Uploaded by Abdellatif Akherraz\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg\n1. 2. 3. 4. 5. 6. Introduction / Qualité de l’électricité Introduction / Qu’est-ce que la CEM ? Phénomènes perturbateurs PQ – Normalisation PQ – Mesures PQ – Etude de cas\n1. Introduction / Qualité de l’électricité Acteurs concernés par la problématique ? • tous les acteurs en présence : • gestionnaires de réseaux (ELIA, B) ; • utilisateurs (producteurs / consommateurs) ; • intervenants divers (fournisseurs d’électricité ou de services, organismes de régulation – CREG / VREG / CWAPE, B). • Position centrale du gestionnaire de réseau : importance de la qualité aux interfaces entre réseau et monde extérieur (utilisateurs locaux et réseaux voisins). • Remarque : croissance des unités de production décentralisée !\n1. Introduction / Qualité de l’électricité Electricité ? • domaine d’utilité publique ; • forme d’énergie souple et adaptable ; • convertie en d’autres énergies (thermique, mécanique, chimique) ; • pas de stockage possible (production vs demande) – volatilité (la quantité d’énergie accumulée dans le réseau électrique stricto sensu représente quelques secondes de consommation) ; • influences : • conditions climatiques, • phénomènes transitoires inhérents (défauts, manœuvres), • phénomènes atmosphériques (foudre), • configuration du réseau.\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 4\n1. Introduction / Qualité de l’électricité Electricité ? Contexte de l’Union Européenne Electricité = produit (Directive Européenne de 1985) marché libéralisé ; cela signifie que tour producteur peut vouloir vendre son produit à n’importe quel consommateur ; nécessité d’une vérification qualitative plus rigoureuse (avant simples « règles de l’art »). Electricité = produit + « services associés » notamment l’aptitude à alimenter des charges perturbatrices et des charges sensibles aux perturbations.\n1. Introduction / Qualité de l’électricité Perturbation ? Phénomène électromagnétique susceptible de dégrader les performances d’un dispositif, équipement ou système électrique.\nCes perturbations peuvent pénétrer dans les équipements sensibles par divers accès.\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 6\n1. Introduction / Qualité de l’électricité Accès d’un appareil ?\nAccès/enveloppe (1) Accès/bornes d’alim ac Accès/bornes de terre\nAccès/bornes d’alim dc\nAccès/bornes de signaux Accès/bornes de mesure & commande\n(1) Frontière physique de l’appareil à travers laquelle les champs électromagnétiques peuvent rayonner ou à laquelle ils peuvent se heurter. (2) Accès par les câbles : le point auquel un conducteur ou un câble est connecté à l’appareil.\n1. Introduction / Qualité de l’électricité Alimentation électrique = système triphasé de tensions (cf Théorie des circuits)\nParamètres ? • fréquence(50 Hz) • amplitude (V) • forme d’onde (sinusoïdale) • symétrie (déphasage de 120°)\n1. Introduction / Qualité de l’électricité\nOn parle souvent de Power Quality ? Traductions françaises ? (peu satisfaisantes) - qualité de l’alimentation - qualité de la fourniture - qualité de l’énergie électrique - qualité de l’électricité - qualité de la tension - … ??? Selon l’I.E.E.E.* (U.S.A.) : on appelle « Power Quality Problem » toute variation dans l’alimentation en puissance électrique, ayant pour conséquence le dysfonctionnement ou l’avarie d’équipements des utilisateurs (creux de tension, surtension, transitoire, harmoniques, déséquilibre, …).\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 9\n1. Introduction / Qualité de l’électricité Tous ces phénomènes affectent essentiellement la tension qui est fournie à l’utilisateur. - (1) soit pas de charge perturbatrice : le courant est peut-être déformé mais uniquement en fonction des caractéristiques de la tension. - (2) soit charge perturbatrice : elle perturbe d’abord le courant qui perturbe la tension (car l’impédance du réseau n’est pas nulle), ce qui se traduit par une dégradation de l’alimentation des autres utilisateurs. (1) > C’est pourquoi on dit parfois que le qualité de l’électricité se réduit à la qualité de la tension (Power Quality = Voltage Quality).\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 10\n1. Introduction / Qualité de l’électricité Exemple (2) mécanisme de génération des harmoniques\nSoit un réseau sans tension harmonique auquel on raccorde une charge déformante (non linéaire, comme un variateur de vitesse, un dimmer, …).\n- la charge absorbe un courant déformé (fondamentale + harmoniques) courants harmoniques dans le réseau selon Ohm : tensions harmoniques aux bornes de Z Uh = Zh. Ih\nHier, la majorité des charges utilisées sur le réseau électrique étaient des charges dites LINÉAIRES : charges appelant un courant de forme identique à la tension, c’est-à-dire quasi-sinusoïdal comme les convecteurs électriques ou encore les lampes à incandescence.