierci!\nZrobić jej to samo co ona dziecku i niech pomału z****a\nTo jest straszne, przecież zamiast zabijać tą słodką dziewczynkę mogła ją oddać do domu dziecka albo nawet zostawić w szpitalu. Ona powinna wylądować w psychiatryku bo to nie jest normalne, że człowiek zabija swoje dziecko. Madziu spoczywaj w pokoju :( [*]\nMoim zdaniem powinni ja dac to takiego wiezienia jak sie znajduja z ameryce, do najgorszego wiezienia dla kobiet wtedy by sia tam zajely kobiety\ndożywocie!!! ciężkie prace społeczne,bo nie mam zamiaru płacić za jej utrzymanie.\nSosnowiec i w...\nHyc o podloge, dziecko kurw4 bec !!!!\nPasje k***o w pudle będziesz miała,oby Ciebie tam z******i\nNA KRZESŁO Z NIĄ !!!!\nI znowu wina Tuska !\nprokurator prowokator !! Ona jest niewinna\nMierzi mnie sprawa Waśniewskiej i "teatr"tej niestety dobrej, ale okrutnej i cynicznej "aktorki.Pojmuję, że media mają strawę tylko dlaczego podatnicy tak wiele muszą do tego dokładać.\ntrzeba było pozwolic jej usunac zygote a tak to macie!


ZADZIWIAJĄCE ŚWIADECTWO - The 100 Online Pl cda\nCzerwiec 22, 2009 Ekonomia przyrody Brak komentarzy\nZadziwiającym świadectwem tej beztroski są wypowiedzi szefów przemysłu na konferencji w Pary-\nżu w 1971 roku. Według prezesa towarzystwa naftowego BP: „nowoczesna rafineria nie wydziela żadnych zanieczyszczeń”, a zdaniem sekretarza generalnego Citroena: „samochód jest bardzo mało hałaśliwy”. W opinii jednego z dyrektorów przedsiębiorstwa cementowego Lafarge gazy uchodzące z kominów nowoczesnych cementowni są „mniej niebezpieczne niż te, które wdychamy często wraz z paryskim powietrzem”. „Czemuż zmieniać skład detergentów, jeśli francuska gospodyni domaga się enzymatycznych środków piorących?” — oświadczył dyrektor przedsiębiorstwa Lever.


Wakacje we wrześniu − najnowsze-info-warszawa.pl\nWiele osób co roku myśli nad tym który moment w roku jest najbardziej odpowiedni na zasłużony urlop. Zapewne preferencje zróżnicowane są w związku z oczekiwaniami, jakie mamy związane z wakacjami. Niektórzy ludzie chcą całkowicie odpocząć, a inni chcą wyszaleć się za cały rok. Pomijając całkowicie preferencje najodpowiedniejszym miesiącem, idealnym do podróżowania jest wrzesień.\nJest mnóstwo plusów , które wynikają z organizowania urlopu we wrześniu. Po pierwsze, wakacyjne podróże poza sezonem urlopowym są zdecydowanie tańsze niż te w sezonie. Ceny w hotelach spadają, a biura podróży mają do zaoferowania bardzo ciekawe i opłacalne oferty last minute. Możesz mieć pewność- wakacje we wrześniu na pewno ucieszy Twój portfel.\nKolejnym powodem jest mniejsza ilość turystów. Restauracje, plaże i inne atrakcje nie będą tak oblegane. Nie będziesz musiał czekać na stolik, nie zabraknie dla Ciebie leżaków, a w hotel będzie oazą ciszy i spokoju. Jeżeli tłumy ludzi nie sprawiają Ci przyjemności - wrzesień to miesiąc wakacyjny dla Ciebie!\nDodatkowym atutem wrześniowych wyjazdów na wakacje jest pogoda. Uciążliwe upały są dużo mniejsze, chociaż wciąż jest ciepło. Zwiedzanie przestaje być tak wyczerpujące, Słońce jest mniej niebezpieczne, a to wiąże się z tym, że, można spokojniej i dłużej plażować.\nMożliwych kierunków do wyboru jest wiele. Przede wszystkim Europa kusi pięknymi, ciepłymi kierunkami podróży. Wrześniowy klimat jest bardzo łaskawy dla większości europejskich krajów, dlatego wybór miejsca odpoczynku może być ciężki. Polecamy również brać pod uwagę Amerykę lub Afrykę, gdzie w okresie wrześniowym temperatury nie są aż tak uciążliwe. Miej na uwadze jednak, aby pomijać miejsca, gdzie w tym okresie istnieje prawdopodobieństwo występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych, takich jak huragany.\nJedyne co musisz zrobić to spakować walizkę i odszukać najlepszą ofertę na wrześniowe wakacje. Okryj co ma do zaoferowania ciepły i słoneczny wrzesień. Włochy? Bułgaria? Grecja? Chorwacja? Wybierz swój idealny kierunek podróży i zagwarantuj sonie spokojny odpoczynek, oszczędzając duże pieniądze.


