WEB`log BASIC KA | Manualzz\nUser manual | WEB`log BASIC KA\nLIGHT+ 20 | BASIC 100 | PRO Unlimited\nTél. : +33 4 78 67 33 52\nInternet : www.meteocontrol.fr\n© 2014 meteocontrol GmbH\nL'ensemble des indications fournies par ce manuel ont été rédigées et contrôlées avec la plus grande minutie. Toute erreur ne peut néanmoins être exclue. La société meteocontrol GmbH décline donc toute responsabilité relative à d'éventuelles erreurs et aux conséquences pouvant en résulter.\n1 Remarques relatives au manuel d'utilisation ................................... 5\n2 Remarques relatives à la sécurité pour le service ........................... 5\n3 Aperçu de l'appareil ......................................................................... 6\nAperçu des variantes de l'appareil .................................................. 6\nFace avant du WEB'log PRO Unlimited ......................................... 7\nFace avant du WEB'log LIGHT+ 20 et du WEB'log BASIC 100 ...... 8\nFace arrière du WEB'log LIGHT+ 20, du BASIC 100 et du\nPRO Unlimited ................................................................................. 9\nTouches et affectation des connexions ........................................... 9\nParamètres standard ..................................................................... 10\nLED de statut ................................................................................ 11\n4 Montage, installation ..................................................................... 12\nConsignes de sécurité pour l'installation ....................................... 12\nCâbles et conduits ......................................................................... 13\nMontage ........................................................................................ 14\nInterfaces ...................................................................................... 15\nEntrée analogique ......................................................................... 17\nEntrée numérique .......................................................................... 17\nAlimentation en tension ................................................................. 18\nCommunication avec les onduleurs .............................................. 19\nConnexion WEB'log RS485 .......................................................... 20\nConnexion d'appareils Modbus ..................................................... 21\ni'catcher ......................................................................................... 22\nCapteur de courant i'checker Advanced ........................................ 23\nConcentrateur RS485.................................................................... 24\n5 Mise en service, configuration ....................................................... 25\nConditions préalables .................................................................... 25\nWEB'log, mise en service .............................................................. 25\nContrôler les connexions ............................................................... 25\nConfiguration du WEB'log par navigateur Web ............................. 25\nAssistant d'installation - configuration par le navigateur web ........ 25\nPages Pro - configuration Pro par le navigateur web .................... 26\nConfiguration du WEB'log via l'écran ............................................ 26\nConfigurer WEB'log pour la connexion d'appareils Modbus .......... 27\nUtiliser l'interface Modbus correcte ................................................27\nConfiguration de l'interface Modbus par le navigateur Web ...........27\nConfigurer WEB'log pour Power Control ........................................28\nContrôle de la puissance active (P(DI) interne) .............................28\nContrôle de la puissance réactive cos φ (Fix) et Q (Fix) ................29\nWEB‘log Master et Slave ...............................................................30\nConfiguration saferSun par le portail..............................................32\nCommande, service .......................................................................34\nOnduleur central ABB (Modbus) ....................................................39\nAdvanced Energy AEI (Modbus) ....................................................41\nOnduleur Converteam (Modbus)....................................................42\nOnduleur Danfoss ..........................................................................43\nOnduleur Delta ...............................................................................44\nOnduleur Diehl AKO Platinum .......................................................46\nOnduleur Eltek Valere (Modbus) ....................................................48\nOnduleur Emerson (Modbus) .........................................................49\nOnduleur Fronius ...........................................................................50\nOnduleur Gefran ............................................................................51\nOnduleur Ingeteam ........................................................................53\nOnduleur Jema ..............................................................................55\nOnduleur Kaco ...............................................................................56\nOnduleur Kostal .............................................................................58\nOnduleur Mastervolt .......................................................................59\nOnduleur Power One .....................................................................60\nOnduleur Refusol ...........................................................................62\nOnduleur Riello ..............................................................................63\nOnduleur Santerno (Modbus) ........................................................65\nOnduleur Satcon (Modbus) ............................................................69\nOnduleur Siemens-PVM ................................................................71\nOnduleur SMA ...............................................................................72\nOnduleur central SMA (Modbus)....................................................75\nOnduleur Sputnik ...........................................................................76\nStecaGrid 3000 / 3600 / 8000 / 10000 ...........................................78\nSungrow (Modbus) ........................................................................ 79\nOnduleur Sunways ........................................................................ 82\nOnduleur Xantrex .......................................................................... 83\nAperçu de la régulation de puissance ........................................... 84\nAperçu de la configuration ............................................................. 85\nCertificats CE ................................................................................ 86\nDéclaration RoHS ......................................................................... 87\nTable des illustrations.................................................................... 88\n1 Remarques relatives au manuel d'utilisation\nCe manuel d'instruction est destiné aux clients finaux et forme la base d'une exploitation sûre des WEB'logs.\nLe personnel compétent pour l'installation, l'utilisation et la maintenance doit avoir lu et compris ce manuel d'instruction.\nLes manuels sont continuellement actualisés.\nLa dernière version du manuel d'instruction figure sur notre site Internet.\nLa société meteocontrol GmbH n'assume aucune responsabilité concernant les dommages physiques et matériels ainsi que les perturbations de la production et leurs conséquences qui résultent du non-respect de ce manuel d'instruction.\n2 Remarques relatives à la sécurité pour le service\nNe pas retirer la carte mémoire (Compact Flash) pendant l'utilisation du WEB'log.\nNe pas ouvrir le WEB'log.\nNe pas modifier le WEB'log.\nLes appareils endommagés doivent être immédiatement mis hors service et contrôlés par un électricien spécialisé.\nRespecter les dispositions locales lors de l'utilisation de WEB'log.\nLa sécurité du WEB'log et de l'utilisateur n'est pas garantie en cas de non-respect des présentes remarques relatives à la sécurité.\n3 Aperçu de l'appareil\n3.1 Aperçu des variantes de l'appareil\nUnlimited illimitée Puissance injectée maximale, en kW\n(processus pris en charge : cf. annexe,\nchapitre 8.2, Aperçu\nde la régulation de puissance)\n(compteurs d'énergie, capteurs)\nGPRS ou RTC (analogique)\n2 x 16 caractères régulation simplifiée de puissance\n- puissance active P(DI) intern*\n- puissance réactive fixe\n(analogique) ou RNIS\n192 x 32 pixels régulation intégrale de puissance compatibles\nModbus TCP et Modbus RTU\n* P(DI)intern utilise les entrées numériques internes du WEB'log.\nRemarque : davantage d'informations relatives à la régulation de puissance figurent sur le site Internet de meteocontrol.\n3.2 Face avant du WEB'log PRO Unlimited\nFig. 1 : Aperçu de la face avant du WEB'log PRO Unlimited\n– (11) sur le WEB'log GPRS)\n– Prise d'antenne (GPRS)\n– Entrée / Sortie 24 V\n– Carte mémoire (Compact-Flash) – (17)\n– Alimentation en tension WEB'log\n* Peut aussi être utilisé comme RS485\nd'appareils supplémentaires modbus (voir chapitre 4.5.2)\nPour davantage d'informations sur les LED et les touches → chapitre 4,\n3.3 Face avant du WEB'log LIGHT+ 20 et du WEB'log BASIC 100\nFig. 2 : Aperçu de la face avant du WEB'log LIGHT+ 20 et du WEB'log BASIC 100\n(1) LED Power\n(2) LED de statut\n(3) LED du modem\n(4) LED d'alarme\n(5) Touches [Exit], [Down], [Up],\nCommutateur RS422 / RS232\n(13) Entrée / Sortie 24 V\nÉcran (14) Prise téléphonique (RTC)\n(7) Entrée analogique ou numérique (15) Alimentation en tension\n(8) Carte mémoire (Compact-Flash) (16) RS422 / RS232*\n3.4 Face arrière du WEB'log LIGHT+ 20, du BASIC 100 et du PRO\nFig. 3 : Aperçu de la face arrière\n– (1) – Entrée numérique\n– (2) – Bouton de réinitialisation\n– (3) – Entrée analogique\n– (4) – Fixation pour fixation au mur\n– (5) – Fixation pour rail DIN\n– (6) – Dispositif de blocage\n3.5 Touches et affectation des connexions\nAnnuler la saisie Retour au menu précédent\nSélectionner l'option de menu située au-dessus Ajouter 1 au chiffre sélectionné\nDOWN Sélectionner l'option de menu située au-dessous Soustraire 1 au chiffre sélectionné\nENTER Aller au menu suivant Confirmer la saisie Passer au chiffre suivant\nRESET Redémarrer le WEB'log\nAccès direct au réglage de la langue\nAppuyer simultanément sur les touches UP et DOWN.\nProcéder ensuite au réglage de la langue dans le menu.\nRemarque : l'accès direct n'est possible qu'une seule fois.\nAffectation des connexions des WEB'log PRO Unlimited, LIGHT+\n20 et BASIC 100\nRTC RNIS* RS485 RS422** Ethernet RS-\nRS485 A TX+ a2 (out) 2a RX+\nRS232 a1 (in) b1 (in)\n— b2 (out) 2b RX- GND\n* RNIS disponible uniquement sur le Pro Unlimited\n** Peut aussi être utilisé comme RS485\n3.6 Paramètres standard\nRéglage standard de la liaison Ethernet : DHCP\nUne configuration manuelle du réseau n'est nécessaire que si aucun serveur DHCP n'est disponible.\nRéglage standard de la connexion du modem :\nAdresse IP 192.168.200.1\nCommunication portail directe\nEnvoi de messages d'alarmes, fichiers journaux smtp (e-mail)\nSNTP ou TIME Protocol e\n80 ou 8572\n213 179 128 176\nSNTP : 123 ou\nTIME : 37\n3.7 LED de statut\nWEB'log alimenté en tension\nVerte : WEB'log en phase de démarrage\nÉteinte : Panne dans l'alimentation en tension\nVerte : Chargement du système effectué avec succès, service normal\nÉteinte : Système en cours de démarrage, phase de boot\nJaune : Liaison au réseau établie\nJaune : Établissement de liaison\nÉteinte : Pas de liaison au réseau RTC, RNIS ou GPRS\nRouge : Signal d'alarme à la sortie configurée DO1\nRouge : Défaut détecté\nÉteinte : Service normal\nLa LED d'alarme clignote dans les cas suivants :\nAlarme du système, alarme de valeur de mesure, alarme de statut\nÉtat d'alarme de l'onduleur détecté\nAbsence du fichier INI de l'onduleur\nPanne d'onduleur ou d'i'checker\n4 Montage, installation\n4.1 Consignes de sécurité pour l'installation\nAttention au risque d'électrocution lors de la connexion de l'appareil à l'alimentation en tension. Risque de blessures très dangereuses, voire mortelles.\n– Couper l'alimentation et empêcher qu'elle ne s'enclenche de nouveau.\nRisque d'endommagement en cas de mauvaise connexion des câbles !