\nLes récepteurs présents Les récepteurs présents déforment les signaux déforment les signaux électriques du courant électriques du courant et de la tension. et de la tension. Les signaux analysés Les signaux analysés s’éloignent de l’allure s’éloignent de l’allure sinusoïdale de départ. sinusoïdale de départ.\n1. Introduction / Qualité de l’électricité LE SPECTRE HARMONIQUE\nUn signal déformé est la somme des signaux sinusoïdaux, Un signal déformé est la somme des signaux sinusoïdaux, de fréquences multiples de la fréquence du signal de fréquences multiples de la fréquence du signal fondamental. fondamental.\nDécomposition harmonique d’un signal déformé. Copyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 14\n1. Introduction / Qualité de l’électricité LE SPECTRE HARMONIQUE (suite)\nTypes de charge Appareils concernés Courant absorbé Spectre harmonique correspondant\n- Fours industriels à résistances régulées par commande à trains d’ondes - Lampe à incandescence, convecteurs, chauffe-eau. - Tubes fluorescents,\n- Lampes à vapeur HP.\nRedresseur monophasé à diodes avec filtrage Alimentation à découpage\n- Micro-informatique, - Télévisions, - Lampes à ballast électronique.\nRécepteurs consomment de l'énergie réactive\nRedresseur triphasé à diodes avec filtrage - Variation de vitesse des moteurs asynchrones.\n- Régulation de puissance Gradateur monophasé (commande par angle de de fours à résistances, phase) - Modulation de puissance des lampes halogènes.\nRedresseur triphasé à thyristors\n- Variation de vitesse des moteurs à courant continu et des moteurs synchrones, - Electrolyseurs.\n- Machines outils, - Appareils électroménagers, - Ascenseurs.\n1. Introduction / Qualité de l’électricité LA PROBLEMATIQUE ?\nPrésence de charges déformantes Courant déformé Tensions harmoniques Conclusion :\nCette tension déformée est commune à tous les autres Cette tension déformée est commune à tous les autres récepteurs du réseau. récepteurs du réseau. Elle est préjudiciable au bon fonctionnement de Elle est préjudiciable au bon fonctionnement de l'ensemble des récepteurs raccordés sur ce réseau. l'ensemble des récepteurs raccordés sur ce réseau.\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 17\nCourant déformé = Tensions harmoniques\nImpédance interne des générateurs\nQualité de l’électricité = Qualité de la tension > réducteur\nQualité de l’électricité = Qualité de la tension + Continuité (pour tenir compte du concept de fiabilité de l’alimentation, de continuité de la tension, en fonction du nombre d’interruptions et de leur durée). L’alimentation est d’autant plus fiable que le nombre annuel d’interruptions est petit et que leur durée moyenne est faible. Qualité = aptitude à alimenter de façon continue et satisfaisante les appareils qui utilisent l’électricité. Cela dépend : • des performances du réseau, • de l’usage qui en est fait par un utilisateur donné, • de l’usage qui en est fait par les autres utilisateurs raccordés sur le même circuit.\n1. Introduction / Qualité de l’électricité Continuité Cela dépend : • de la conception des réseaux publics et industriels, • de la qualité du matériel, • des bonnes pratiques de maintenance et d’exploitation. Compromis technico-économique (explicite ou implicite). Elle se mesure par le nombre de coupures d’alimentation en un point donné : coupure/unité de temps. Coupures longues : durée ≥ 3 minutes Coupures brèves : durée < 3 minutes.\n2. Introduction / Qu’est-ce que la CEM ?\nOù se situe la CEM vis-à-vis de la Power Quality ? Définition (Directive 2004/108/CE) : La CEM (Compatibilité Electromagnétique) est l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour d’autres équipements qui se trouvent dans cet environnement.\nLa CEM est donc un concept plus large … perturbations entrantes/sortantes, entrées/sorties et alimentation, conduction/rayonnement, HF/BF.\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 21\n2. Introduction / Qu’est-ce que la CEM ? • problème d’ABS ou de commande électrique sur des véhicules lors de\nl’utilisation d’un GSM ou à proximité d’un émetteur de forte puissance ; • interdiction d’utiliser des GSM, lecteurs de CD, ordinateurs portables dans les avions civils, soit pendant les phases de décollage et d’atterrissage, soit pendant toute la durée du vol ; • interdiction d’utiliser des téléphones sans fil à l’intérieur des hôpitaux en raison de la sensibilité des appareils électroniques médicaux (détecteurs d’apnée, moniteurs de gaz anesthésique, etc.) ; • sensibilité des prothèses auditives, des pacemakers ; • etc.