„Typowy przykład degrengolady życia samorządowego” mówi Barszewicz. Rozmawiamy o skandalicznej odprawie i odszkodowaniu dla prezesa – Tychy24.net\nStrona główna Audio „Typowy przykład degrengolady życia samorządowego” mówi Barszewicz. Rozmawiamy o skandalicznej odprawie i...\nRozmawiamy dzisiaj ze Zdzisławem Barszewiczem z redakcji dwutygodnika Nowe Info. O prezesie spółki należącej do miasta Tychy i pieniądzach, które otrzyma po rezygnacji w atmosferze skandalu. Przypomnijmy, 142 tys. zł otrzyma Henryk B. były prezes Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. B. zrezygnował z funkcji, bo jechał po pijanemu. To znajomy prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby. – Jest to typowy przykład degrengolady życia samorządowego – mówi Zdzisław Barszewicz, który sprawę ujawnił.\nPosłuchaj rozmowy ze Zdzisławem Barszewiczem z Nowego Info:\n– Ciekawi byliśmy, czy taka rezygnacja wiąże się z odszkodowaniem, odprawą. Głównie o odprawie myśleliśmy. Dowiedzieliśmy się, sprawdziliśmy i faktycznie, informacja jest dość szokująca – powiedział Zdzisław Barszewicz z redakcji dwutygodnika Nowe Info.\nSprawa ma jednak głębszy charakter, niż odprawa i odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, które w kontekście rezygnacji i jej powodów mogą szokować. Na przykładzie tego konkretnego przypadku można dostrzec obecne funkcjonowanie samorządów.\n– Jest to typowy przykład degrengolady życia samorządowego. Tak się mówi, że w samorządzie każdą złotówkę ogląda się dwa razy, jest to najbardziej gospodarny ustrój, ustrój samorządowy. Na tym przykładzie widać, że tak nie jest. Jest to daleko posunięta degeneracja, ja nie mówię o konkretnym człowieku, bo nie w tym rzecz, chodzi o pewien układ, pewien system, który się wytworzył – mówi Zdzisław Barszewicz.\n– Gdy przyjrzymy się jaki jest układ personalny (…). Z kim współpracował (Henryk B. – red.) i kto był jego szefem (…). Kiedy pan B. był wiceprezydentem Tychów, to jego bezpośrednim szefem był Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, natomiast siedział obok pani Urszuli Dryki skarbnik Tychów. W spółce TTBS pan Andrzej Dziuba jest zgromadzeniem wspólników, a więc najwyższą władzą w spółce (rolę tę pełni prezydent miasta – red.), a pani Urszula Dryka jest szefem rady nadzorczej – mówi Barszewicz. – W takim układzie, oczywiście niczego nie insynuując, można wiele. To nie jest układ, w którym biorący pracę musi mieć pewien respekt przed dającym prace. W związku z czym, to się przejawia w kontrakcie – dodaje.\n700 mln zł w spółkach\nBarszewicz zaznaczył, że w przypadku prywatnej firmy, gdy zatrudnia się jakiegoś swojego znajomego, to ten jest rozliczany „bardziej solidnie” niż w przypadku majątku publicznego. Przypomnijmy Henryka B. na stanowisku zastąpiła Daria Szczepańska, do niedawna wiceprezydent Tychów, wieloletnia współpracownica Andrzeja Dziuby.\n– W gminnych spółkach gmina ma około 700 mln zł. To jest potężny kapitał – stwierdził Zdzisław Barszewicz i podkreślił, że prezydent miasta ma praktycznie nieograniczoną władzę w spółkach miejskich, bo reprezentuje właściciela.\n– Druga część, nazwijmy to układu. To dobrze funkcjonuje, bo funkcjonuje długo, tak nie jest tylko w Tychach. Zbliżają się wybory samorządowe. Jakoś tak się dziwnie składa, że przy wpłatach na komitety wyborcze kandydatów na prezydentów, wójtów. Konkretnie na prezydentów, bo tym się zajmowałem (…) uwidoczniają się ludzie, którzy w spółkach gminnych zajmują poczesne miejsca i to nie tylko w Tychach. Nagle pojawiają się nazwiska, które były prezesami spółek i nie tylko, które przychodziły i wpłacały znaczne sumy na komitet wyborczy prezydenta. Czymś takim nie mogą się pochwalić komitety kontrkandydatów – mówił Zdzisław Barszewicz.\nZdaniem Barszewicza, to jeden z elementów degrengolady samorządu. Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.\nSkandal w Tychach. 142 tys. zł otrzyma prezes miejskiej spółki. Zrezygnował z funkcji, bo jechał pijany\nHenryk B. odprawa\nPoprzedni artykułŁamali przepisy na tyskich skrzyżowaniach, a policja patrzyła i karała\nNastępny artykułTyska policja szuka sprawcy nielegalnych zbliżeń