\nUne mauvaise connexion des câbles peut provoquer l'endommagement ou la destruction des entrées de mesure et de l'appareil.\n– Ne connecter les câbles qu'aux endroits prévus à cet effet.\n– Respectez la polarité des câbles à connecter.\nRisque d'endommagement dû à la surtension !\nEn cas de surtension ou de pointes de tension, l'appareil peut être endommagé ou détruit.\n– Protéger l'alimentation contre la surtension.\nSi des tensions supérieures à 10 V DC se trouvent aux entrées analogiques ou si le courant qui circule est supérieur à 20 mA, les entrées de mesure concernées peuvent être détruites.\n– Veiller à ce que les tensions soient inférieures ou égales à\n10 V DC et le courant de 20 mA maximum.\nSi des tensions supérieures à 24 V DC se trouvent aux entrées numériques, les entrées de mesure concernées peuvent être détruites.\nRisque d'endommagement dû à l'entrée de tension !\nLa connexion simultanée de l'alimentation 110 ... 230 V et de l'entrée de tension 24 V peut endommager l'appareil.\n– Veiller à bien utiliser soit l'alimentation 110 ... 230 V soit l'entrée de tension 24 V.\n4.2 Câbles et conduits\nCâblage en bus (onduleurs, capteurs de courant)\nCâble de données RS485, RS422 torsadé et blindé : Li2YCYv (TP) 2×2×0,5mm\nCâble réseau : CAT 6\nCapteurs (capteurs d'irradiation, de température)\nCâble de capteurs : LiYCY 2×2×0,5mm\nCompteurs (compteurs d'énergie)\nCâble téléphonique : J-Y(ST)Y 2×0,6mm\nCâble réseau : CAT 5e / CAT 6\nLongueurs de câbles maximum autorisées :\nCâblage en bus (câble de données RS485)\nCapteur (signal 0V\nCapteur (signal 4mA\nNous recommandons d'utiliser un câble de type UNITRONIC\nLi2YCYv (TP) du fabricant\n« Lapp Kabel » ou équivalent. Ce câble est approprié pour la pose directe dans la terre.\nL'utilisation de répéteurs est nécessaire pour les plus grandes longueurs de câbles.\nUn concentrateur (hub) est nécessaire en cas de câbles séparés multiples de cette longueur.\nRemarque : Les câbles de communication doivent être séparés des câbles de courant selon la norme EN 50174-2 en utilisant un support de câble en métal.\nmeteocontrol recommande l'utilisation de répartiteurs pour le câblage des appareils.\nSi un répartiteur est utilisé, le câble de connexion peut être sectionné et utilisé comme liaison entre le WEB'log et le répartiteur.\nLe blindage du câble ne doit être mis à la terre qu'à une seule extrémité de la liaison.\nMonter le WEB'log au rail DIN ou au mur.\nFig. 4 : Montage sur le rail DIN\n(2) Rail DIN\n(3) Bord supérieur du rail DIN\n(4) Appuyer sur l'appareil\n(6) Desserrer le dispositif de blocage\n(7) Retirer l'appareil\nConnexion RTC et RNIS\n1. Tester les appels sortants et entrants de la ligne téléphonique RTC (par ex. numéro FAI ; tenir compte, le cas échéant, de la ligne extérieure ou du verrouillage de la numérotation). Procéder aux réglages de l'installation téléphonique selon le manuel du fabricant.\nAvant le montage, contrôler la ligne téléphonique RNIS avec un testeur\nS0. Procéder aux réglages de l'installation téléphonique selon le manuel du fabricant.\nEn cas de modem RTC/analogique ou RNIS, relier le WEB'log et le branchement téléphonique à l'aide du câble inclus à la livraison. S'il est nécessaire de prolonger le câble, veiller à ce que le contact soit correctement effectué et la polarité respectée.\n4. En cas de modem GSM/GPRS, connecter l'antenne radio-téléphonique incluse à la livraison à la prise d'antenne.\nLa carte de données GSM/GPRS et le WEB'log doivent être réglés sur le même numéro PIN. Pour ce faire, régler le code PIN de la carte de données à l'aide d'un téléphone portable. Introduire la carte de données\nGSM/GPRS dans le WEB'log jusqu'à ce qu'elle soit encliquetée.\n(1) Compartiment pour carte SIM\n(2) Carte SIM\n(3) Monter la carte SIM\nFig. 5 : Introduire la carte SIM\nRemarque : n'introduire et ne retirer la carte SIM que lorsque l'appareil est hors tension.\nLiaison directe du WEB'log au PC / ordinateur portable à l'aide du câble réseau croisé. Le câble de branchement des versions DSL des appareils est compris dans la livraison.\nFig. 6 : Câble réseau croisé\n(2) Câble réseau croisé\n(3) PC / ordinateur portable\nLiaison avec un concentrateur / switch par un câble réseau non croisé.\nFig. 7 : Câble réseau non croisé\n(2) Câble réseau non croisé\n(3) Concentrateur / switch\n(4) PC / ordinateur portable\nRemarque : la livraison ne comprend ni concentrateur, ni switch, ni câble réseau.\n4.4.1 Entrée analogique\nLes entrées analogiques peuvent être configurées en tant qu' :\n- entrée de tension (DC) : 0...10 V ;\n- entrée de courant 0...20 mA ;\n- entrée de mesure de résistance pour une mesure à deux fils PT1000.\nFig. 8 : Exemple de capteur d'irradiation Si-12TC\n(1) Irradiation (orange)\n(2) + 24 V DC (rouge)\n(4) Blindage PE\n4.4.2 Entrée numérique\nLes entrées numériques sont des entrées d'impulsions conformes à la norme DIN 43864 (S0) ; elles peuvent être configurées en tant qu' :\n- entrée de compteur ;\n- entrée de statut.\n- Power Control (voir chapitre 5.7)\nFig. 9 : Exemple de compteur d'énergie\n(1) Interface S0 négative (21) (2) Interface S0 positive (20)\nRemarque : pour plus d'indications concernant la configuration, voir l'annexe.\n4.4.3 Alimentation en tension\nProtéger l'alimentation en tension (230 V AC) avec un fusible (par ex. B6A) ou utiliser l'entrée de tension (24 V DC).\nFig. 10 : Alimentation en tension de 230 V\n(1) Conducteur neutre (2) Phase avec fusible de 6 A\nFig. 11 : Entrée / sortie de tension 24 V\n(1) 24 V CC (2) GND\nRemarque : au maximum, des capteurs (p. ex. i'checker) jusqu'à une absorption de courant de 100 mA peuvent être alimentés en courant par le bloc d'alimentation intégré. L'alimentation est effectuée via le jack RS485 ; +24 V et GND sont alors disponibles. Pour une absorption de courant des capteurs de plus de 100 mA au total, veuillez utiliser une alimentation\n4.5 Communication avec les onduleurs\nPour que le WEB'log puisse communiquer avec les onduleurs, l'enregistreur de données doit être équipé du pilote d'onduleur correspondant.\nRemarque : l'onduleur nécessaire est installé par le fabricant avant la livraison.\nCette section ne comprend que les informations nécessaires pour la connexion d'onduleurs et de capteurs de courant. D'autres informations se trouvent dans les\nDocuments relatifs à l'onduleur / au capteur de courant\nRespecter le nombre maximal autorisé d'appareils\nWEB'log et connecter le premier participant au bus à l'aide du câble de données ou du câble de connexion.\nL'ordre des dispositifs de bus sur le bus n'a pas d'importance.\nÀ partir de 32 participants au bus et en cas de longueurs de câbles importantes, l'utilisation d'un répéteur est nécessaire.\nEn règle générale, il ne doit pas y avoir de tension de service à l'interface de communication des onduleurs.\nL'i'checker nécessite une alimentation de 24 V DC.\nLe blindage du câblage en bus ne doit être mis à la terre qu'à une seule extrémité de la connexion. L'enregistreur de données ne dispose pas de terre propre.\nLors de la pose du câblage en bus, veiller à respecter une grande distance avec les câbles AC.\nAfin d'éviter des réflexions, le bus doit toujours être terminé à l'aide d'une terminaison parallèle.\nOption « Câble de connexion »\nmeteocontrol propose des câbles de données prêts à l'emploi (câbles de connexion) permettant de relier le WEB'log au premier participant au bus\n(onduleur ou capteur de courant). Veuillez sélectionner le câble de connexion selon les types d'onduleur ou utiliser le câble meteocontrol\nConnect Universal RS.\n4.5.1 Connexion WEB'log RS485\nCette interface sert de connexion standard entre WEB'log et onduleur. Pour d'autres détails sur la connexion du type d'onduleur correspondant, se\nreporter à l'annexe au chapitre 8.1. Si le type d'onduleur n'est pas\nmentionné, le schéma de connexion général illustré ci-dessous doit être utilisé. Veuillez respecter également les indications supplémentaires figurant dans les documents du constructeur de l'onduleur !\nFig. 12 : Schéma de connexion général RS485\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log),\n(2) Désignation des signaux\n(3) Câble bus vers WEB'log\n(5) Désignation des connexions possibles\nNe pas intervertir les câbles de signal RS485 A et RS485 B.\nUtiliser une paire de câbles torsadés et blindés pour les câbles bus.\nTerminer le bus RS485 après le dernier participant au bus (selon le type d'appareil, à l'aide d'une résistance, d'un commutateur, d'un fil de pontage, etc.).\nRemarque : cette interface n'est pas destinée à la connexion d'appareils supplémentaires Modbus ! Pour ce faire, utilisez l'interface\nRS232/RS422 comme décrit dans le chapitre 4.5.2.\n4.5.2 Connexion d'appareils Modbus\nNe pas utiliser comme protocole de communication « Modbus » tous les onduleurs commandés par l'interface RS485 du WEB'log. Une exploitation simultanée d'un appareil Modbus sur l'interface RS485 n'est donc pas possible.\nDans ces cas, ce WEB'log offre la possibilité d'exploiter des appareils\nModbus par la deuxième interface série RS232/RS422. Celle-ci doit être configurée de la manière suivante :\nBrancher le WEB'log hors tension.\nPour passer à RS422 mettre le commutateur RS du WEB'log\n(derrière la borne DIO1) en position 1 (en regardant la borne depuis l'avant : position gauche).\nDisposer le câble sériel conformément à l'occupation des broches (cf.\nFig. 13) ou utiliser le câble universel RS de meteocontrol (contient\ndéjà les modifications).\nRelier le câble sériel aux bornes RS485 de l'appareil supplémentaire et à la prise RS232/RS422 du WEB'log.\nL'appareil supplémentaire est maintenant connecté au WEB'log par RS485.\nPrise RJ12 Commutateur\nBroches 4 pontées\nFig. 13 : Occupation broches\nBroches 2 pontées\nFig. 14 : Connexion i'catcher avec Connect Universal, connexion des bornes\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (5) Dernier i'catcher\n(2) Occupation Connect Universal RS (6) Résistance de terminaison de\n(3) Bornes (i'catcher)\n(4) Premier i'catcher\n(7) Câble bus\nRemarque : Si un driver Modbus est utilisé, le i\n’catcher doit être connecté sur la première interface série RS485. Pour un driver propriétaire la connexion via la seconde interface série\nRS232/422 est prévue.\n4.5.4 Capteur de courant i'checker Advanced\nFig. 15 : i'checker Advanced avec Connect i'checker\n(2) Occupation broches / broches\n(3) Connecteur RJ45 (i'checker)\n(4) Occupation embout de terminaison\n(5) Embout de terminaison RJ45\n(6) Premier capteur de courant et capteurs de courant suivants\n(7) Dernier capteur de courant\n(9) Câble Patch CAT 5\n(10) Embout de terminaison 120 ohms\n100 i'checker maximum par WEB'log\nSi plus de trois i'checker Advanced sont connectés, une alimentation en tension externe de 24 V DC est nécessaire.\nAu dernier capteur de courant, le bus de données doit être terminé avec une résistance de terminaison de 120 ohms entre RS485 A et\n4.5.5 Concentrateur RS485\nUn concentrateur sextuple RS485 permet d'établir un réseau en étoile.\nFig. 16 : Schéma de connexion i'checker\nFig. 17 : Concentrateur sextuple RS485\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (9) Câbles de données 6 x bus\n(2) Occupation câble bus\n(3) Connecteur RJ12 (concentrateur)\n(4) Câble de données du concentrateur\n(10) Premier dispositif de bus et dispositifs de bus suivants\n(11) Câble patch CAT6\n(12) Dernier dispositif de bus au participant au bus, alimentation du bloc d'alimentation\n(5) Occupation du câble de connexion à l'i'checker\n(6) Connecteur RJ45 à l'i'checker\n(7) Bloc d'alimentation externe\n(8) Alimentation en courant 6 x bus\n(13) Terminaison de bus 120 ohms\n(15) Câble bus\n(16) Concentrateur sextuple RS485\nRemarque : la terminaison de bus est déjà intégrée dans le WEB'log et dans le concentrateur RS485 (entrée/sortie).\n5 Mise en service, configuration\nWEB'log est monté.\nToutes les connexions de câbles sont correctement connectées.\n5.2 WEB'log, mise en service\nActiver l'alimentation en tension.\nAttendre que le WEB'log ait terminé la phase de montée (la LED de puissance s'allume et la LED d'état clignote)\n5.3 Contrôler les connexions\nContrôler la ligne téléphonique\nRTC : Attendre la tonalité puis composer un numéro test, par ex.\n« 0192658 » avec le téléphone- RTC :\nRNIS : Contrôler la ligne avec un testeur S\nun téléphone RNIS.\nRégler MSN sur l'écran du WEB'log, puis configurer le WEB'log configurer.