\n3. Phénomènes perturbateurs\nLes perturbations dégradant la qualité de la tension peuvent résulter de : • défauts dans le réseau électrique ou dans les installations des clients (courtcircuit dans un poste, une ligne aérienne, un câble souterrain, …); ces défauts pouvant résulter de causes atmosphériques (foudre, givre, tempête), matérielles (vieillissement d’isolants, …) ou humaines (fausses manœuvres, travaux de tiers, …) ; • installations perturbatrices : fours à arc, soudeuses, variateurs de vitesse et toutes les applications de l’électronique de puissance, téléviseurs, éclarage fluorescent, démarrage ou commutation d’appareils, etc. Nous allons poursuivre avec une description des principaux phénomènes qui peuvent affecter la qualité de la tension.\n1. Fréquence – Déviations\nLes variations de fréquence sont très faibles (moins de 1 %) au sein du réseau synchrone européen en régime normal de fonctionnement et ne causent généralement pas de préjudice aux équipements électriques ou électroniques. La situation peut être différente dans un petit réseau isolé. Certains processus industriels nécessitent un réglage très précis de la vitesse des moteurs et peuvent subir des dysfonctionnements en cas d’alimentation par un groupe de secours mal conçu.\n2.1 Creux de tension et coupures brèves\nLes creux de tension sont dus aux courts-circuits survenant dans le réseau général ou dans les installations clients (évènements aléatoires, dus à des phénomènes atmosphériques foudre, givre, tempête -, des défaillances d’appareils, d’accidents). Seules les chutes de tension supérieures à 10 % sont considérées (sinon ce sont des « fluctuations de tension »). Définition creux de tension [EN 50160] : diminution brutale de la tension d’alimentation à une valeur située entre 90 et 1 % de la tension déclarée, suivie du rétablissement après un court laps de temps. Leur durée peut aller de 10 ms (1/2 période du 50 Hz) à 1 minute, par convention (fonction de la localisation du ct-ct et du fonctionnement des protections – un défaut est éliminé en 0.1-0.2 s en HT et de 0.2 s à qq s en MT.\nConséquences : ils peuvent provoquer le déclenchement d’équipements, si leur profondeur et leur durée excèdent certaines limites (voir sensibilité de la charge).\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 26\nUref Uref-10% ∆U\n2.1 Creux de tension et coupures brèves (suite)\nInterruption d’alimentation [EN 50160] : condition dans laquelle la tension aux points de fourniture est inférieure à 1 % de la tension déclarée. Elle peut être classée comme : prévue : les clients sont informés par avance pour permettre l’exécution de travaux programmés sur le réseau de distribution, ou accidentelle : lorsqu’elle est provoquée par des défauts permanents ou fugitifs, la plupart du temps liés à des évènements extérieurs, à des avaries ou causes externes. Elle peut être classée comme : coupure longue (dépassant 3 minutes) provoquée par un défaut permanent ou, coupure brève (jusqu’à 3 minutes) provoquée par un défaut fugitif.\n2.2 Fluctuations de tension – Flicker/ papillotement\nDans les installations où il y a des variations rapides de puissance absorbée ou produite ou des démarrages fréquents (soudeuses, éoliennes, fours à arc pendant la période de fusion, compresseurs, générateurs d’air conditionné, …), on observe des variations rapides de tension, répétitives ou aléatoires.\nDéfinition du flicker [EN 50160] : impression d’instabilité de la sensation visuelle due à un stimulus lumineux dont la luminosité ou la répartition spectrale fluctuent dans le temps.\nConséquences : papillotement des éclairage à incandescence (flicker), gênant pour les consommateurs.\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 29\n3. Phénomènes perturbateurs Flicker\nPour prendre en considération les mécanismes de la vision et établir une méthode représentative de la gêne, le Flicker doit être évalué sur une période de temps suffisamment représentative. De plus, en raison de la nature aléatoire du Flicker provoqué par certaines charges, il faut admettre que pendant cette période le niveau instantanée de Flicker peut varier considérablement et de façon imprévisible. Un intervalle de 10 min a été jugé comme étant un bon compromis. Il est assez long pour éviter d’accorder trop d’importance à des variations isolées de tensions. Il est aussi assez long pour permettre à une personne non avertie de remarquer la perturbation et sa persistance, mais il est en même temps assez court pour permettre de caractériser de façon fine un matériel perturbateur avec un long cycle de fonctionnement. Les gênes sont détectées à partir d’un Pst (perturbation pendant un temps court – short time) égal