WISS i FIRMA ROKU 2014 - Wawrzaszek ISS\nWISS i FIRMA ROKU 2014\nWISS laureatem konkursu FIRMA ROKU 2014\nPo raz kolejny został rozstrzygnięty konkurs „Firma Roku 2014”. Organizatorami piątej jego edycji były: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Starostwo Powiatowe w Żywcu.\nTegoroczny konkurs „Firma Roku 2014”, przebiegał pod hasłem „Samorządy- Przedsiębiorcom”.\nWarto przypomnieć, że nagrodą w konkursie jest tytuł „Firma Roku 2014” oraz statuetka Dedala. Nagrody przyznawane są przez kapitułę konkursu, w czterech kategoriach (Miasta Bielska-Białej oraz Ziemi Bielskiej, Cieszyńskiej i Żywieckiej). Ponadto, najlepsza firma subregionu południowego zostaje wyróżniona nagrodą specjalną „Złotego Dedala 2014”.\nPrzyznany tytuł „Firma Roku” promuje szczególnie aktywne i dynamicznie rozwijające się firmy. Jest wyrazem uznania ze strony poszczególnych samorządów terytorialnych dla wiodącej roli najlepszych firm w rozwoju regionalnym. Każdego roku laureatami konkursu są przedsiębiorstwa, które z uwagi na swoją atrakcyjną ofertę oraz ugruntowaną silną pozycję na rynku, nie tylko kreują własny pozytywny wizerunek, ale mają znaczący wpływ na reputację swojej gminy, powiatu i regionu.\nW tym roku laureatem konkursu w kategorii „Firma Roku 2014 Miasta Bielska-Białej” została Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych.\nNagroda ta została przyznana za tworzenie pozytywnego wizerunku gospodarczego oraz promocję regionu.\nUroczysta Gala Finałowa rozdania nagród oraz wręczenie statuetek Dedala, jubileuszowej edycji konkursu „Firma roku 2014”, odbyła się 24 października 2014 roku w Bielskim Centrum Kultury. Podczas niej przyznany dla Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych nagrodę i statuetkę z rąk Pana Jacka Krywulta – Prezydenta Miasta Bielska-Białej odebrał Mariusz Rosa - Prezes WISS.


Słowa i obrazy | Dulux\nPołączenie atramentowego błękitu i grafitowego ołówka tworzy trend dekoratorski 2016 Słowa i Obrazy.\nŻyjemy w epoce przesytu wizualnego – każda chwila z naszego życia jest rejestrowana i pokazywana w mediach społecznościowych. Widzimy ilość zamiast jakości, obrazy dewaluują się poprzez ich nadużywanie. Stare porzekadło – „obraz zawiera tysiące słów” – zostało niemal wywrócone do góry nogami, ponieważ w życiu, które toczy się w szybkim tempie miejsca dla słów – mówionych czy pisanych – jest coraz mniej. Wypowiedzi słowne w mediach społecznościowych są ograniczane i skracane – coraz częściej komunikujemy się wyłącznie poprzez obrazy. W konsekwencji słowa na nowo zyskują moc – zwłaszcza gdy używa się ich we właściwym kontekście.\nW Chinach modne stało się tradycyjne ustne przekazywanie opowieści. Również na zachodzie powstają kluby i towarzystwa, które oddają się temu zajęciu. Przywiązywanie wagi do słów widać także w wykorzystaniu liternictwa w projektowaniu wnętrz i architektury – słowa i obrazy nie stoją już w opozycji, lecz dopełniają się. Dostosowana do tej tendencji paleta kolorów korzysta z atramentowego błękitu i szarości grafitu ołówka, w przeciwieństwie do odcieni znanych nam ze smartfonów i filtrów stosowanych w mediach społecznościowych.\nZobacz wszystkie kolory z kolekcji Słowa i Obrazy:


Wyborca polski próbował rozliczyć PO z obietnic. Sąd stwierdził: Nie można - Demaskator. - NEon24.pl\nGOSPODARKA 25.10.2011 02:22 11 komentarzy\nWyborca polski próbował rozliczyć PO z obietnic. Sąd stwierdził: Nie można\nNie będzie kary dla partii za niespełnione obietnice wyborcze... bo sędzia ma takie widzi mi się, i już. Howgh!\nWarszawski sąd okręgowy ostatecznie oddalił pozew Dominika Jafry, który domagał się od Platformy Obywatelskiej wpłacenia symbolicznej złotówki na cele społeczne za niewprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.\nNaprawę Polski najpierw trzeba zacząć od siebie, czyli od polskiej zbiorowej kultury, narzucić sobie dyscyplinę i wyższe wartości (nie koniecznie związane z tą czy inną religią), ale zaraz potem należy panie sędzie i panów sędziów rozliczyć, ukarać i uwięzić. Pozbawić praw publicznych. Zacząć sądownictwo od zera, z innymi ludźmi.\nbezprawie staje się w PRLbis , prawem\nmamy na to wiele przykladow\nKrisJora 25.10.2011 03:13:54\nWałęsa obiecywał 100 milionów\nMarcinkiewicz zniesienie podatku Belki\nLech Kaczyński "odchudzenie" urzędu Prezydenta RP\nJarosław Kaczyński 3 mln mieszkań...\nPolitycy kłamali, kłamią i kłamać będą.\nA że ludzie lubią wierzyć w obiecanki-cacanki....\nNieqmaty 25.10.2011 08:34:43\nNiekoniecznie, gdyż wystarczy, że organizacje pozarządowe rozpętają ogólnospołeczną akcję na rzecz popierania w wyborach tylko tych polityków, którzy w czasie swojej kampanii podpiszą prawne zobowiązanie skrupulatnego wypełnienia swoich obietnic wyborczych pod rygorem zwrotu wszelkich korzyści majątkowych z niehonorowo piastowanego urzędu państwowego... i wówczas żaden delikwent ponownie nie zostanie obdarzony elektorskim zaufaniem.\nRAJan 25.10.2011 09:06:55\nDlatego też z w/w względu należałoby dwukrotnie skrócić kadencje parlamentu do optymalnych dwóch lat, które sprawią, że nie tylko w pierwszych 100 dniach rządu i ostatnich przedkampanijnych trzech miesiącach politycy będą czuli na sobie pręgierz odpowiedzialności rozliczeniowej przed elektoratem, skoro niespełna 500 dni pomiędzy nimi znacznie trudniej zapomnieć, a niżeli obecne ponad 1200 doby nieróbstwa.\nRAJan 25.10.2011 09:20:07\nRepublikanie w USA zobowiązali się na piśmie do nie zwiększania danin!