\n5.4 Configuration du WEB'log par navigateur Web\nIl existe deux possibilités pour configurer l'enregistreur de données par le navigateur Web. L'assistant d'installation exécute les configurations les plus importantes de l'appareil tandis que les pages Pro permettent d'activer tous les paramètres. Pour des cas d'application spéciaux, comme l'aménagement des appareils Modbus, une configuration doit avoir lieu impérativement par les pages Pro.\n5.4.1 Assistant d'installation - configuration par le navigateur web\nRelier l'ordinateur au WEB'log par Ethernet.\nSe rendre sur la page de démarrage du WEB'log à l'aide du navigateur web.\nChoisir le mode « assistant d'installation ».\nEffectuer la configuration guidée.\nEnvoyer un message de test (e-mail, fax).\n5.4.2 Pages Pro - configuration Pro par le navigateur web\nChoisir le mode « Pro ».\nSe connecter au domaine Admin par le menu Généralités > Login. Le mot de passe par défaut est : « ist02 »\nEffectuer la configuration depuis les pages de menu.\n5.5 Configuration du WEB'log via l'écran\nSi aucun PC n'est présent lors de la configuration du WEB'log, des réglages importants pour les fonctions de base du système peuvent aussi être réalisés via l'écran, dans le menu « Paramètres ».\nRéglage de la langue par le sous-menu Langue\nScan des dispositifs de bus par le sous-menu Enregistreur de données - scan d'onduleur, scan de capteurs de courant et scan de Modbus\nSélection de paramètres prédéfinis pour les entrées analogiques et numériques (uniquement PRO Unlimited)\nRéglage de la connexion de communication avec le réseau local et de la connexion Internet par le menu Communication - Ethernet ou\nActivation et essai de connexion avec le portail Web par Communication\n- HTTP comm.\nPour des cas d'application spéciaux, comme l'aménagement des appareils\nModbus, une configuration doit avoir lieu impérativement par les pages Pro.\n5.6 Configurer WEB'log pour la connexion d'appareils Modbus\n5.6.1 Utiliser l'interface Modbus correcte\nRaccorder les appareils qui vont communiquer par Modbus TCP à l'interface Ethernet.\nRaccorder les appareils qui vont communiquer par Modbus RTU, selon l'onduleur utilisé, soit à l'interface RS485, soit à l'interface RS422. Vous trouverez les informations nécessaires relatives à l'interface à utiliser sur notre page Internet\n, à la rubrique Downloads >\nIndustrial Line > pages de données de circuit d'attaque WEB'log.\nEn cas d'utilisation de l'interface RS422 pour Modbus, celle-ci doit être exploitée comme interface RS485. Informations plus détaillées : voir\n5.6.2 Configuration de l'interface Modbus par le navigateur Web\nSe connecter au domaine Admin des pages Pro par le menu Généralités\nDans le menu, sélectionner Mesure Admin > Appareils Modbus >\nSélectionner le type d'appareil connecté dans la liste et confirmer la sélection à l'aide de la fonction « Enregistrer ».\n- Si le type d'appareil n'est pas mentionné dans la liste, il est possible de recharger la liste des types d'appareils existante à l'aide de la fonction « Lire données ».\n- Pour les appareils RTU Modbus, les paramètres de communication de l'interface série doivent être configurés, en outre, la sélection est confirmée à l'aide de la fonction « Enregistrer ».\nDans le menu, sélectionner Administration des mesures > Appareils\nModbus > Configuration de l'appareil\n- Sur cette page, les adresses des appareils Modbus connectés sont affectées aux types d'appareils (affectations multiples possibles).\n- Pour Modbus RTU, il est possible de scanner automatiquement le bus selon les adresses ; à cet effet, le domaine d'adresse souhaité doit être indiqué.\nUne vérification des valeurs de mesure reçues s'effectue via le menu\nValeurs en ligne > Appareils Modbus (aperçu des appareils Modbus).\n5.7 Configurer WEB'log pour Power Control\nLa nécessité de la participation active d'exploitants d'installations photovoltaïques à la gestion de la sécurité du réseau augmente avec le nombre croissant de participants à la production de courant total. Ceci demande une possibilité de réduction de la puissance injectée et une participation à la compensation de la puissance réactive qui se trouve dans le réseau. Les procédures Power Control offrent diverses possibilités de réponse à ces exigences.\nLes procédures Power Control qui sont uniquement exécutables avec\nWEB'log et le récepteur des ordres de limitation de puissance sont décrites ci-après. Vous trouverez un aperçu de toutes les procédures possibles dans\nle chapitre 8.2.\nVous trouverez également une description détaillée des procédures et de la manière dont la configuration doit être exécutée sur notre page Internet\n5.7.1 Contrôle de la puissance active (P(DI) interne)\nAvec tous les enregistreurs de données, il est possible d'obtenir une réduction de puissance active sur des installations photovoltaïques. Les grandeurs de réglage prescrites par le gestionnaire de réseau sont transmises aux WEB'logs avec l'aide du récepteur des ordres de limitation de puissance.\nConnexion du récepteur des ordres de limitation de puissance aux interfaces numériques\nFig. 18 Connexion du récepteur des ordres de limitation de puissance au WEB'log\n(1) Récepteur des ordres de limitation de puissance\n(2) Entrée numérique DI1 (valeur par défaut 100 %)\n(3) Entrée numérique DI2 (valeur par défaut 60 %)\n(4) Entrée numérique DI3 (valeur par défaut 30 %)\n(5) Entrée numérique DI4 (valeur par défaut 0 %)\nConfiguration du contrôle de la puissance active par le navigateur\nDans le menu, sélectionner Administration des mesures > Power Control\nSélectionner gestion de la puissane active « P(DI) interne » et configurer les entrées numériques selon leur niveau de puissance active.\nSous « Mode enregistreur de données », il est possible de sélectionner l'envoi par l'appareil des informations reçues du récepteur des ordres de limitation de puissance à d'autres WEB'logs se trouvant dans le réseau.\nÀ la rubrique « Valeurs de mesure dans le mode Fallback », la valeur de réglage de la puissance active valable peut être ajustée en cas de perturbation de la communication vers le récepteur des ordres de limitation de puissance.\nPower Control est activé en réglant le crochet pour « Power Control\nActif » et en confirmant ensuite à l'aide de la fonction « Enregistrer ».\nRemarque : il est possible d'activer ou de désactiver Power Control via l'écran. D'autres configurations de Power Control peuvent uniquement être réalisées par les pages Web du WEB'log.\nContrôle de la puissance réactive cos φ (Fix) et Q (Fix)\nLe réglage de valeurs de puissance réactive sur des installations photovoltaïques est également possible avec tous les WEB'logs. Pour exécuter une régulation de puissance réactive au point de raccordement au réseau, un analyseur de réseau avec accessoire correspondant est nécessaire.\nLes étapes de configuration suivantes sont nécessaires par le réglage de valeur de puissance réactive fixe.\nSélectionner la gestion de puissance réactive « cos φ (Fix) » et « Q\n(Fix) » et introduire la valeur de puissance réactive fixe prescrite par gestionnaire de réseau\nWEB‘log Master et Slave\nPour de grandes installations avec plusieurs enregistreurs de données, il est possible de faire gérer le Power Control par un WEB'log Master. Dans ce cas, les grandeurs de réglage du Master sont déterminées et transmises aux\nWEB'log Slaves. Ceux-ci reproduisent ensuite les grandeurs de réglage aux onduleurs.\nFig. 19 : Connexion Master-Slave\n(4) Connexion WEB'log Master avec\n(5) Connexion WEB'log Slave avec\nTous les appareils WEB'log doivent se trouver dans le même réseau\n(masque de sous-réseau).\nUne adresse IP propre doit être attribuée à chaque WEB'log.\nAu maximum deux appareils WEB'log peuvent être connectés directement par un câble cross.\nS'il y a plus de deux appareils WEB'log, un Ethernet-Switch est impérativement nécessaire.\nDéfinition de WEB'log en tant que Master ou Slave\nLa configuration de Masters et de Slaves est réalisée sur les pages Web du\nWEB'log. À cet effet, le PC doit être connecté avec le WEB'log par l'Ethernet.\nLes étapes suivantes sont nécessaires pour la configuration par le navigateur Web :\nDans le menu, sélectionner Mesure Admin > Power Control >\nSélectionner le mode Enregistreur de données\nRemarque : l'enregistreur de données activé comme Master envoie des informations sur les grandeurs de puissance réactive et active aux Slaves. Des procédures de puissance réactive et active peuvent uniquement être réglées et configurées sur le Master.\nSi le master est un WEB’log Pro unlimited, le WEB’log\nLight+ 20 et Basic 100 peuvent être utilisés comme slaves pour les procédures de régulation de puissance.\nLa liste suivante indique les options de réglage pour la configuration de\nMasters et de Slaves :\nSlave (messages de Broadcast généraux)\nReçoit les informations de grandeurs de réglage du Master par le\nSlave (messages individuels)\nReçoit les informations de grandeurs de réglage du Master par le message individuel\nSlave (messages de Broadcast en groupes)\nBroadcast en groupes\nNe transfère aucune information de grandeurs de réglage aux Slaves\nMaster (à tous les Slaves)\nTransfère les informations de grandeurs de réglage comme Broadcast à tous les Slaves accessibles\nMaster (groupe de Slaves)\nTransfère les informations de grandeurs de réglage comme Broadcast à tous les groupes de Slaves\n5.8 Configuration saferSun par le portail\nSi nécessaire, remplir et envoyer le formulaire d'inscription (fax, email).\nSuite à cet envoi :\n l'administrateur du portail se charge de l'installation et de la configuration à l'aide du formulaire d'inscription ;\n la configuration est transmise du portail Web à l'enregistreur de données ;\n vos données d'accès au portail Web sont envoyées.\n6 Commande, service\nL'écran du WEB'log propose les possibilités suivantes :\n appeler les valeurs de mesure actuelles et les rendements\nénergétiques enregistrés ;\n appeler et définir les paramètres de communication ;\n les fonctions dépendent du groupe d'utilisateurs.\nRemarque : les groupes d'utilisateurs du WEB'log sont protégés par un mot de passe.\nLes mots de passe standard sont :\n« Client final » Mot de passe « 0030 »\nMot de passe « 0020 »\nMot de passe « 0010 »\nStructure du menu affiché sur l'écran du LIGHT+ 20 et BASIC 100\nAdr. IP act.\nParamètres réseau actuels\nAdr. IP stat.\nModem / RNIS / GSM\nAdr. IP locale\nAdr. IP distante\nCapt. c. scan.\nDéfinir param. d'usine ***\nRéglages de PC\nServeur DHCP marche/arrêt\nAdresse IP fixe, pas de DHCP\nMasque de sous-réseau fixe, pas de\nAdresse IP de l'appareil dans le WAN\nAdresse IP de l'appelant dans le WAN\nMasque de sous-réseau dans le WAN\nLangue nationale de l'écran\nChercher capteurs de courant\nChercher appareils Modbus\nParamètres Power Control\nComm. de sortie\nRegle de comm.\nAlarme / erreur**\n* Groupe d'utilisateurs « Client final »\n** Groupe d'utilisateurs « Installateur »\n*** Groupe d'utilisateurs\nPour les appareils avec GSM / GPRS\nSeulement pour les capteurs de courant\nActiver / désactiver la règle de comm.\nÉtat de la règle de commutation\nAfficher valeurs de mesure analogiques\nAfficher valeurs de mesure numériques\nAfficher valeurs de mesure des capteurs de courant\nAfficher valeurs de mesure des onduleurs\nAffichage de la puissance des installations\nAfficher alarme et erreur\nSeulement pour les onduleurs\nModem RNIS et GSM / GPRS\nSeulement pour les appareils\nSeulement pour les appareils RTC\nRemarque : les scans sont lancés à l'aide de touche « Enter ».\nPour les variantes d'appareils GPRS, la configuration doit être exécutée avec un PC.\nLe retour aux paramètres standard provoque les actions suivantes :\n suppression du numéro MSN (RNIS) ;\n réglage du numéro PIN GPRS sur « 4321 » ;\n activation de la réponse automatique (RTC) ;\n réglage LAN sur 192.168.30.40, 255.255.255.0 ;\n réglage WAN sur 192.168.200.1, 255.255.255.255.\nStructure du menu affiché sur l'écran du PRO Unlimited\nAdresse IP act.\nMasque de sous-reseau act.\nÉnergie DI / WR\nAdresse IP stat.\nCommunication de portail http\nAcceptation d'appel marche/arrêt\nScan de capteur de courant\nDéfinir le débit en bauds\nBits de données/parité\nPlage du scan : limite inférieure\nPlage du scan : limite supérieure\nParamètres PC ***\nDéfinir les réglages usine ***\nLED Power éteinte.\nLED de statut ne clignote pas.\nContrôler l'alimentation en tension.\nLe serveur DHCP n'a affecté aucune adresse IP\nLa connexion Internet par le câble ne fonctionne pas.