à 1. La période 10 min sur laquelle a été basée l’évaluation de la sévérité du Flicker de courte durée est valable pour l’estimation des perturbations causées par des sources individuelles telles que les laminoirs, pompes à chaleurs ou appareils électrodomestiques. Dans les cas ou l’effet combiné de plusieurs charges perturbantes fonctionnant de manière aléatoires (par exemple postes de soudure, moteurs) doit être pris en compte, ou quand il s’agit de sources de Flicker à cycle de fonctionnement long ou variable (four électrique à arc), il est nécessaire d’utiliser un critère pour évaluer la perturbation ainsi créée sur une longue durée. La sévérité du Flicker pendant un temps long (long time), Plt, sera déduite des valeurs de la sévérité du Flicker pendant des temps courts, Pst, sur une durée appropriée liée au cycle de fonctionnement de la charge ou sur une période pendant laquelle un observateur peut être sensible au Flicker, par exemple quelques heures. Classiquement, le temps est fixé à 120 min.\n3. Forme d’onde 3.1 Harmoniques et interharmoniques\nHarmoniques : composantes de fréquence multiple de la fondamentale (50 Hz), qui provoquent une distorsion de l’onde sinusoïdale.\nCauses : charges non linéaires. Conséquences : échauffements excessifs principalement – immeubles tertiaires avec beaucoup d’ordinateurs et d’éclairage fluorescent, risque de surcharge du neutre (courants harmoniques homopolaires d’ordre 3) où le courant efficace est supérieur à celui des phases alors que la section de cuivre est plus faible (RGIE). Interharmoniques : composantes dont la fréquence n’est pas un multiple entier de la fondamentale – rares – fours à arc, cycloconvertisseurs. Conséquences : valeurs crêtes de la sinusoïde modifiées et déplacement du passage par zéro.\n3. Phénomènes perturbateurs Harmoniques\nUn physicien nommé Fourier a démontré qu’un signal périodique qcq pouvait se décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux ayant différentes amplitudes et phases et dont la fréquence est un multiple entier du fondamental de fréquence f. Ceci nous amène tout naturellement à parler des harmoniques.\nConversion mathématique temporel < > fréquentiel Signaux périodiques - Série de Fourier f(t) de période T : f(t) = f(t+kT) ∀k entier\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 35\n3. Phénomènes perturbateurs Harmoniques Origine ? Toutes les charges non linéaires consomment un courant non sinusoïdal et génèrent des courants harmoniques\nLa source transforme ces courants harmoniques en tensions harmoniques par le biais de son impédance Z interne selon U = Z.I\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 36\n3. Phénomènes perturbateurs Harmoniques Sources ? Toutes les charges non linéaires consomment un courant non sinusoïdal et génèrent des courants harmoniques :\n• onduleurs, hacheurs • ponts redresseurs : machine à souder, électrolyse, etc. • variateurs de vitesse • convertisseurs de fréquence • appareils domestiques, éclairages • fours à induction, fours à arc • circuits magnétiques saturés • etc.\n3. Phénomènes perturbateurs Harmoniques Conséquences pour récepteurs ?\n• machines synchrones • transformateurs • machines asynchrones • câbles • ordinateurs • électronique de puissance • condensateurs • régulateurs, relais, compteurs échauffements pertes & échauffements suppl. risque de saturation échauffements, couples pulsatoires augm. pertes ohmiques et diél. problèmes fonctionnels problèmes liés à la forme d’onde échauff., vieillissement, résonance, etc. fonct. intempestif, erreurs, mesure faussée\nEFFETS DES HARMONIQUES Effets immédiats\nDégradation du facteur de puissance Réduction de la puissance des moteurs Surcharges des câbles , transformateurs et moteurs Disjonctions intempestives Augmentation du bruit dans les moteurs Surdimensionnement de certains composants : conducteur du neutre, d'alimentation, batteries de condensateurs\nRéduction de la durée de vie des moteurs Réduction de la durée de vie des transformateurs Vieillissement accéléré des isolants et des diélectriques\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 39\n3. Phénomènes perturbateurs COS φ ET FACTEUR DE PUISSANCE\nPuissance active : P = U x I x cos φ Puissance apparente :\nS = P² + Q² = U x I\nLe cosinus φ est le déphasage entre la fondamentale "Tension" et Le est le déphasage entre la fondamentale "Tension" et la fondamentale "Courant" dans le cas de signaux non déformés. la fondamentale "Courant" dans le cas de signaux non déformés.