\nRAJan 25.10.2011 09:33:16\nitd...itp i ....dupa.\ntfur-ja 25.10.2011 12:27:03\nIstotna jest "ostatnia mila" czyli wyborca i jego sympatie.\nLudzie potrafią głosować z najróżniejszych nieracjonalnych powodów - bo "on taki przystojny", albo "bo tak mądrze mówi".\nJak kampania do nich trafi - OK. Będziemy mieli bat na polityków. Wtedy nawet jakikolwiek rygor będzie zbędny.\nJak kampania do nich nie trafi - a wystarczy porozmawiać z dziesięcioma losowo wybranymi ludźmi na ulicy żeby zobaczyć, jaka jest świadomość polityczna przeciętnego wyborcy - polityk nie poniesie żadnych konsekwencji.\nNatomiast co do ewentualnego zobowiązania - testowaliśmy ostatnio "weksle Samoobrony" z wiadomym wynikiem.\nMożna się z tym zgadzać lub nie ale Polacy naprawdę wierzą w obiecanki-cacanki. I dopóki nie zmieni się nasza mentalność - żadna pojedyncza kampania nie pomoże.\nPotrzebna jest nudna i mozolna praca od podstaw. Zarówno w tłumaczeniu i wyjaśnianiu zasad polityki, jak i - chyba znacznie ważniejsze - podstaw gospodarki i ekonomii.\nSzczególnie tej najbardziej niewdzięcznej tezy - "nie ma darmowych lunchów".\nŻeby ludzie nie zapomnieli co się działo przez minione 1200 dni należy o tym mówić, przypominać, mówić, przypominać.... do znudzenia.\nTo pierwszy etap kręcenia bata na polityków.\nBo dotąd oburącz korzystali z tej ludzkiej ułomności (mało kto pamięta co się działo wcześniej niż dwa lata temu). Jeden z moich znajomych ma teorię, że na taki a nie inny wynik ostatnich wyborów wpływ miał właśnie internet, który szybciutko pozwalał przywołać to, co "zapomniane".\nNieqmaty 25.10.2011 13:12:22\nNie ma nawet ustawy o mozliwości odwołania posła na którego głosowaliśmy a który "przelazł" do innej partii !!\nA przecież własnie wybrany został z powodu programu danej partii !\nJESTESMY TYLKO MIĘSEM WYBORCZYM W ZASADZIE BEZ ŻADNYCH PRAW,,,POZA KRZYŻYKIEM NA KARCIE!!!!\nkaczka dziwaczka 25.10.2011 15:13:32\nA weksle i inne zobowiązania to trzeba płacić.\nR.Zaleski 25.10.2011 16:47:43\nUważam jednak ,ze w okresie między wyborami można ,nawet dla treningu umysłu i ducha ,wykorzystywać instytucje prawne do psucia stanu błogości rządzącym w Polsce .Myślę ,że już Konstytucja dostarcza ciekawe wątki .Chętnie nawiążę współpracę z osobą z doświadczeniem prawniczym .\nKropla drąży skałę .\nZbigniew Jacniacki 26.10.2011 17:20:05\n@autor - konkurencja, czy wsparcie (patrz. niżej)?! ;)\nRAJan 01.11.2011 17:59:19


Gdzie na piknik w Poznaniu? | Poznań\nHome » Miasto » Gdzie na piknik w Poznaniu?\nGdzie na piknik w Poznaniu?\nMateusz 22/07/2019 Comments off\nLato to czas urlopów, wypoczynku. Idealnym na to sposobem są różnego rodzaju pikniki. Można tam spędzić dużo czasu na powietrzu z rodziną, jednocześnie korzystając z dobrodziejstw natury. Postaram się przedstawić kilka miejsc, gdzie możecie rozłożyć sobie koc i zrobić piknik rodzinny. Oto kilka moich propozycji na pikniki Poznań. Kocyk gotowy? No to ruszajmy!\nPark przed operą w Poznaniu\nTeatr Wielki oraz jego okolice to idealne miejsce na piknik. Przed budynkiem możemy sobie usiąść na trawie, mamy również możliwość oglądania fontanny. Idealnie miejsce w centrum miasta, naprawdę w zupełności jest to wystarczające miejsce na piknik dla każdego mieszkańca naszego miasta.\nKolejnym miejscem jest Jezioro Rusałka. Co prawda zdecydowana większość naszych mieszkańców wybiera jezioro z te strony gdzie jest plaża, to jednak po drugiej stronie jest bardzo dużo miejsca, gdzie można „na dziko” zrobić sobie piknik. Wielką zaletą teg miejsca jest to, że z jednej strony jest ono blisko od centrum a z drugiej strony można poczuć się jak na prawdziwym wyjeździe na piknik. Oprócz tego Jezioro Rusałka otoczone jest lasem. Jest to miejsce z każdej strony otoczone lasami. Idealne miejsce dla pasjonatów jazdy na rowerze czy też dalekich pieszych wędrówek.\nKolejnym miejscem na piknik jest park przy Starym Browarze. W tym miejscu bardzo często odbywają się eventy dla całych rodzina połączone z warsztatami. Oczywiście nie każdy lubi wypoczywać przy samej galerii, jednak ma to swoje zalety. Jeżeli szukasz miejsca w centrum na szybki piknik, to zdecydowanie będzie to dla Ciebie idealne rozwiązanie.\nKolejne miejsce to Cytadela. Prawdopodobnie najlepsze miejsce jakie oferuje Poznań w centrum miasta na piknik. Zdecydowanie zaletą jest to, że teren przy cytadeli jest ogromny, a co za tym idzie każdy bez problemu znajdzie dla siebie swój kawałek trawnika. Jeżeli nie zabierzemy ze sobą wystarczającej ilości jedzenie możemy udać się na obiad do jednej z dwóch restauracji.\nKolejne miejsce jest oczywistym wyborem. Zna ją nie tylko każdy Poznaniak ale również i połowa Polaków. Mówimy oczywiście o Malcie. Miejsca na zorganizowanie pikniku jest tutaj bardzo dużo, wiele atrakcji powoduje, że jest to miejsce gdzie naprawdę trudno jest się nudzić. W sezonie letnim wydzielone jest specjalne miejsce gdzie stworzona jest plaża. Oprócz plażowania lub urządzenia sobie pikniku na trawie możemy korzystać z licznych atrakcji dla dzieci i dla całych rodzin. Jest to miejsce, gdzie właściwie każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Liczne wypożyczalnie sprzętów jak rowery to kolejna zaleta. Możemy także pograć w mini golfa. Z całą pewnością nie będziecie się tam nudzić.\nDlaczego warto odwiedzić Poznań