\nAucun onduleur trouvé.\nLe compteur d'énergie n'est pas détecté.\nPas d'envoi de données ou d'alarme par la ligne téléphonique.\nLa carte mémoire (Compact-Flash) n'est pas montée.\nIl n'y a aucune donnée sur la carte mémoire montée.\nContrôler la connexion au réseau.\nDémarrer le WEB'log une fois la liaison au réseau\nSi aucun serveur DHCP n'est disponible dans le réseau, utiliser les paramètres manuels du réseau.\nLa connexion Internet doit être effectuée avec un routeur. Il est impossible de procéder à une connexion directe à un modem par câble.\nLes onduleurs doivent être activés afin d'être scannés.\nContrôler le câblage en bus. Le câbles de données utilisé est-il approprié ?\nRégler l'adresse de bus sur l'onduleur (variable selon le fabricant).\nContrôler la résistance de terminaison afin d'éviter les réflexions de câbles.\nPoser le blindage du câblage en bus.\nContrôler les interfaces des onduleurs.\nContrôler le câblage (polarité).\nVérifier que l'entrée numérique est active.\nLa constante d'impulsion est-elle enregistrée ?\nContrôler le bon fonctionnement de la ligne téléphonique à l'aide du téléphone.\nVérifier l'absence de verrouillage de la ligne(par ex. numéro 0190...).\nCréer une connexion test au fournisseur d'accès à\nInternet (par ex. MSN 0193670).\nSi nécessaire, annuler le verrouillage de la ligne ou changer de fournisseur d'accès à internet.\n8.1 Connexions d'onduleurs\n8.1.1 Onduleur central ABB (Modbus)\nTableau de commande RETA 01\nFig. 20 : Tableau de commande RETA 01 de l'onduleur central ABB\nFig. 21 : Connexion de l'onduleur central ABB par Ethernet\n(1) Premier onduleur et autres onduleurs\n(2) Dernier onduleur\n(3) Switch ou routeur\n(4) Connexion Ethernet WEB'log\n(5) Câble Patch Ethernet\nLe WEB'log et l'onduleur doivent se trouver dans le même sousréseau (masque de réseau).\nTableau de commande RMBA\nFig. 22 : Connexion du tableau de commande RMBA\n(1) Fiche RJ12 (5) Dernier onduleur\n(2) Occupation Connect Universal RS (6) Commutateur DIP de résistance terminale\n(7) Câble bus (3) Tableau de commande RMBA\n(4) Premier onduleur\n8.1.2 Advanced Energy AEI (Modbus)\nFig. 23 : Connexion de l'onduleur Advanced Energy par Ethernet\n(5) Câble Patch Ethernet T-568B standard\n8.1.3 Onduleur Converteam (Modbus)\nFig. 24 : Connexion de l'onduleur Converteam par Ethernet\n8.1.4 Onduleur Danfoss\nFig. 25 : Onduleur Danfoss avec Connect Danfoss\nFig. 26 : Onduleur Danfoss avec Connect Universal RS\nFig. 27 : Connexion des autres onduleurs\n(2) Occupation broches (câbles de connexion)\n(6) Premier onduleur et onduleurs suivants\n(7) Dernier onduleur\n(3a) Connecteur RJ45 (onduleur) (8) Connect Danfoss\n(3b) Bornes de connexion (onduleur) (9) Câble Patch Ethernet\n(4) Occupation embout de (10) Embout de terminaison, dernier terminaison\n(5) Embout de terminaison RJ45 onduleur\n31 onduleurs et 100 i'checker au maximum par WEB'log\nConnecter le blindage de câble à la borne de terre du côté du\nRégler l'adresse de bus des onduleurs (selon le manuel de l'onduleur).\nMettre la terminaison du bus RS485 avec un embout de terminaison\n(10) après le dernier onduleur.\n8.1.5 Onduleur Delta\nOnduleur de chaînes (SI)\nFig. 28 : Onduleur de chaînes Delta avec Connect Delta\n(2) Occupation câbles de connexion (7) Dernier onduleur\n(3) Connecteur RJ45 (onduleur) (8) Connect Delta\n(9) Câble Patch Ethernet (4) Occupation embout de terminaison\n(5) Embout de terminaison RJ45 (10) Embout de terminaison, dernier onduleur\nTerminaison de bus : soit embout de terminaison 120 ohms aux broches 6 et 7, soit embout de terminaison avec un pont entre les broches 5 et 6.\nOnduleur central CI\nFig. 29 : Onduleur central Delta\n(2) Câble Patch RJ12\n(8) X3 vers la carte bus RS485\n(9) Régulateur de système\n(10) Communication i'checker dans les coffrets de connexion de générateur\n(en option, voir le manuel du\n(3) X3 vers le WEB'log\n(4) Carte bus RS485 fabricant)\n(11) Câble bus\n(12) X4 vers les i'checker (facultatif)\n(5) X1 vers le régulateur de système (13) X2 vers la carte bus RS485 (X3) de l'onduleur central suivant\n(6) Câble Patch Ethernet\n(7) Armoire d'onduleurs\n(14) Câble Patch RJ12\n(15) Carte bus RS485 (X3) de l'onduleur central suivant\nLes onduleurs sont rassemblés dans des armoires d'onduleurs (7). Les capteurs de courant et i'checker peuvent être montés dans les coffrets de connexion de générateur afin d'enregistrer les valeurs de mesure.\n8 armoires d'onduleurs et 9 coffrets de connexion de générateur maximum soit 100 i'checker par WEB'log\nLe WEB'log est monté dans la première armoire d'onduleurs.\nPour l'alimentation en tension du WEB'log et de l'i'checker\n(facultatif), un bloc d'alimentation 24 V CC d'une puissance suffisante doit être monté dans l'armoire d'onduleurs (WEB'log : max. 3,5 W ; i'checker : max. 1 W.)\nLes appareils RS485 sont reliés au bus RS485 par une carte bus\n8.1.6 Onduleur Diehl AKO Platinum\nPlatinum 2100 S à Platinum 4601 S\nFig. 30 : Diehl AKO Platinum 2100 S... avec Connect Universal RS\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log)\n(3) Embouts (onduleur)\n(4) Premier onduleur et onduleurs suivants\n(5) Dernier onduleur\n(6) Répartiteur RS485\n(7) Double prise RJ45, RS485\n(8) Connect Universal RS\n(9) Câble Patch Ethernet\n(10) Terminaison du fil de pontage\nMettre la terminaison du bus RS485 au dernier onduleur\n(poser le fil de pontage (10) entre les bornes T et B).\nPlatinum 100 CS/CTL, 11000/17000/20000, 4300TL, 4800 TL,\n5300TL, 6300TL, 7200TL\nLes connexions RS485 se trouvent à l'intérieur de l'onduleur, sur la face arrière de l'unité d'affichage et de commande.\nFig. 31 : Diehl AKO Platinum 100 S... avec Connect Universal RS\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log) (8) Unité d'affichage et de commande\n(9) Répartiteur RS485 (2) Occupation broches (câbles de connexion)\n(4) Connecteur RJ45, terminaison\n(5) Occupation connecteur, terminaison\n(10) Double prise RJ45, RS485\n(11) Connect Universal RS\n(12) Câble Patch Ethernet\n(13) Connecteur, terminaison\nNe pas mettre la terminaison du bus RS485 au premier onduleur et aux onduleurs suivants.\nMettre la terminaison du bus RS485 au dernier onduleur (connecter le connecteur de terminaison (13) dans la prise RJ45).\n8.1.7 Onduleur Eltek Valere (Modbus)\nFig. 32 : Connexion de l'onduleur Eltek Valere\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (5) Dernier onduleur\n(2) Occupation Connect Universal RS (6) Cavalier pour la résistance de\n(3) Connecteur RJ45 (onduleur)\n(4) Premier onduleur terminaison entre T et B\n(7) Câble Patch Ethernet\n8.1.8 Onduleur Emerson (Modbus)\nFig. 33 : Connexion de l'onduleur Emerson\n(2) Occupation Connect Universal RS (6) Embout de terminaison\n8.1.9 Onduleur Fronius\nFig. 34 : Onduleur Fronius avec Connect Fronius\n(8) Connect Fronius\n(10) Embout de terminaison, dernier onduleur\nMonter la carte réseau Com Card dans l'onduleur (selon le manuel de l'onduleur).\nRégler l'adresse de bus sur l'onduleur (selon le manuel de l'onduleur).\nRégler le commutateur RS sur la position « RS422 ». N'actionner le commutateur que lorsqu'il est hors tension.\n(1) Position gauche RS422\n(2) Position droite RS232\nRemarque : pas de connexion d'appareils supplémentaires Modbus possible.\n8.1.10 Onduleur Gefran\nFig. 35 : Onduleur Gefran\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (6) Onduleurs suivants / String Box\n(2) Occupation câble bus (7) Carte d'interface RS485\n(3) Connecteur RJ12 (carte d'interface)\n(4) Câble Patch RJ12 vers le WEB'log\n(8) Connecteur terminaison de bus\n(9) Liaison bus onduleur suivant\n(5) Onduleur ou String Box Gefran\n(10) Convertisseur d'interface\n31 onduleurs et 19 String Box Gefran au maximum par WEB'log\nLa liaison entre l'enregistreur de données et l'onduleur et/ou les String Box\nIBX COM actives est établie grâce au convertisseur d'interface « RADIUS\nLe convertisseur d'interface « RADIUS LOG-INT » comprend un concentrateur RS485 et distribue le bus RS485 aux appareils connectés.\nConnexion des onduleurs\nUn onduleur individuel peut être connecté au répartiteur M1. La terminaison du segment de bus est interne.\nDésactiver la terminaison du bus RS485 dans l'onduleur (S1 sur\n« OFF »).\nPlusieurs onduleurs peuvent être connectés au répartiteur M2.\nMettre la terminaison du bus RS485 au convertisseur d'interface (S2 sur « ON »).\nMettre la terminaison du bus RS485 au dernier onduleur (S1 sur\n« ON »).\nConnexion des capteurs de courant\nLa soc. Gefran propose une String Box active (IBX com) comprenant des capteurs de courant et une interface RS485 commune.\nPlusieurs String Box actives peuvent être connectées les unes après les autres à un segment de bus RS485.\nDésactiver la terminaison du bus à la première String Box et aux\nString Box suivantes actives (JP7 en position « à gauche »).\nActiver la terminaison de bus à la dernière String Box active (JP7 en position « à droite »).\nFig. 36 : Interface RS485 à la String Box active (IBX com)\n(1) Terminaison de bus JP7\n(2) Répartiteur J5 String Box\n(3) Module de commande dans la String Box active IBX com\n(4) Bus RS485 de l'appareil précédent\n(5) Bus RS485 vers l'appareil suivant\n8.1.11 Onduleur Ingeteam\nConnexion à la carte Com RS485\nFig. 37 : Onduleur Ingeteam avec Connect Universal RS, connexion des bornes\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (6) Premier onduleur et onduleurs\n(2) Occupation câbles de connexion\n(3) Embouts (onduleur) suivants\n(4) Cavalier, premier onduleur et onduleurs suivants\n(5) Cavalier, dernier onduleur\n(8) Répartiteur, carte Com RS485\n(9) Câbles de connexion du\n(10) Câble bus\nMettre la terminaison du bus RS485 au dernier participant au bus avec le cavalier JP3 / JP4.\nConnexion de l'onduleur avec connecteur\nFig. 38 : Onduleur Ingeteam avec Connect Universal RS, connecteur de l'onduleur\n(2) Occupation broches / connecteurs (7) Dernier onduleur\n(8) Connecteur boîtier onduleur\nCâbles de connexion du WEB’log\n(5) Cavalier, dernier onduleur (10) Câble bus\n8.1.12 Onduleur Jema\nFig. 39 : Onduleur Jema avec Connect Universal RS\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (4) Premier onduleur\n(2) Occupation broches / connecteurs (5) Dernier onduleur\n(3) Embouts (onduleur) (6) Bus API interne\n8.1.13 Onduleur Kaco\nPowador 2500xi - 5000xi\nFig. 40 : Onduleur Kaco avec Connect Kaco\n(2) Occupation broches / connecteurs\n(3) Embout (onduleur)\n(6) Connect Universal RS\n(8) Interrupteur à coulisse, terminaison 2x\n31 onduleurs maximum par WEB'log\nNe pas mettre la terminaison du bus RS485 au premier onduleur ni aux suivants (les deux interrupteurs à coulisse (8) sur « OFF »).\nMettre la terminaison du bus RS485 au dernier onduleur (les deux interrupteurs à coulisse (8) en position « ON »).\nPowador 25000xi - 33000xi\nFig. 41 : Onduleur Kaco avec Connect Kaco\n(2) Occupation broches / connecteurs (6) Connect Universal RS\n(8) Résistance de terminaison\nNe pas mettre la terminaison du bus RS485 au premier onduleur ni aux onduleurs suivants (ne pas activer la résistance de terminaison\n(8) de l'onduleur).\nMettre la terminaison du bus RS485 au dernier onduleur (activer la résistance de terminaison (8) de l'onduleur, voir à ce propos le manuel de l'onduleur).\n8.1.14 Onduleur Kostal\nFig. 42 : Onduleur de chaîne KOSTAL par RS485\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (6) Panneau de communication\n(2) Occupation broches / connecteurs connecteur DIP I\n(7) Panneau de communication\n(3) Embout (onduleur) connecteur DIP I\n(8) Occupation de bornes sur panneaux de communication I et\n(9) Câble bus (4) Premier onduleur et onduleurs suivants\nConnecter le blindage de câble à la borne de terre du côté du WEB’log.\nRégler l'adresse de bus dans le menu utilisateur de l'onduleur (selon le manuel de l'onduleur).\nNe pas mettre la terminaison du bus RS485 au premier onduleur ni aux suivants (connecteur DIP (6) en position « OFF »). Pour les onduleurs avec panneau de communication II, la terminaison est réglée dans le menu utilisateur (selon le manuel de l'onduleur)\nMettre la terminaison du bus RS485 au dernier onduleur à l'aide du connecteur DIP (connecteur DIP (6) en position « OFF »). Pour les onduleurs avec panneau de communication II, la terminaison est réglée dans le menu utilisateur (selon le manuel de l'onduleur)\nRemarque : la connexion +24 V du WEB'log ne peut pas être posée sur les bornes de l'onduleur.