\nP Fp= = cos φ S\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 40\n3. Phénomènes perturbateurs COS φ ET FACTEUR DE PUISSANCE (suite)\nLa charge non linéaire, lorsqu’elle est soumise à une tension sinusoïdale, absorbe un courant dit "déformé" : il n’y a plus proportionnalité entre courant et tension. Le cosinus φ n’est plus applicable, on parle alors de : FACTEUR DE PUISSANCE\nOn intègre dans cette formule la puissance dite DÉFORMANTE qui traduit les effets de la distorsion harmonique.\nP P² + Q² + D²\n3. Phénomènes perturbateurs ENERGIE REACTIVE\n3. Phénomènes perturbateurs ENERGIE REACTIVE (suite) Intérêt du relèvement du F.P. La compensation d’énergie réactive apporte : Un allègement de la facturation pour l’abonné Une augmentation de la puissance disponible sur l’installation Une diminution des pertes Une réduction de la chute de tension de ligne\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 43\n3. Phénomènes perturbateurs Solutions ? - Réduire le taux d’harmoniques - Compenser l'installation grâce à l'adjonction de batteries de condensateurs Formule : Qc = P ( tan ϕ - tan ϕ ')\nPactive ϕ' ϕ S S' Q' Q Qc\n3. Phénomènes perturbateurs Conséquences ? Les phénomènes de résonance Les phénomènes de résonance proviennent de la présence d’éléments capacitifs et inductifs sur le réseau d’alimentation électrique\n(ligne, transformateur, capacité de relèvement du F.P.)\nIls génèrent des amplitudes élevées sur certains rangs harmoniques (rangs 5 et 7 par exemple). Les risques : destruction des condensateurs de compensation d’énergie réactive\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 45\n3. Phénomènes perturbateurs Conséquences ? Les échauffements dans les conducteurs et équipements électriques\nLes conducteurs électriques véhiculent les courants harmoniques qui produisent, par effet Joule, un échauffement des conducteurs au même titre que le courant fondamental. Malheureusement, les harmoniques ne contribuant pas au transfert de la puissance active, ils créent uniquement des pertes électriques et participent à la dégradation du facteur de puissance de l’installation.\nZ charge non linéaire B Compensation de l'énergie réactive B'\nLes condensateurs sont particulièrement Les condensateurs sont particulièrement sensibles à la circulation des courants sensibles à la circulation des courants harmoniques du fait que leur impédance harmoniques du fait que leur impédance décroît proportionnellement au rang des décroît proportionnellement au rang des harmoniques en présence dans le signal harmoniques en présence dans le signal déformé. déformé.\n3. Phénomènes perturbateurs Conséquences ? Les facteurs de crête élevés\nDes déclenchements intempestifs des dispositifs magnétiques des disjoncteurs peuvent se produire, notamment dans le domaine des installations tertiaires comprenant un parc de matériel informatique important. Ils sont bien souvent dus aux problèmes de pollution harmonique. Les disjoncteurs assurant la protection des installations électriques comprenant des matériels informatiques voient leur seuil de sensibilité atteint lors des pointes de courant engendrés par des signaux déformés ayant des facteurs de crête importants.\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 47\n3. Phénomènes perturbateurs Conséquences ? Les effets dans le conducteur du Neutre\nLes courants harmoniques de rang 3, le fondamental x 3, soit 150 Hz, à partir des 3 phases vont s’additionner, ceux-ci étant en phase. Ils donnent naissance dans le conducteur du neutre à la circulation d’un courant.\nRemarque :: De nombreux incendies de bâtiments industriels sont dus à l'échauffement Remarque De nombreux incendies de bâtiments industriels sont dus à l'échauffement excessif du conducteur du Neutre. excessif du conducteur du Neutre.\n3. Phénomènes perturbateurs Remèdes ?\nUtilisation de transformateurs propre à chaque équipement\n- Une solution contre l'harmonique 3 et ses multiples de rangs impairs (9, 15, 21, 27,…) :\nPrimaire Câblé en triangle\nSecondaire Câblé en étoile\nCette solution est intéressante car elle permet l'élimination des rangs Cette solution est intéressante car elle permet l'élimination des rangs harmoniques les plus perturbateurs. harmoniques les plus perturbateurs.\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 49\nMise en place de filtre(s) : Filtres passifs Filtre résonnant, extrêmement efficace pour éliminer une harmonique de rang particulier "filtre passe-haut" Filtre amorti, filtrage de toutes les fréquences inférieures au rang considéré "filtre passe-bas" Filtres actifs Injecte des courants harmoniques équivalents mais en opposition de phase de ceux émis par les appareils.\nATTENTION AUX PIÈGES EN MAINTENANCE "CURATIVE"… - Un exemple avec l'éclairage "Économique" :\nSecteur 230 V AC Ballast magnétique\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 51\n3. Forme d’onde 3.2 Transitoires\nLes plus fortes mais les moins fréquentes : celles dues à la foudre. Surtensions dues au déclenchement d’appareils BT, de charges inductives.