Jak Otworzyć Plik CORD? Rozszerzenie Pliku .CORD - File Extension .CORD\nCzym jest plik CORD?\nCORD to rozszerzenie, które najczęściej wykorzystywane jest przez pliki Microsoft Visual Studio Script Format. Pliki CORD są obsługiwane przez oprogramowanie dostępne na urządzenia oparte na systemach operacyjnych Windows. Pliki z rozszerzeniem CORD kategoryzowane są jako Pliki developerskie. Oprócz niego, w kategorii Pliki developerskie znajduje się 1057 innych formatów plików. Oprogramowaniem rekomendowanym do obsługi plików CORD jest Microsoft Visual Studio. Na stronie internetowej developera Microsoft Corporation znajdziesz szczegółowe dane dotyczące samego oprogramowania Microsoft Visual Studio, a także na temat CORD i innych wspieranych formatów plików.\nProgramy wspierające rozszerzenie pliku CORD\nListę oprogramowania obsługującego pliki CORD znajdziesz poniżej. Pliki w formacie CORD mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.\nProgramy obsługujące plik CORD\nJak otworzyć plik CORD?\nIstnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików CORD. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami CORD można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.\nNajczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem CORD. Rozwiązanie tego rodzaju problemu nie będzie skomplikowane. Wystarczy wejść na producenta Microsoft Visual Studio, pobrać i zainstalować oprogramowanie. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator Microsoft Visual Studio i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Microsoft Corporation i skorzystać z ich repozytorium.\nJeżeli po instalacji Microsoft Visual Studio nadal pojawiają się problemy z otwarciem pliku CORD, przyczyną może być starsza wersja oprogramowania. Sprawdź na stronie producenta, czy wersja Microsoft Visual Studio którą posiadasz jest najbardziej aktualna Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Z tego właśnie powodu nieaktualna wersja Microsoft Visual Studio może nie wspierać plików o rozszerzeniu CORD. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji Microsoft Visual Studio.\nKrok 3. Powiąż Microsoft Visual Studio z formatem pliku CORD\nJeśli posiadasz już Microsoft Visual Studio w najnowszej wersji i problemy nadal występują, należy wybrać domyślny program, który będzie obsługiwał pliki CORD na Twoim urządzeniu. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.\nKlikając na ikonie pliku CORD prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą\nW ostatnim kroku wybierz Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wskaż katalog, w którym został zainstalowany jest Microsoft Visual Studio. Teraz wystarczy potwierdzić całą operację klikając Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików CORD i potwierdzić wciskając OK.\nKliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem CORD i wybierz pozycję Informacje\nNa koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem CORD. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.\nKrok 4. Przeanalizuj plik CORD p\nJeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik CORD. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.\n1. Sprwadź czy plik CORD jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem\nJeśli plik CORD został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Plik CORD okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.\n2. Sprwadź czy plik CORD jest nieuszkodzony\nJeżeli plik CORD został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem CORD z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.\nZdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Przełącz się więc na konto posiadające odpowiednie uprawnienia i spróbuj otworzyć plik Microsoft Visual Studio Script Format.\nSystem operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku CORD. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik CORD.\nAktualne wersje oprogramowania i sterowników mogą pomóc rozwiązać problemy z Microsoft Visual Studio Script Format, ale także wpłyną na bezpieczeństwo Twojego urządzenia i systemu operacyjnego. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z CORD, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.\nJeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku CORD będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku CORD.