\n8.1.15 Onduleur Mastervolt\nFig. 43 : Onduleur Mastervolt avec Connect Mastervolt\n(2) Occupation broches (6) Connect Mastervolt\nRemarque : d'après Mastervolt, aucune terminaison de bus n'est nécessaire.\n8.1.16 Onduleur Power One\nOnduleur de chaînes\nFig. 44 : Onduleur de chaînes Power One avec Connect Universal RS\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (6) S1, premier onduleur et onduleurs suivants\n(7) S1, dernier onduleur\n(8) Câbles de connexion du\n(9) Câble bus\nRégler le connecteur « S1 » du premier onduleur et des suivants sur\nSur le dernier onduleur, régler le connecteur « S1 » sur « ON ».\nFig. 45 : Connexion de l'onduleur central Power One\n(2) Occupation Connect Universal RS (6) Commutateur DIP de résistance de terminaison\n(3) Bornes (onduleur)\n8.1.17 Onduleur Refusol\nFig. 46 : Onduleur Refusol avec Connect Universal RS\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (5) Premier onduleur\n(2) Occupation Connect Universal RS (6) Câble bus\n(8) Terminaison de bus (2 ponts)\nUtiliser les connecteurs fournis à la livraison pour la connexion des onduleurs.\nMettre la terminaison du bus RS485 avec deux fils de pontage après le dernier onduleur.\nProcéder aux réglages suivants sur chaque onduleur :\n- adresse de bus :\n- débit en bauds : 57 600 bauds ;\n- parité RS485 : « Marche » - Protocole : 3\nRemarque : les réglages ne deviennent actifs qu'après la désactivation et la réactivation des onduleurs.\n8.1.18 Onduleur Riello\nCarte d'interface RS485 (à quatre fils)\nFig. 47 : Onduleur Riello\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (6) Carte d'interface RS485\n(2) Câbles de liaison (7) Câble bus\n(3) Entrée du premier onduleur\nCâbles de liaison du WEB’log\n(5) Premier onduleur\n(8) Dernier onduleur\n(9) Terminaison de bus\nRelier le côté réception (Rx) et le côté émission (Tx) respectivement\nà la carte d'interface à l'aide d'un pont.\nMettre la terminaison du bus RS485 avec une résistance de\n120 ohms après le dernier onduleur.\nCarte d'interface RS485 (à deux fils)\nFig. 48 : Onduleur Riello, Connect Universal RS\n(2) Occupation Connect Universal RS\n(7) Terminaison de bus, activer\n(8) Premier onduleur / onduleurs suivants\n(9) Dernier onduleur (3) Répartiteur, carte d'interface\n(4) Carte d'interface RS485 dans le slot 1\n(5) Carte d'interface RS485 dans le slot 2\n(6) Terminaison de bus, désactiver\n(10) Carte d'interface RS485\n(12) Câble bus\nEffectuer le câblage intermédiaire avec une paire de câbles torsadés et blindés (STP).\nPour plusieurs onduleurs centraux : en fonction du site de montage programmé de la carte d'interface RS485\n(emplacement 1 ou 2), régler les cavaliers 3, 4.\n(les cavaliers 1...4 n'existent pas pour tous les modèles)\nPour le premier onduleur et les onduleurs suivants : désactiver la terminaison de bus RS485 avec le cavalier 6.\nPour le dernier onduleur : activer la terminaison de bus RS485 avec le cavalier 6.\n8.1.19 Onduleur Santerno (Modbus)\nFig. 49 : Connexion de l'onduleur Santerno Sunway M Plus\n(2) Occupation Connect Universal RS (6) Connecteur DIP de la résistance de terminaison pour le dernier\n(3) Connecteur DB9 (onduleur)\n(4) Premier onduleur onduleur\nSunway M-XS 2200- 3000- 3800\nFig. 50 : Connexion sur les modèles Sunway M-XS 2200, 3000 et 3800\n(2) Occupation Connect Universal RS (5) Câble bus\n(3) Connecteur DB9 (onduleur) (6) Résistance de terminaison intégrée\nSunway M-XS 4300- 5000- 6000- 7500\nFig. 51 : Connexion sur les modèles Sunway M-XS 4300, 5000, 6000 et 7500\n(2) Occupation Connect Universal RS (6) Résistance de terminaison externe\nSunway TG et TE\nFig. 52 : Connexion des modèles Sunway TG et TE\n(2) Occupation Connect Universal RS (6) Connecteur DIP sur la platine de commande (résistance de terminaison)\n(7) Câble bus (3) Bornes sur la barrette à bornes X4\n8.1.20 Onduleur Satcon (Modbus)\nConnexion par RS485\nFig. 53 : Connexion de l'onduleur Satcon\n(2) Occupation Connect Universal RS (6) Résistance de terminaison\n(3) Embouts de l'onduleur\nFig. 54 : Connexion de l'onduleur Satcon par Ethernet\n(4) Connexion au WEB'log\nLe WEB'log et l'onduleur doivent se trouver dans le même sous-réseau\n(masque de réseau).\nLe WEB'log ne nécessite pas de connexion FTP (ports 20 et 21) à\n8.1.21 Onduleur Siemens-PVM\nFig. 55 : Onduleur Siemens PVM avec Connect Universal RS\nMettre la terminaison du bus RS485 avec deux fils de pontage (8) après le dernier onduleur.\n- adresse de bus ;\n8.1.22 Onduleur SMA\nOnduleur de chaînes SMA Piggy-Back\nFig. 56 : Onduleur SMA Piggy-Back avec Connect Universal RS\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (6) Position de cavalier premier onduleur et onduleurs suivants\n(4) Premier onduleur et autres onduleurs\n(7) Position de cavalier dernier onduleur\nMonter l'interface de communication RS485 « Piggy-Back » dans l'onduleur SMA (selon le manuel de l'onduleur).\nRégler le cavalier du dernier onduleur sur « A ».\nRemarque : n'utiliser que le Piggy Back d'origine de SMA.\nOnduleur de chaînes SMA RS485 Quick-Module\nFig. 57 : Onduleur SMA RS485 Quick Module avec Connect Universal RS\n(1) Fiche RJ12\n(6) Borne terminaison sans résistance de terminaison\n(7) Borne terminaison avec résistance de terminaison\n(8) Câble de connexion du WEB'log\n31 onduleurs maximum par appareil\nMonter l'interface de communication RS485 « RS485 Quick-\nModule » dans l'onduleur SMA (selon le manuel de l'onduleur).\nMettre la résistance de terminaison sur le dernier onduleur\nFig. 58 : Onduleur central SMA avec commutateur ou routeur\n12 onduleurs maximum par WEB'log\nLa communication entre le WEB'log et les onduleurs est réalisée par\nLe WEB'log et les onduleurs doivent se trouver dans le même sousréseau (masque de réseau).\nLe WEB'log nécessite une liaison FTP (ports 20 et 21) à Internet.\nAprès un scan des onduleurs, la connexion au réseau ne doit pas\nêtre interrompue pour une durée pouvant atteindre une heure, en fonction de la taille du système.\nLorsque le programme Sunny Data Control de SMA accède aux onduleurs, le WEB'log interrompt l'enregistrement des données et le scan en cours.\n8.1.23 Onduleur central SMA (Modbus)\nFig. 59 : Onduleur central SMA Modbus avec commutateur ou routeur\n(1) Premier onduleur\n(2) Autres onduleurs\nLa SMA-Webbox représente un portail de communication avec les onduleurs. Elle est nécessaire afin de pouvoir communiquer avec les onduleurs connectés et les SMU.\nConditions indispensables à la communication avec plusieurs appareils de la\nWebbox Firmware, version 1.52 ou plus récente ;\n les participants au bus et leurs ID doivent être saisis dans la\nLes ID des appareils (ID client) doivent être enregistrées comme suit dans la\nPortail Webbox = ID1\nParamètre système Webbox = ID2\nOnduleur = ID3\nRemarque : un enregistreur de données peut communiquer avec plusieurs appareils de la Webbox.\n8.1.24 Onduleur Sputnik\nSéries S et MT\nFig. 60 : Onduleur Sputnik (série S) avec câble de connexion Sputnik S\n(2) Occupation broches (6) Câble de connexion Sputnik S\nFig. 61 : Onduleur Sputnik (série C) avec câble de connexion Sputnik\n(2) Occupation broches (6) Câble de connexion Sputnik\nRemarque : une alimentation en tension externe (15 V) est nécessaire pour l'interface de communication des onduleurs.\nSérie Cx, série E\nFig. 62 : Onduleur Sputnik (séries Cx et E) avec câble de connexion Sputnik\n(2) Occupation broches\n(4) Câble de connexion Sputnik\n(8) Cavalier pour RS485 sur 1-2\n(9) Cavalier, résistance de terminaison sur 1-2\n(10) Cavalier, résistance de terminaison sur 2-3\nMonter la carte d'interface « MaxComm » (selon le manuel de l'onduleur).\nPlacer le cavalier pour RS485 et la résistance de terminaison.\n8.1.25 StecaGrid 3000 / 3600 / 8000 / 10000\nFig. 63 : Onduleur StecaGrid 8000 / 10000\n(6) Connecteur terminaison de bus (J1)\n(4) Connecteur adresses, 10 emplacements (S1)\n(5) Connecteur adresses, 1 emplacement (S2)\n(7) Carte d'interface Premier onduleur et onduleurs suivants\n(8) Carte d'interface Dernier onduleur\n(9) Câble bus de WEB'log\n(10) Câble Patch Ethernet\nRégler l'adresse de bus des onduleurs : commutateurs rotatifs (4) et (5) sur la carte d'interface\nDésactiver la terminaison de bus pour le premier onduleur et les onduleurs suivants : commutateur (6) sur « OFF »\nActiver la terminaison de bus pour le dernier onduleur : commutateur (6) sur « ON »\n8.1.26 Sungrow (Modbus)\nConnexion RS485 de l'onduleur de chaînes\nLa connexion est différente selon le connecteur de bus sur l'onduleur (M12 ou RJ45).\nFig. 64 : Connexion M12 pour onduleur de chaînes Sungrow\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (5) Prise du dernier onduleur\n(7) Câble bus (3) Connexion directe par fiche\n(4) Prise du premier onduleur\nFig. 65 : Connexion RJ45 pour onduleur de chaînes Sungrow\nConnexion Ethernet de l'onduleur de chaînes et de l'onduleur central\nFig. 66 : Connexion Ethernet de l'onduleur de chaînes et de l'onduleur central\nConnexion RS485 de l'onduleur central\nFig. 67 : Connexion de l'onduleur central Sungrow\n8.1.27 Onduleur Sunways\nFig. 68 : Connexion de l'onduleur Sunways\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485 (6) Cavalier JP 400 ouvert\n(2) Occupation broches / connecteurs (7) Cavalier JP 400 fermé\n99 onduleurs maximum par WEB'log\nPlacer le cavalier JP 400 au dernier onduleur.\n8.1.28 Onduleur Xantrex\nPour les modèles GT100, GT250, GT500, GT630\nFig. 69 : Onduleur Xantrex / convertisseur Opto\n(1) Connecteur RJ12 (WEB'log), RS485\n(2) Connect Universal RS\n(3) Entrée premier convertisseur Opto\n(6) Câbles de liaison fibres optiques\n(7) Premier convertisseur Opto\n(8) Dernier convertisseur Opto\n(9) Connecteurs de terminaison (les deux OFF)\n(10) Connecteurs de terminaison (les deux ON)\nPour le premier onduleur et les onduleurs suivants : désactiver la terminaison de bus RS485 (les deux connecteurs de terminaison sur « OFF »).\nPour le dernier onduleur : activer la terminaison de bus RS485 (les deux connecteurs de terminaison sur « ON »)\nRemarque : les câbles de liaison fibres optiques sont à manipuler avec précaution !\n8.2 Aperçu de la régulation de puissance\nφ (DI) cos\nφ (AI) cos\nφ (Fix) cos\nφ (P) cos\nGestion de la puissance active\nGestion de la puissance réactive\n* P(DI)intern : connexion du récepteur de télécommande centralisée aux entrées numériques internes du WEB'log. Avec d'autres procédés, la connexion passe par le PCU.\n8.3 Aperçu de la configuration\n8.4 Certificats CE\n8.5 Déclaration RoHS\n8.6 Table des illustrations\nFig. 1 : Aperçu de la face avant du WEB'log PRO Unlimited .......................................... 7\nFig. 2 : Aperçu de la face avant du WEB'log LIGHT+ 20 et du WEB'log BASIC 100 ...... 8\nFig. 3 : Aperçu de la face arrière .................................................................................... 9\nFig. 4 : Montage sur le rail DIN ..................................................................................... 14\nFig. 5 : Introduire la carte SIM ...................................................................................... 15\nFig. 6 : Câble réseau croisé .......................................................................................... 16\nFig. 7 : Câble réseau non croisé ................................................................................... 16\nFig. 8 : Exemple de capteur d'irradiation Si-12TC ........................................................ 17\nFig. 9 : Exemple de compteur d'énergie ....................................................................... 17\nFig. 10 : Alimentation en tension de 230 V ................................................................... 18\nFig. 11 : Entrée / sortie de tension 24 V ....................................................................... 18\nFig. 12 : Schéma de connexion général RS485 ........................................................... 20\nFig. 13 : Occupation broches ........................................................................................ 21\nFig. 14 : Connexion i'catcher avec Connect Universal, connexion des bornes ............ 22\nFig. 15 : i'checker Advanced avec Connect i'checker ................................................... 23\nFig. 16 : Schéma de connexion i'checker ..................................................................... 24\nFig. 17 : Concentrateur sextuple RS485....................................................................... 24\nFig. 18 Connexion du récepteur des ordres de limitation de puissance au WEB'log .... 28\nFig. 19 : Connexion Master-Slave ................................................................................ 