\n3. Forme d’onde 3.2 Transitoires Encoches de commutation dues à un redresseur triphasé.\nRemarque : Les encoches de commutation dues aux convertisseurs électroniques ne sont pas des transitoires au sens classique du terme. La forme d’onde de la figure ci-dessus est de type répétitif et pourrait être décrite (à l’aide de la transformée de Fourier) comme une série d’harmoniques. Cependant, c’est la raideur des encoches de la sinusoïde qui risque de provoquer des troubles ; ces encoches peuvent donc être considérées comme des transitoires répétitifs.\n4. Symétrie - Déséquilibre\nLes dissymétries du réseau ne provoquent que de faibles niveaux de déséquilibre de la tension (qq dixièmes de %). Par contre, certaines charges monophasées sont la cause de courants déséquilibrés importants et dès lors d’un déséquilibre significatif de la tension.\nConséquence majeure : échauffement supplémentaire des machines tournantes triphasées.\nVoltage Continuity (Reliability of Supply) - long interruptions Voltage Quality • frequency - deviations • magnitude - deviations - dips & short interruptions - flicker • waveform - (inter)harmonics • symmetry - unbalance\nOn peut donc distinguer deux grandes catégories de phénomènes perturbateurs : - ceux qui sont dus aux incidents : creux de tension, coupures longues et brèves (problème de l’immunité des installations sensibles) ; - ceux qui sont dus aux installations perturbatrices : flicker, (inter)harmoniques, déséquilibre (problème de l’émission des installations perturbatrices).\nType de perturbation Coupure longue Origine Court-circuit, surcharge, déclenchement intempestif, (maintenance) Court-circuit, (enclenchement de gros moteur) Installations fluctuantes (four à arc, soudeuse, moteur à démarrage fréquent, éolienne…) Installations non linéaires (électronique de puissance, arcs électriques…) Installations non linéaires et fluctuantes (four à arc, soudeuse, éolienne), changeurs de fréquence, télécommande centralisée Installations déséquilibrées (traction ferroviaire…) Court-circuit, commutations, foudre Conséquences Arrêts d'équipements, pertes de production, dégâts Solutions possibles Alimentation de secours (réseau), alimentation sans interruption (ASI)\nCreux de tension et coupure brève Fluctuation rapide (flicker)\nEffets thermiques (moteurs, condensateurs, conducteurs de neutre…), diélectriques (vieillissement d'isolant) ou quasi instantanés (automatismes)\nFiltrage actif ou passif, self anti-harmonique, déclassement d'appareil\nFiltrage actif ou passif, amortissement de filtres antiharmoniques, conception de l'équipement sensible\nSéparation galvanique, parasurtenseurs, enclenchement "synchronisé", résistance de pré-insertion\n4. Power Quality - Normalisation Concept de niveau de compatibilité\nBut : assurer la compatibilité entre toutes les installations perturbatrices et toutes les installations sensibles du réseau. Solution : imposer des limites d’émission aux premières et des niveaux d’immunité suffisants aux secondes. En tout point d’alimentation des installations raccordées aux réseaux, les niveaux effectifs de perturbations peuvent être : - supérieurs aux limites individuelles d’émission, mais - inférieurs aux niveaux individuels d’immunité, c’est le concept de « niveau de compatibilité ».\nComme déjà mentionné, depuis la directive européenne de 1985, l’électricité est considérée comme un produit. A partir de ce moment, les instances internationales de normalisation ont développés les documents concernant la mesure et l’évaluation de la Power Quality. On peut citer : - CIGRE – CIRED CC02 document 1992 ; - CEI 61000-4-7 (harmoniques) et CEI 61000-4-15 (Flicker) ; - EN 50160 ; - CEI 61000-4-30 ; -…\nEn 1981, le groupe de travail CIGRE(1)/CIRED(2) CC02 (CIGRE 36.05 / CIRED 2), a publié le premier rapport international qui stipulait, pour les harmoniques, des “valeurs existantes en réseau” : pour les différents niveaux de tension, on y donnait, pour chaque rang d’harmonique, une “valeur basse” (valeur assez souvent rencontrée au voisinage des installations perturbatrices importantes et associée à une faible probabilité d’interférences) et une “valeur haute” (valeur rarement dépassée dans les réseaux, correspondant à une probabilité non négligeable de produire des interférences). Neuf ans plus tard, la CEI(3) stipulait pour la première fois des niveaux de compatibilité pour la basse tension qui reprenaient, presque intégralement, les “valeurs hautes” du rapport. (1) Conseil International des Grands Réseaux Electriques (2) Congrès international des Réseaux Electriques de Distribution (3) Commission Electrotechnique Internationale\nDans l’intervalle, il était devenu clair que le concept de “niveau de compatibilité” ne pouvait avoir la même signification, en moyenne ou haute tension, qu’en basse tension. En BT, un dépassement des valeurs stipulées engendre un risque évident d'interférence pour les installations sensibles qui y sont raccordées. Pour la moyenne et la haute tension, on introduisit le concept de “niveau cible de compatibilité”, traduisant le fait qu’un dépassement de ces niveaux n'impliquait pas directement un risque d'interférence, le but étant une coordination entre les divers niveaux de tension en vue de respecter, in fine, les niveaux de compatibilité en basse tension. Ces "niveaux cibles" ont été appelés "niveaux de planification" par la CEI. De son côté, le CENELEC a publié la norme EN 50160 qui stipule les “caractéristiques de la tension”, dans l’optique de définir les caractéristiques du “produit électricité”.\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Norme européenne du CENELEC. Domaine d’application : cette norme décrit, au point de livraison du client, les caractéristiques principales de la tension fournie par un réseau public de distribution basse tension et moyenne tension dans des conditions normales d’exploitation. Elle donne les limites ou les valeurs des caractéristiques de la tension que tout client est en droit d’attendre. Elle ne s’applique pas dans des conditions d’exploitation anormales. Objet : définir et décrire les valeurs caractérisant la tension d’alimentation fournie telles que : fréquence, amplitude, forme d’onde et symétrie. En exploitation normale, ces caractéristiques sont sujettes à des variations dues à des modifications de charge du réseau, des perturbations émises par certains équipements et par l’apparition de défauts principalement dus à des causes externes. BT : tension valeur efficace nominale de 1 kV au maximum. MT : entre 1 et 35 kV.\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 67\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Fréquence Fréquence nominale : 50 Hz. Variations de la fréquence du réseau en raison des mises en service et hors service de sites de production. Valeur moyenne sur 10 secondes : - Réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté : - 50 Hz ± 1 % (49.5 – 50.5) pendant 99.5 % d’une année - 50 Hz + 4 % / - 6 %(47 – 52) pendant 100 % du temps - Réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté (îles) : - 50 Hz ± 2 % (49 – 51) pendant 95 % d’une semaine - 50 Hz ± 15 % (42.5 – 57.5) pendant 100 % du temps\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Amplitude Tension nominale normalisée : pour système triphasé 4 conducteurs : 230 V entre phase et neutre pour système triphasé 3 conducteurs : 230 V entre phases Variations (lentes) de tension Origine : élévation ou baisse de la valeur efficace de la tension (∆V) en raison d’une variation de charge sur le réseau. Conditions normales d’exploitation - pour chaque période d’une semaine, 95 % des valeurs efficaces de la tension fournie moyennée sur 10 minutes doivent se situer dans la plage ± 10 %. - toutes les valeurs efficaces moyennées sur 10 minutes doivent se situer dans la plage + 10 % et – 15 %.\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Variations rapides de tension – « Flicker » Amplitude Les variations rapides proviennent essentiellement des variations de la charge des clients ou de manœuvres sur le réseau. Conditions normales d’exploitation Variation rapide de tension ne dépasse généralement pas 5 % de Un mais on peut observer 10 % Un pendant des courts instants.\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Variations rapides de tension – « Flicker » Sévérité EN 60868 – Evaluation de la sévérité du flicker Conditions normales d’exploitation, pour chaque période d’une semaine, niveau de sévérité longue durée du papillotement Plt doit être ≤ 1 pendant 95 % du temps.\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Creux de tension Origine Appel de courant important sur le réseau, démarrage de récepteur forte puissance, défaut sur le réseau : court-circuit, défaut de terre, commutation de charge. Les creux de tension sont généralement dus à des défauts largement aléatoires et imprévisibles. Leur fréquence annuelle dépend du type de réseau de distribution et du point d’observation. Répartition sur l’année très irrégulière. Valeurs indicatives Conditions normales d’exploitation Nombre attendu de creux de tension sur une année : qq dizaines à un millier. La plupart ont une durée de moins d’une seconde et une profondeur inférieure à 60 %. On observe fréquemment en certains endroits, avec des commutations de charges importantes chez le client, des creux de tension fréquents de profondeur comprises entre 10 et 15 %.