Naturalne Suplementy Diety na: Zaparcia, Biegunki – Sklep.pl\nCzyściec lekarski - ekstrakt 10:1 350 mg (90 kaps.) Yango\nColonBiol - wsparcie jelit - żywe kultury bakterii (250 g) EkaMedica\nZaparcia, Biegunki - dowiedz się więcej\nNie ma nic gorszego, niż zaparcia podczas pracy lub biegunka w najmniej odpowiednim momencie. Można mieć do nich tendencje, można też mieć problemy z przewodem pokarmowym, który nie jest zbyt tolerancyjny. Bywają także schorzenia, które utrudniają prawidłową pracę jelit. Niezależnie od tego, jakie są przyczyny biegunek lub zaparć – oba problemy są wyjątkowo dokuczliwe i nieprzyjemne. Jest jednak na nie kilka sposobów. Wspomóc naturę może… naturalna suplementacja, która skutecznie, ale i delikatnie pozwoli rozprawić się z problemami.\nPierwsze, co nasuwa się na myśl przy kłopotach z biegunką, jest węgiel. I to bardzo dobry trop! Węgiel aktywowany ma bowiem działanie absorbujące, wiąże się z innymi substancjami, w tym z bakteriami i toksynami wywołującymi biegunkę. Co więcej – pokrywa błonę śluzową przewodu pokarmowego warstwa ochronną, zabezpieczając go przed działaniem nieprzyjemnych substancji.\nJeśli chodzi o zaparcia – pomocny będzie błonnik, który reguluje pracę jelit. Łatwo zadbać, by było go dużo w codziennej diecie, mimo to jednak, jeśli zaparcia pojawiają się zbyt często, warto pomyśleć o suplemencie diety z błonnikiem. Będzie on naturalny i delikatny dla organizmu. Nie należy jednak przesadzać z nadmiernym spożyciem, gdyż efekt może być odwrotny – pojawią się wzdęcia, uczucie ciężkości i wydęcia brzucha.\nW profilaktyce problemów z zaparciami czy zbyt częstymi biegunkami, może pomóc kurkuma. Zawarta w niej kurkumina jest bardzo silnym antyoksydantem, który pomaga w walce z wolnymi rodnikami. Ma ona także działanie przeciwzapalne, pomaga w schorzeniach jelit oraz oczyszcza wątrobę. Nie można także pominąć jej działania odchudzającego. Kurkuma wspomaga metabolizm, przyspiesza trawienie, zapobiegając odkładaniu się pokarmów, co powoduje zaparcia, pobudza wydzielanie żółci i zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej.\nRównież traganek jest ziołem bardzo cenionym za swoje – można powiedzieć – wszechstronne działanie. Przede wszystkim działa przeciwzapalnie, jest też silnym antyoksydantem oraz bierze udział w procesach oczyszczania wątroby i nerek.\nAby zapewnić odpowiednią florę bakteryjną w jelitach, która będzie stanowiła swoistą tarczę ochronną przed problemami żołądkowymi oraz zapobiegnie wyjałowieniu organizmu podczas ich trwania, należy pamiętać o przyjmowaniu probiotyków i prebiotyków. Naturalne suplementy diety tworzone są z myślą o zestawieniu najbardziej popularnych szczepów, tworzących korzystną mikroflorę jelitową, dlatego ich przyjmowanie może się przyczynić do obniżenia częstotliwości występowania problemów.\nChoć przyczyn zaparć i biegunek może być wiele, jedną z najczęstszych jest nieodpowiedni sposób odżywiania i zbytnie obciążanie organizmu. Bardzo ważne jest, by zachować równowagę w codziennej diecie oraz odpowiednie nawodnienie, zarówno podczas biegunki, by się nie odwodnić, jak i w profilaktyce zaparć. Naturalne suplementy diety pozwolą uzupełnić niedobory niektórych składników, dostarczając skoncentrowanej silnej, ale zarazem bezpiecznej porcji zdrowia pochodzącego prosto z przyrody. Będą nie tylko efektywne, ale przede wszystkim lekkie i zdrowe dla organizmu.\nPopularne w kategorii: Zaparcia, Biegunki


Piperacylina Piperacillin - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis leku - DOZ.pl\nStrona główna Poradnik o zdrowiu Encyklopedia leków Piperacylina\nPiperacylina, Piperacillin, Piperacillinum - zastosowanie, działanie, opis\nPodstawowe informacje o piperacylinie\nliofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji\nChoroby płuc, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Ginekologia i położnictwo, Nefrologia, Pediatria, Pulmonologia, Urologia\nRys historyczny piperacyliny\nPiperacylina została wprowadzona do lecznictwa w 1992 roku przez podmiot odpowiedzialny PFIZER. Jest to półsyntetyczna penicylina o szerokim spektrum działania, pochodna ampicyliny, która znalazła zastosowanie w leczeniu zakażeń bakteryjnych wywołanych przez tlenowe bakterie Gramm-dodatnie (rodzaju Pseudomonas, Stenotrophomonas i Acinetobacter) oraz wrażliwe szczepy Gramm-ujemne. Substancja jest również stosowana w skojarzeniu z innymi antybiotykami, głównie z tazobaktamem.