30\nFig. 20 : Tableau de commande RETA 01 de l'onduleur central ABB .......................... 39\nFig. 21 : Connexion de l'onduleur central ABB par Ethernet ........................................ 39\nFig. 22 : Connexion du tableau de commande RMBA .................................................. 40\nFig. 23 : Connexion de l'onduleur Advanced Energy par Ethernet ............................... 41\nFig. 24 : Connexion de l'onduleur Converteam par Ethernet ........................................ 42\nFig. 25 : Onduleur Danfoss avec Connect Danfoss ...................................................... 43\nFig. 26 : Onduleur Danfoss avec Connect Universal RS .............................................. 43\nFig. 27 : Connexion des autres onduleurs .................................................................... 43\nFig. 28 : Onduleur de chaînes Delta avec Connect Delta ............................................. 44\nFig. 29 : Onduleur central Delta .................................................................................... 45\nFig. 30 : Diehl AKO Platinum 2100 S... avec Connect Universal RS ........................... 46\nFig. 31 : Diehl AKO Platinum 100 S... avec Connect Universal RS ............................. 47\nFig. 32 : Connexion de l'onduleur Eltek Valere ............................................................. 48\nFig. 33 : Connexion de l'onduleur Emerson .................................................................. 49\nFig. 34 : Onduleur Fronius avec Connect Fronius ........................................................ 50\nFig. 35 : Onduleur Gefran ............................................................................................. 51\nFig. 36 : Interface RS485 à la String Box active (IBX com)........................................... 52\nFig. 37 : Onduleur Ingeteam avec Connect Universal RS, connexion des bornes........ 53\nFig. 38 : Onduleur Ingeteam avec Connect Universal RS, connecteur de l'onduleur ... 54\nFig. 39 : Onduleur Jema avec Connect Universal RS ................................................... 55\nFig. 40 : Onduleur Kaco avec Connect Kaco ................................................................ 56\nFig. 41 : Onduleur Kaco avec Connect Kaco ................................................................ 57\nFig. 42 : Onduleur de chaîne KOSTAL par RS485 ....................................................... 58\nFig. 43 : Onduleur Mastervolt avec Connect Mastervolt ............................................... 59\nFig. 44 : Onduleur de chaînes Power One avec Connect Universal RS ...................... 60\nFig. 45 : Connexion de l'onduleur central Power One ................................................... 61\nFig. 46 : Onduleur Refusol avec Connect Universal RS ............................................... 62\nFig. 47 : Onduleur Riello ............................................................................................... 63\nFig. 48 : Onduleur Riello, Connect Universal RS .......................................................... 64\nFig. 49 : Connexion de l'onduleur Santerno Sunway M Plus ........................................ 65\nFig. 50 : Connexion sur les modèles Sunway M-XS 2200, 3000 et 3800 ..................... 66\nFig. 51 : Connexion sur les modèles Sunway M-XS 4300, 5000, 6000 et 7500 ........... 67\nFig. 52 : Connexion des modèles Sunway TG et TE .................................................... 68\nFig. 53 : Connexion de l'onduleur Satcon ..................................................................... 69\nFig. 54 : Connexion de l'onduleur Satcon par Ethernet ................................................. 70\nFig. 55 : Onduleur Siemens PVM avec Connect Universal RS ..................................... 71\nFig. 56 : Onduleur SMA Piggy-Back avec Connect Universal RS ................................. 72\nFig. 57 : Onduleur SMA RS485 Quick Module avec Connect Universal RS ................. 73\nFig. 58 : Onduleur central SMA avec commutateur ou routeur ..................................... 74\nFig. 59 : Onduleur central SMA Modbus avec commutateur ou routeur ....................... 75\nFig. 60 : Onduleur Sputnik (série S) avec câble de connexion Sputnik S ..................... 76\nFig. 61 : Onduleur Sputnik (série C) avec câble de connexion Sputnik ........................ 76\nFig. 62 : Onduleur Sputnik (séries Cx et E) avec câble de connexion Sputnik ............. 77\nFig. 63 : Onduleur StecaGrid 8000 / 10000 .................................................................. 78\nFig. 64 : Connexion M12 pour onduleur de chaînes Sungrow ...................................... 79\nFig. 65 : Connexion RJ45 pour onduleur de chaînes Sungrow ..................................... 79\nFig. 66 : Connexion Ethernet de l'onduleur de chaînes et de l'onduleur central ........... 80\nFig. 67 : Connexion de l'onduleur central Sungrow....................................................... 81\nFig. 68 : Connexion de l'onduleur Sunways .................................................................. 82\nFig. 69 : Onduleur Xantrex / convertisseur Opto ........................................................... 83\nmeteocontrol France S.A.S.  Immeuble Woodclub  97 allée Alexandre Borodine  69800 Saint-Priest \nTél. +33 4 78 67 33 52  [email protected]  www.meteocontrol.fr\nLe texte et les illustrations correspondent à l'état technique lors de la mise sous presse.  Sous réserve de modifications techniques.  Nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes d'impression\nFeuille de Données Protection Contre Les Rayonnements meteocontrol Compact\nWEB'log Operating manual LIGHT+ 20 | BASIC 100 | PRO unlimited\nWEB`log COMFORT Manuel d`utilisation\nDell UPS 4200R Mode d'emploi\nPilote Santerno N° d'article: 421.017 DESCRIPTION INFORMATION TECHNIQUES\nCONVERTISSEUR OPTO RS485 (XANTREX) N° d'article : 421.632 DESCRIPTION DES FONCTIONS\nPilote Siel N° d'article: 421.073 DESCRIPTION INFORMATION TECHNIQUES\nWEB´LOG RESIDENTIAL Manuel d'instruction fr\nFiche produit setup\nCAPTEUR PT1000 AVEC CONVERTISSEUR INTEGRE N° d’article : 423.212\nWEB'log COMFORT Operation Manuel Manuel\n62-0389F—03 - Compteur Classe 2000\nCarrier 58SMA Operating instructions\ni'checker Advanced / Premium Operating Instructions\nCAPTEUR D'IRRADIATION SI-RS485-TC-T V2 N° d'article : 423.016 DESCRIPTION DES FONCTIONS\nManuel d`installation - Solar-Log\nAurora Easy Control (Monitoring System) Installation Manual\nPrincipe du Power Control meteocontrol\n7 Remarques relatives au manuel d'utilisation\n7 Remarques relatives à la sécurité pour le service\n8 Aperçu de l'appareil\n8 Aperçu des variantes de l'appareil\n9 Face avant du WEB'log PRO Unlimited\n10 Face avant du WEB'log LIGHT+ 20 et du WEB'log BASIC\n11 PRO Unlimited\n11 Touches et affectation des connexions\n12 Paramètres standard\n13 LED de statut\n14 Montage, installation\n14 Consignes de sécurité pour l'installation\n15 Câbles et conduits\n19 Entrée analogique\n19 Entrée numérique\n20 Alimentation en tension\n21 Communication avec les onduleurs\n22 Connexion WEB'log RS\n23 Connexion d'appareils Modbus\n25 Capteur de courant i'checker Advanced\n26 Concentrateur RS\n27 Mise en service, configuration\n27 Conditions préalables\n27 WEB'log, mise en service\n27 Contrôler les connexions\n27 Configuration du WEB'log par navigateur Web\n27 Assistant d'installation - configuration par le navigateur web\n28 Pages Pro - configuration Pro par le navigateur web\n28 Configuration du WEB'log via l'écran\n29 Configurer WEB'log pour la connexion d'appareils Modbus\n29 Utiliser l'interface Modbus correcte\n29 Configuration de l'interface Modbus par le navigateur Web\n30 Configurer WEB'log pour Power Control\n30 Contrôle de la puissance active (P(DI) interne)\n31 Contrôle de la puissance réactive cos φ (Fix) et Q (Fix)\n32 WEB‘log Master et Slave\n34 Configuration saferSun par le portail\n36 Commande, service\n41 Connexions d'onduleurs\n41 Onduleur central ABB (Modbus)\n43 Advanced Energy AEI (Modbus)\n44 Onduleur Converteam (Modbus)\n45 Onduleur Danfoss\n46 Onduleur Delta\n48 Onduleur Diehl AKO Platinum\n50 Onduleur Eltek Valere (Modbus)\n51 Onduleur Emerson (Modbus)\n52 Onduleur Fronius\n53 Onduleur Gefran\n55 Onduleur Ingeteam\n57 Onduleur Jema\n58 Onduleur Kaco\n60 Onduleur Kostal\n61 Onduleur Mastervolt\n62 Onduleur Power One\n64 Onduleur Refusol\n65 Onduleur Riello\n67 Onduleur Santerno (Modbus)\n71 Onduleur Satcon (Modbus)\n73 Onduleur Siemens-PVM\n74 Onduleur SMA\n77 Onduleur central SMA (Modbus)\n78 Onduleur Sputnik\n81 Sungrow (Modbus)\n84 Onduleur Sunways\n85 Onduleur Xantrex\n86 Aperçu de la régulation de puissance\n87 Aperçu de la configuration\n88 Certificats CE\n89 Déclaration RoHS\n90 Table des illustrations


Cyclisme: Alaphilippe donne rendez-vous aux Mondiaux - France 24\nPublié le : 16/09/2019 - 20:04\nDeux cents mètres: c'est tout ce qu'il a manqué à Julian Alaphilippe à Québec puis à Montréal, deux jours plus tard, pour remporter une des deux courses canadiennes dont il avait fait "un bon test" à deux semaines des Championnats du monde dans le Yorkshire (29 septembre).\n"Les sensations reviennent bien", a assuré le puncheur qui avait affiché son objectif avant le tandem canadien: "se faire plaisir et être là dans le final". Objectif atteint pour le N.1 mondial qui aurait pu jouer la gagne à Québec avec une meilleure entente entre Peter Sagan, Greg Van Avermaet et Diego Ulissi. Et même remporter le Grand Prix de Montréal dimanche sans le sacrifice du triple champion du monde slovaque dans le groupe de chasse qui a avalé Alaphilippe juste avant la ligne.\n"J'ai bouché le trou tout seul, a reconnu Sagan sur Instagram. Cet effort m'a coûté et je n'ai plus eu assez d'énergie dans les jambes pour disputer le sprint."\nAu-delà du résultat brut, une 8e place à Québec et une 13e à Montréal, le Français est à chaque fois passé tout proche de l'emporter -à 200 m près- grâce à une attaque tranchante dans les tout derniers kilomètres.\nL'Alaphilippe du printemps n'aurait sans doute pas fait de quartier sur les rives du Saint-Laurent, mais une saison longue et sensationnelle -qui "restera peut-être comme la plus belle de ma carrière", prédit-il- est passée par là. Commencée fin janvier avec une victoire d'étape sur le Tour de San Juan en Argentine dès son deuxième jour de compétition?\n- Plus de fraîcheur -\nPris dans le tourbillon d'un Tour de France aussi magnifique qu'éreintant avec trois semaines d'Alafmania, 14 jours en jaune et deux victoires d'étape, le Français n'a pas touché son vélo pendant près de deux semaines en août et Montréal n'était que son 6e jour de course depuis cette pause.\nCertes, au même moment l'année dernière, il avait gagné le Tour de Grande-Bretagne puis celui de Slovaquie, mais il était arrivé avec bien plus de jours de compétition dans les pattes à Innsbruck après sa coupure post-Tour (précisément 13) et n'avait pu suivre le tempo dans la dernière ascension du circuit.\n"D'un point de vue personnel, c'est sûr que je manquais un peu de fraîcheur", a reconnu rétrospectivement Alaphilippe au Canada.\n"L'enchaînement Tour de Grande-Bretagne puis Tour de Slovaquie, ça a été des supers souvenirs, mais ce n'était peut-être pas la meilleure option pour le Mondial", a-t-il estimé.\nCette fois, il a donc préféré miser sur un programme allégé: "Là, j'aurai une approche différente. Ca ne va peut-être pas tout changer, mais j'aurai fait le maximum."\n- Cosnefroy le 8e homme -\nEn plus de parfaire sa condition, les deux courses canadiennes, ses deux dernières d'ici les Championnats du monde, ont aussi permis de révéler le dernier homme à l'accompagner dans le Yorkshire: Benoît Cosnefroy, sacré champion du monde espoirs il y a deux ans.\nLe sélectionneur de l'équipe de France Thomas Voeckler avait déjà donné sept des huit noms, mais se réservait le dernier après le Canada. La 10e place du jeune coureur de l'équipe AG2R (23 ans) à Québec puis son numéro à Montréal où, à 200 m près, il aurait pu se disputer la victoire avec Alaphilippe, ont certainement pesé dans son choix.\n"En dépit de sa jeunesse, il sent très bien la course et sait effectuer ses efforts aux moments opportuns de celle-ci. Cet aspect est primordial sur une compétition sans usage de l'oreillette comme c'est le cas lors d'un Championnat du monde", a justifié Thomas Voeckler au moment de dévoiler le dernier atout à épauler Alaphilippe dans deux semaines.


Alimentation : les fruits et légumes bio interdits à la vente cet hiver - Billet de France\nAlimentation : les fruits et légumes bio interdits à la vente cet hiver\nL'importation des fruits et légumes bio reste autorisée\nLes fruits et légumes bio cultivés en France sont désormais interdits à la vente du 21 décembre au 30 avril. L’importation de ces produits reste légale.\nVous souhaitiez acheter des concombres bio cultivés en France sur le marché en bas de chez vous ? Ce n’est désormais plus possible. Depuis le 21 décembre, la loi interdit la production des aubergines, des concombres, des tomates ou encore des courgettes et ce jusqu’au 30 avril prochain.\nRespecter les principes du bio\nLa mesure est passée presque inaperçue cet été. Le 11 juillet dernier, le Comité national de l’agriculture biologique (CNAB) a adopté des dispositions visant à encadrer le « chauffage des serres pour la production des légumes d’été (aubergines, concombres, courgettes, poivrons, tomates) en Agriculture Biologique ». L’organisation a souhaité respecter le principe des « cycles naturels et de la saisonnalité ainsi que la réduction au minimum de l’utilisation de ressources non renouvelables ». La production d’une tomate sous serre chauffée en hiver a en effet un bilan carbone bien plus élevé que sa sœur produite quelques mois auparavant en été. Le rapport indique également que « les producteurs seront soumis à l’obligation d’utiliser uniquement des énergies renouvelables pour chauffer les serres ».\nCette décision fait suite à une pétition lancée sur la toile en mai dernier. Surnommée « Pas de tomates bio en hiver : non aux serres chauffées », la pétition – organisée entre autres par Greenpeace et la Fondation Nicolas Hulot – était à destination du ministre de l’agriculture Didier Guillaume. Le manifeste appelait à faire « halte aux rendements à tout prix » et soulignait l’incompatibilité du chauffage avec le label bio. Opération visiblement réussie.\nL’importation n’est pas interdite\nComme souvent, la loi tolère pour les uns ce qu’elle interdit pour les autres. Ce que la loi prévoit pour le territoire national ne vaut pas pour l’étranger. Certains paradoxes demeurent. Les Français continueront donc à trouver des fruits et légumes hors saison en agriculture biologique mais … importés depuis l’Espagne, l’Italie ou encore les Pays-Bas. Les mêmes produits pourront donc être cultivés sous serre avant d’être importés en France en toute légalité. Mais à cela s’ajoutera le bilan carbone lié au transport… Des revenus en moins pour les producteurs français.\nSelon l’Agence Bio, 9,5% des fermes françaises sont engagées en agriculture biologique en 2018 (+5000 par rapport à 2017) et 31% de la consommation bio est importée (stable par rapport à 2017).\nTags: Agriculture biologique, Billet de France, Écologie, Fruits et légumes, Société


Exemple de lettre de motivation manuscrite pour une école - CalEXPLORnia\nExemple de lettre de motivation manuscrite pour une école\nDecember 20, 2018\tUncategorized\tLeave a Comment\nCes lignes directrices s`appliquent à la fois à la copie papier et à l`e-mail, et incluent des échantillons des deux. Dans un tel cas, il convient d`écrire des demandes d`information. Au cours des prochains mois, je resterai en contact avec vous dans l`espoir qu`il peut y avoir une occasion de rejoindre votre entreprise. Le deuxième paragraphe devrait être sur vous, en élargissant votre CV et en donnant un bref résumé de toutes les compétences pertinentes ou de l`éducation que vous avez. Évidemment, si un employeur vous demande expressément de remettre une lettre d`accompagnement avec votre curriculum vitae, suivez les instructions que l`employeur vous a données. Évitez l`un de ces, parce qu`il ya une chance que l`employeur ne sera pas en mesure d`ouvrir votre lettre d`accompagnement. Note: le contenu de votre lettre pourrait mieux être arrangé en quatre paragraphes. Les PC Windows utilisent le. Au lieu de cela, il devrait zoomer sur quelques compétences clés et des expériences sur votre CV que l`employeur les valeurs les plus. Veillez à formater votre lettre d`accompagnement comme vous le feriez une lettre dactylographiée comprenant vos informations de contact et les informations de contact pour l`employeur. Consultez les exemples suivants pour les variations dans l`organisation et la mise en page. Professeur (LastName) qui enseigne ma classe de séminaire professionnel ce semestre. Écrivez-vous une lettre d`accompagnement pour un travail d`éducation spécial? Si vous prévoyez d`attendre une réponse, fermez-la avec «j`ai hâte de vous entendre».\nLa clé pour écrire une grande lettre d`accompagnement est de la personnaliser. En plus d`énumérer vos compétences et vos qualifications, vous pourriez également démontrer vos compétences interpersonnelles en parlant d`activités sociales et de clubs. Si la raison de votre application est une recommandation de quelqu`un, vous savez que les travaux déjà y inclure leur nom. Jouez avec les mises en page et les formats; aussi longtemps que toutes les informations importantes sont là et la mise en page n`est pas distrayant, amusez-vous avec elle! Ci-joint est une copie de mon curriculum vitae, qui détaille plus complètement mes qualifications pour le poste. Terminez votre lettre par un appel à l`action. Avec mes antécédents de recherche de premier cycle, ma formation en psychologie et en sociologie, et mon expérience de travail, je crois que je pourrais apporter une contribution précieuse à la grande société de la Banque nationale dans ce poste. Vous pouvez être en mesure de trouver leur nom dans les informations de contact dans la liste des emplois, ou peut-être vous aurez besoin de faire un appel téléphonique à l`école. Merci de votre intérêt et de votre considération. Merci beaucoup pour votre considéra tion. C`est l`occasion d`expliquer plus en détail les éléments pertinents dans votre curriculum vitae. Il m`a été très utile d`en apprendre beaucoup sur les projets actuels de Delon Hampton & Associates et sur les cheminements de carrière de plusieurs de vos employés. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour l`employeur, et non sur ce que l`employeur peut faire pour vous.\nLigne d`objet: (logique au destinataire! L`impression de votre lettre est très bien, surtout si votre cursive n`est pas très lisible. Ed. dans le curriculum et l`instruction à Virginia Tech en mai 20XY, et sera disponible pour l`emploi dès que nécessaire pour l`année scolaire 20XY-XZ. En tant que quelqu`un qui prospère dans un environnement entrepreneurial et est poussé à dépasser continuellement les objectifs de revenus, je crois sans réserve que je suis le candidat idéal pour cette occasion avec votre entreprise. Mars pour discuter de votre programme. Chez mon employeur le plus récent, j`ai développé de solides relations avec les niveaux C et les décideurs, ainsi qu`avec les utilisateurs finaux. Vous devriez être en mesure de le scanner pour une somme modique. Ne dites pas simplement “je suis un joueur d`équipe”, ces mots à la mode et les phrases ne vous fera pas ressortir. Cela peut être délicat, d`autant plus que vous voulez impressionner l`employeur avec toutes vos compétences et de l`expérience.\n← Exemple de fiche d`etat civil\nExemple de lettre de rupture de contrat internet →


Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) - Page 39\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 13/3/2012, 07:52\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 14/3/2012, 07:54\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 15/3/2012, 07:58\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 16/3/2012, 08:08\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 17/3/2012, 11:55\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 18/3/2012, 16:21\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 19/3/2012, 08:46\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 20/3/2012, 08:05\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 21/3/2012, 08:49\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 22/3/2012, 08:13\nINTRUS 2012 EG5\n2012 EG5, un astéroïde de type Apollo d'environ 48 mètres de diamètre observé pour la première fois le 13 Mars 2012 par Pan-STARRS 1, annoncé par la circulaire MPEC 2012-E52, passe le 01 Avril 2012 vers 09h47 UTC (±54mn) à une distance d'environ 230.760 km ou environ 0,60 LD (1 LD = Distance moyenne Terre-Lune = 380.000 km) de la surface de notre planète. Peu avant, le 31 Mars 2012 vers 22h45 UTC (±51mn), l'astéroïde passera à une distance d'environ 360.155 km (0,947 LD) de la Lune.\nCliquez sur l'image pour l'agrandir. Crédit : JPL\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 23/3/2012, 08:22\nUne vue au microscope électronique à balayage de sphérules d'impacts coalescées, signatures de la production d'astroblèmes,\ntrouvés dans les sédiments du lac Cuitzeo. Crédit : The Regents of the University of California\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 25/3/2012, 20:37\nCrédit : ESO/UltraVISTA team. Remerciements : TERAPIX/CNRS/INSU/CASU\nLe télescope VISTA de l'ESO a été braqué sur la même zone de ciel à maintes reprise afin d'accumuler lentement la très faible lumière émise par les galaxies les plus distantes. Au total, plus de six mille poses, représentant un temps d'exposition global de 55 heures, prises avec cinq filtres de couleurs différentes, ont été combinées pour créer cette vue. Cette image réalisée dans le cadre du programme d'observation UltraVISTA est la plus profonde vue du ciel dans l'infrarouge de cette dimension jamais réalisée.\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 26/3/2012, 08:38\nOn la surnomme déjà la galaxie de l'émeraude tant sa forme rectangulaire évoque la célèbre pierre précieuse verte. Voici Leda 074886, une galaxie naine située à 70 millions d'années-lumière.\nL'étonnante galaxie rectangulaire Leda 074886 et le disque de jeunes étoiles qui en occupe le centre.\nCrédit : Swinut/Subaru Telescope\n« J'ai déjà vu des milliers de galaxies, mais aucune ne ressemble à celle-ci. Voilà une découverte stimulante ! » Ainsi s'exprime Alister Graham, professeur agrégé à la Swinburne University of Technology (Australie) et auteur principal de l'article qui présente la découverte dans l'Astrophysical Journal.\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 27/3/2012, 09:31\nPremier vol d'essai en 2010 et lancement réussi du Falcon 9, le lanceur conçu pour envoyer la capsule Dragon vers la Station spatiale internationale.\nSpaceX, acronyme de Space Exploration Technologies Corporation, a été fondée il y a dix ans par Elon Musk, cofondateur de PayPal et également P-DG de Tesla Motors. Cet entrepreneur milliardaire et visionnaire veut réduire les coûts d’accès à l’espace pour donner un coup d'accélérateur à son exploration. « Je pense que nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, » a-t-il dit lors de l’émission 60 minutes de CBS (18 mars).\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 28/3/2012, 08:44\nDawn voit de nouvelles caractéristiques en surface sur l'astéroïde géant Vesta\nLe vaisseau spatial Dawn a révélé des détails sans précédent sur la surface de l'astéroïde géant Vesta. De nouvelles images et données soulignent la diversité de la surface de Vesta et révèle des caractéristiques géologiques inhabituelles, certaines jamais vues auparavant sur des astéroïdes.