\nWzór sumaryczny piperacyliny\nWskazania do stosowania piperacyliny\nPrzeciwskazania do stosowania piperacyliny\nSpecjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania piperacyliny\nInterakcje piperacyliny z innymi substancjami czynnymi\nInterakcje piperacyliny z pożywieniem\nInterakcje piperacyliny z alkoholem\nWpływ piperacyliny na prowadzenie pojazdów\nWpływ piperacyliny na ciążę\nWpływ piperacyliny na laktację\nWpływ piperacyliny na płodność\nObjawy przedawkowania piperacyliny\nMechanizm działania piperacyliny\nWskazaniem do stosowania piperacyliny są zakażenia bakteryjne u osób dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia. Substancję używa się w leczeniu ciężkiego, bakteryjnego zapalenia płuc (w tym pochodzenia szpitalnego), powikłanych zakażeń dróg moczowych, powikłanych zakażeń w obrębie jamy brzusznej (zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie otrzewnej, ropień jamy brzusznej) oraz niepowikłanych zakażeń skóry oraz tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej). Piperacylinę można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią oraz gorączką, prawdopodobnie spowodowaną zakażeniem bakteryjnym. U kobiet substancję wykorzystuje się w terapii ostrego zapalenia szyjki i błony śluzowej macicy wywołanego dwoinką rzeżączki.\nPiperacylinę stosuje się pozajelitowo, domięśniowo lub dożylnie. Leczenie trwa zwykle od 5 do 14 dni.\nDawka stosowana w leczeniu zależna jest od umiejscowienia oraz stopnia zakażenia, rodzaju patogenów, wieku pacjenta, masy ciała, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek). Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością wątroby.\nDawka zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 1200 -1400 mg w dawkach podzielonych.\nPrzeciwskazaniem do stosowania piperacyliny jest nadwrażliwość na substancję czynną, inne penicyliny lub ciężka reakcja nadwrażliwości na inne antybiotyki z grupy beta-laktamów w wywiadzie (cefalosporyny, monobaktamy, karbapenemy).\nPrzed podaniem pacjentowi piperacyliny należy zebrać szczegółowy wywiad na temat występowania w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny, inne antybiotyki z grupy beta-laktamów oraz innych zdarzeń pod kątem alergii. U osób ze stwierdzoną w wywiadzie alergią może dojść do wstrząsu anafilaktycznego po podaniu piperacyliny, wówczas konieczne jest przeprowadzenie czynności ratunkowych, mających na celu ochronę życia i zdrowia pacjenta.\nPiperacylina może powodować ciężkie reakcje skórne, między innymi zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Jeśli u pacjenta pojawi się wysypka, należy ją dokładnie obserwować. W przypadku zaostrzenia objawów, należy przerwać stosowanie leku.\nW trakcie leczenia albo po terapii antybiotykiem może rozwinąć się groźne dla życia, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. W przypadku pojawienia się ciężkiej, przedłużającej się biegunki, należy rozważyć przerwanie terapii piperacyliną.\nLeczenie substancją może prowadzić do powstania szczepów opornych bakterii, które mogą wywołać nadkażenia.\nPacjent leczony piperacyliną powinien regularnie badać stężenie elektrolitów (ryzyko hipokaliemii), kontrolować czynność układu krwiotwórczego (możliwa leukopenia oraz neutropenia) oraz parametry krzepnięcia krwi (ryzyko krwawień).\nLek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz osób dializowanych. Podczas stosowania dużych dawek substancji w tej grupie mogą pojawić się drgawki.\nPiperacylina zmniejsza wydalanie metotreksatu. Łączne stosowanie zwiększa ryzyko działań niepożądanych metotreksatu (spadku liczby krwinek białych, czerwonych oraz płytek krwi, uszkodzenia wątroby i nerek).\nPiperacylina może nasilać przeciwzakrzepowe działanie wyżej wymienionych substancji.\nŁączne stosowanie z piperacyliną może spowodować nasilenie działania obu leków i wzrost ryzyka działań niepożądanych.\nBrak danych na temat interakcji piperacyliny z pokarmem.\nBrak danych na temat interakcji piperacyliny z alkoholem.\nBrak badań nad wpływem piperacyliny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.\nPiperacylina wywiera wpływ na wyniki badań diagnostycznych. Substancja zwiększa aktywność aminotransferaz wątrobowych: asparaginianowej i alaninowej, powoduje zmniejszenie stężenia białka całkowitego oraz albumin we krwi, daje dodatni odczyn Coombsa, zwiększa stężenie kreatyniny, aktywność fosfatazy zasadowej oraz stężenia azotu mocznikowego we krwi. Substancja może także zmniejszać stężenie glukozy we krwi, wydłużać czas protrombinowy i powodować wzrost stężenia bilirubiny oraz gammaglutamylotransferazy.\nPiperacylina może dawać fałszywie dodatnie wyniki pomiaru białka oraz glukozy w moczu.\nDane na temat stosowania piperacyliny u kobiet ciężarnych są ograniczone. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ substancji na reprodukcję ale nie wykazały działania teratogennego, nawet podczas podawania dawek toksycznych ciężarnym samicom. Piperacylina przechodzi przez łożysko. Substancję należy stosować u kobiet w ciąży jedynie w sytuacji, gdy korzyść z terapii matki przewyższa ryzyko dla zdrowia płodu.\nPiperacylina w niewielkim stopniu przenika do mleka ludzkiego. Substancję można stosować u kobiet karmiących jedynie w sytuacji, gdy korzyść z terapii matki przewyższa ryzyko dla zdrowia dziecka.\nBrak badań dotyczących wpływu piperacyliny na płodność u ludzi. W badaniach na szczurach nie wykazano wpływu na reprodukcję.\nPo podanie pozajelitowym (dożylne oraz domięśniowe) bardzo często obserwuje się wystąpienie biegunki. Często są zgłaszane bóle głowy, bezsenność, nadkażenia drożdżakami, wysypka i świąd, małopłytkowość, niedokrwistość, a ze strony przewodu pokarmowego - ból brzucha, wymioty, nudności, zaparcia oraz niestrawność.\nRzadziej pacjenci zgłaszają niedociśnienie, zaczerwienienie skóry, wysypkę grudkowo-plamkową czy pokrzywkę oraz bóle stawów, mięśni i gorączkę. Były przypadki krwawień z nosa, rzekomobłoniastego zapalenia jelit, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się leukopenię i agranulocytozę oraz zmniejszone stężenie glukozy we krwi, zwiększone stężenie bilirubiny we krwi, wydłużony czas protrombinowy. Wzrastają również poziomy aminotransferaz i fosfatazy zasadowej.\nZ nieznaną częstością występowały: wstrząs anafilaktyczny, zaburzenia w obrazie krwi i układzie krzepnięcia, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność nerek, złuszczające zapalenie naskórka.\nDo objawów przedawkowania piperacyliny, w połączeniu z tazobaktamem zaliczamy nudności, wymioty oraz biegunkę, mogące pojawić się również po zastosowaniu standardowych dawek. Po podaniu dożylnym dawek większych niż rekomendowane, szczególnie u osób z niewydolnością nerek, może wystąpić nadpobudliwość nerwowo-mięśniowa lub drgawki.\nPiperacylina jest antybiotykiem z grupy półsyntetycznych penicylin o szerokim zakresie działania, działa bakteriobójczo poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej. Substancja łączy się ze swoistymi białkami wiążącymi penicylinę, obecnymi w ścianie komórkowej bakterii. W rozpadzie komórki bakteryjnej uczestniczą enzymy, zwane autolizynami. Zakłada się również, że piperacylina może hamować działanie inhibitorów autolizyn.\nPiperacylina podana drogą dożylną uzyskuje maksymalne stężenie wynoszące 298 μg/ml w ciągu 30-minutowej infuzji.\nPiperacylina wiąże się z białkami osocza w około 30% a obecność innych substancji w osoczu nie wpływa na wydajność tego procesu. Związek dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych, w tym do błony śluzowej jelit, pęcherzyka żółciowego, płuc, żółci oraz kości. Średnie stężenie w tkankach na ogół stanowi 50-100% stężenia w osoczu. U osób, u których nie stwierdzono stanu zapalnego opon mózgowych, dystrybucja piperacyliny do płynu mózgowo-rdzeniowego jest mała, analogicznie do innych penicylin.\nPiperacylina ulega metabolizmowi do mniej aktywnej pod względem działania dietylowej pochodnej, dezetylopiperacyliny.\nPiperacylina jest eliminowana z ustroju głównie przez nerki, na drodze przesączania kłębuszkowego oraz wydzielania kanalikowego. Związek ulega szybko wydaleniu w postaci niezmienionej, 68% podanej dawki pojawia się w moczu. Substancja w postaci niezmienionej jak i jej metabolit, są wydalane również z żółcią.