\nCliquez sur l'image pour l'agrandir. Crédit : NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/UMD\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 29/3/2012, 08:11\nUne vue d'artiste d'une planète hypervéloce avec des éruptions volcaniques à sa surface, errant dans la Voie lactée. Crédit : David A. Aguilar (CfA)\nNombreux sont ceux qui doivent se souvenir de la série Cosmos 1999. En raison d’une gigantesque explosion causée par un dépôt géant de déchets nucléaires sur la surface de la Lune, notre satellite, et avec elle les quelques centaines de membres de la base Alpha, se trouvaient lancés à travers la Voie lactée pour vivre de multiples rencontres avec des civilisations extraterrestres. Malgré un réalisme certain, on ne pouvait cependant pas prendre vraiment au sérieux cette série, notamment quand les trajets entre diverses étoiles de la Galaxie semblaient prendre quelques mois tout au plus.\nLa science-fiction n’était peut-être pas si loin de la réalité si l’'on en croit un article déposé sur arxiv par un groupe d’astrophysiciens. Selon eux, il pourrait exister des exoplanètes fonçant à travers la Voie lactée à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde.\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 30/3/2012, 07:46\nCinq radiotélescopes australiens et coréens ont pour la première fois été mis en réseau, formant pour quelques heures l'équivalent d'un instrument de 8.000 km de diamètre. Utilisé pour observer une source radio formée de deux trous noirs, il a en révélé un parmi les plus massifs connus.\nLe radiotélescope coréen de Séoul, à l'université de Yonsei, est l'un des quatre instruments utilisés pour former le radiotélescope virtuel de 8.000 km\ndu projet Australia-Korea linkup. Crédit : Korean Astronomy and Space Science Institute\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 31/3/2012, 14:31\nDes milliards de planètes rocheuses dans la « zone habitable »\nautour de naines rouges dans la Voie Lactée\nCette première estimation directe du nombre de planètes peu massives autour des étoiles de type naine rouge vient d'être annoncée par une équipe internationale qui a utilisé des observations faites avec le spectrographe HARPS sur le télescope de 3,60 mètres à l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili . Une annonce récente, montrant que les planètes étaient omniprésentes dans notre galaxie, avait été réalisée à partir d'une méthode différente qui ne permettait pas de détecter cette importante classe d'exoplanètes.\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 1/4/2012, 13:29\nPanaches d'Encelade et Dioné\nLe vaisseau international Cassini était en route vers son plus bas passage à ce jour au-dessus de la région polaire sud de la lune Encelade de Saturne lorsqu'il a pris cette image des impressionnants panaches. Les panaches sont des jets de glace d'eau et de vapeur, mélangés avec des composés organiques. Avec ce survol venant à seulement 74 km, les scientifiques espèrent en apprendre plus sur la composition, la densité et la variabilité de ces remarquables caractéristiques d'Encelade. Un jour après le survol, Cassini a imagé Dioné, une autre des lunes de Saturne. Depuis une distance de 44.000 km, des caractéristiques comme des cratères d'impact sont clairement visibles sur le côté de la lune qui fait face loin du Soleil.\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 2/4/2012, 08:48\nDans Athabasca Valles, l'un des plus jeunes chenaux martiens, de la lave a emprunté le lit initialement creusé par une gigantesque inondation d'eau.\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 3/4/2012, 08:47\nLa supernova du Cygne (dont les filaments sont visibles dans le cadre) a explosé en plein centre de notre Galaxie il y a seulement quelques milliers d'années.\nCrédit : P. Bornet\nSujet: Actualités spatiales (avril) 4/4/2012, 08:41\nL'ATV Edoardo Amaldi en phase d'approche finale de la Station spatiale. Crédit : NASA\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 5/4/2012, 08:33\nLe recyclage des galaxies pris sur le fait\nLorsque les astronomes additionnent tous les gaz et poussières contenus dans les galaxies ordinaires comme notre propre Voie Lactée, ils trébuchent sur un puzzle : Il n'y a presque pas assez de matière pour que les étoiles naissent aux taux qui sont observés. Une partie de la solution pourrait être un recyclage de la matière à grandes échelles - de véritables fontaines galactiques de matière s'écoulant, puis retournant dans les galaxies sur une période de plusieurs milliards d'années.\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 6/4/2012, 08:55\nAmas d'étoiles globulaires : Les survivants d'un massacre il y a 13 milliards d'années\nNotre galaxie, la Voie Lactée est entourée par quelques 200 groupes compacts d'étoiles, contenant jusqu'à un million d'étoiles chacun. Avec un âge de 13 milliards d'années, ces amas globulaires sont presque aussi vieux que l'Univers lui-même et sont nés lorsque les premières générations d'étoiles et galaxies se sont formées. Maintenant, une équipe d'astronomes d'Allemagne et des Pays-Bas ont mené un nouveau type de simulation par ordinateur qui s'est penché sur la façon dont ils sont nés - et ils constatent que ces ams géants d'étoiles sont les seuls survivants d'un massacre vieux de 13 milliards d'années qui a détruit un grand nombre de leurs frères et sœurs plus petits.\nCliquez sur l'image pour voir l’animation. Crédit : D. Kruijssen, MPA\nPour voir l'intégralité de l'article en allemand, cliquez ICI.\nSujet: Re: Actualités spatiales (07/2009 à 04/2012) 7/4/2012, 11:09\nLorsque l'énergie sombre s'est allumée\nDes astronomes ont annoncé qu'ils ont fait la mesure la plus précise à ce jour des distances de galaxies dans l'Univers lointain, donnant un regard sans précédent au moment où l'énergie sombre s'est allumé. Il y a environ cinq à sept milliards d'années, l'expansion de l'Univers a stoppé le ralentissement dû à la pesanteur et a commencé à s'accélérer en raison de l'énergie sombre. Pourtant, la nature de l'énergie sombre reste une énigme que les astronomes cherchent à résoudre.\nCrédit : E.M. Huff, the SDSS-III team, and the South Pole Telescope team. Graphic by Zosia Rostomian


Webinaire - 20/02 à 10h - Comment l'Académie de Rennes utilise Kubernetes: retour d'expérience technique - Objectif Libre\nObjectif Libre > Actus > Toutes nos actualités > Cas Client > Webinaire – 20/02 à 10h – Comment l’Académie de Rennes utilise Kubernetes: retour d’expérience technique\nComment l’Académie de Rennes utilise Kubernetes pour accélérer ses développements et faciliter ses déploiements\nle mercredi 20 février 2019 de 10h00 à 10h45\nPrésenté par Florent Fragnol, Administrateur Système à l’Académie de Rennes\net Flavien Hardy, Consultant Cloud @ Objectif Libre\nDepuis plus d’un an, les équipes de l’Académie de Rennes préparent la dématérialisation des copies du baccalauréat, qui sera effective en 2019. Compte tenu des enjeux liés à la volumétrie et aux pics de charges prévisibles, un projet ambitieux d’automatisation du SI a été lancé, avec notamment la mise en place d’une usine logicielle complètement automatisée, orchestrée par Kubernetes.\nNous vous proposons lors de ce webinaire de revenir sur les choix techniques faits sur ce projet. Nous détaillerons comment les outils de la galaxie Kubernetes ont été mis en œuvre en production, les choix d’architecture réalisés, ainsi que les premiers résultats.\nLes objectifs initiaux du projet\nLes choix techniques de départ : quelles technos ? pour quelles raisons ?\nL’implémentation détaillée de la solution\nCe webinaire s’adresse aux DSI, aux responsables d’équipes de développement et aux responsables d’équipe d’exploitation qui souhaitent automatiser leurs usines logicielles, ou plus largement aux curieux qui s’interrogent sur les architectures Kubernetes.


urgence médical Orchaise - Ambulances Carton Blois\nurgence médical Orchaise\nurgence médical à Orchaise\nL’entreprise Ambulances Carton Blois vous propose ses services en urgence médical, si vous habitez à Orchaise. Entreprise usant d’une expérience et d’un savoir-faire de qualité, nous mettons tout en oeuvre pour vous satisfaire. Nous vous accompagnons ainsi dans votre projet de urgence médical et sommes à l’écoute de vos besoins. Si vous habitez à Orchaise, nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les renseignements nécessaires à votre projet de urgence médical. Notre métier est avant tout notre passion et le partager avec vous renforce encore plus notre désir de réussir. Toute notre équipe est qualifiée et travaille avec propreté et rigueur.


Réponse en gras... par Maurice G. Dantec (2007-01-25 20:19:45) Imprimer\nJe précise au préalable que je ne suis pas psychiatre.\nNous sommes entraînés vers un réel gouvernement mondial dont le maître sera l’Antéchrist après des guerres successives ou simultanées pour permettre de mettre en place une structure de paix durable …\nPratiquement le scénario de base de « Cosmos Incorporated », vous avez aimé ?\nAu contraire : Antéchrist ne signifie pas « anti » au sens moderne, mais au sens antique, soit ANTÉ/AVANT, sans le savoir, Satan annoncera la venue du vrai Christ-Dieu. Il est assez stupide au fond, si on y réfléchit, comme un « nationaliste » français qui préfère l’invasion islamique au « péril juif ».\nRectification : l’Asie n’est ni païenne ni athée, on y trouve une des plus importantes et vivaces communautés chrétiennes du monde. Quant aux protestants, je les considère comme des chrétiens qui ont dévié de l’orthodoxie, pas des ennemis.\nExact. C’est ce qui fait se rejoindre les doctrines juives et catholiques.\nPar la suite vous ne posez plus de questions mais faites l’exposé de votre « théorie ». Elle est intéressante, j’y souscris partiellement, mais je ne peux me permettre de pratiquer ici une exégèse. Je me suis contenté de fournir une très brève réponse à votre « mot de la fin ».\nJe ne cherche pas à être original.\nCe message a été lisu 1576 fois


L’ARCEP annonce qu’il ouvre 19 procédures à l’encontre d’opérateurs\nA la suite de la décision du 5 juillet 2013 du Conseil constitutionnel jugeant que les dispositions législatives relatives au pouvoir de sanction de l’ARCEP dans le secteur des communications électroniques n’étaient pas conformes à la Constitution, le pouvoir de sanction de l’ARCEP a été rétabli par l’ordonnance du 12 mars 2014, complétée par un décret publié le 3 août dernier.\n« Le pouvoir de sanction constitue un des moyens fondamentaux de l’action de l’Autorité. Il garantit en effet que les opérateurs se conforment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu’aux décisions prises par l’ARCEP dans l’exercice de son pouvoir de régulation. » explique l’ARCEP\nC’est dans ce cadre que l’Autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction (RDPI), a décidé les 9, 11 et 23 septembre, de procéder à l’ouverture de 19 procédures à l’égard de plusieurs opérateurs pour des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations afférentes à leurs activités. L’ARCEP n’indique pas quels sont ces opérateurs mais précise que cela concernent 11 opérateurs des marchés fixe et mobile et que les procédures portent notamment sur le déploiement des services mobiles, en particulier dans les zones les moins denses du territoire.\n– à un non-lieu à poursuivre, si les interrogations de l’Autorité trouvent une réponse satisfaisante ;\n– dans le cas contraire, à décider de mettre en demeure les opérateurs concernés de se mettre en règle avec leurs obligations dans un délai déterminé.\nL’ARCEP indique que si l’opérateur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, la formation RDPI pourra alors engager des poursuites en transmettant le dossier à la formation restreinte, compétente pour prononcer, le cas échéant, des sanctions.\nPublié le 24/09/2014 à 17h59\nFil d'Ariane : Accueil » Toute l'actu » Brèves » L’ARCEP annonce qu’il ouvre 19 procédures à l’encontre d’opérateurs