\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 72\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Coupures brèves Origine Effets imprévisibles des intempéries et causes externes. Valeurs indicatives Conditions normales d’exploitation Nombre attendu de creux de tension sur une année : qq dizaines à plusieurs centaines. La plupart (70 %) ont une durée de moins d’une seconde. Coupures longues Valeurs indicatives Conditions normales d’exploitation Nombre attendu de coupures de plus de 3 minutes sur une année : de moins de 10 jusqu’à 50, suivant les régions.\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Creux de tension / Coupures\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Surtensions Origine Foudre, fusion de fusible, enclenchement de condensateur, coupure de contacteur, … Surtensions temporaires entre phases et terre Une surtension temporaire à la fréquence du réseau apparaît généralement lors d’un défaut sur le réseau de distribution publique ou dans une installation client et disparaît lors de l’élimination de ce défaut. Généralement, la surtension peut atteindre la valeur de la tension entre phases, à cause du déplacement du point neutre du réseau triphasé. Valeurs indicatives Dans certaines conditions, un défaut se produisant en amont d’un transformateur peut temporairement produire des surtensions du côté basse tension pendant la durée du courant de défaut. De telles surtensions ne dépassent pas généralement une valeur efficace de 1,5 kV.\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Surtensions transitoires entre phases et terre Les surtensions transitoires ne dépassent généralement pas 6 kV crête, mais des valeurs plus élevées peuvent parfois survenir. Temps de montée : moins de qq µs à plusieurs ms. NOTE : Contenu en énergie d’une surtension transitoire ? Celle-ci varie de façon considérable selon son origine. Surtension induite due à la foudre : amplitude plus élevée mais contenu en énergie plus faible qu’une surtension provoquées par des manœuvres (car elles durent généralement plus longtemps). Les dispositifs de protection contre les surtensions doivent être choisis en tenant compte des niveaux d’énergie les plus élevés.\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Surtensions\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Déséquilibre Le déséquilibre est défini par l’écart de symétrie du système triphasé, caractérisé par l’égalité des modules de tension en valeur efficace et leurs déphasages relatifs. Conditions normales d’exploitation Pour chaque période d’une semaine, 95 % des valeurs efficaces moyennées sur 10 minutes de la composante inverse de la tension d’alimentation doit se situer entre 0 et 2 % de la composante directe.\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Déséquilibre Composantes directe et inverse ? Soit un système triphasé quelconque, équilibré ou déséquilibré, dont les éléments sont des grandeurs sinusoïdales de même fréquence, représentés par les nombres complexes (X1, X2, X3). Posons Xd = 1/3 (X1+aX2+a²X3) Xi = 1/3 (X1+a²X2+aX3) X0 = 1/3 (X1+X2+X3) Ces équations sont appelées transformation de Fortescue. On quantifie le déséquilibre d'un système triphasé par le degré de déséquilibre (ou degré de dissymétrie), en courant ou en tension, défini comme le rapport des valeurs efficaces, ou des amplitudes, de la composante inverse sur la composante directe: δ = Xi/Xd\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Tensions harmoniques Conditions normales d’exploitation Pour chaque période d’une semaine, 95 % des valeurs efficaces de chaque tension harmonique moyennées sur 10 minutes ne doivent pas dépasser les valeurs du tableau 1 de la norme. De plus, le taux global de distorsion harmonique de la tension fournie (y compris jusqu’au rang 40) ne doit pas dépasser 8 %.\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation BT Tensions harmoniques\nEN 50160 – Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution Caractéristiques de l’alimentation MT Fréquence Fréquence nominale 50 Hz Valeur moyenne sur 10 secondes : - Réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté : - 50 Hz ± 1 % (49.5 – 50.5) pendant 99.5 % d’une année - 50 Hz + 4 % / - 6 %(47 – 52) pendant 100 % du temps - Réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté (îles) : - 50 Hz ± 2 % (49 – 51) pendant 95 % d’une semaine - 50 Hz ± 15 % (42.5 – 57.5) pendant 100 % du temps …\nQUELS PARAMETRES ALLONS NOUS MESURER POUR QUANTIFIER ET QUALIFIER CES « GRANDEURS » ?\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 84\nLes appareils numériques dits R.M.S réalisent la mesure efficace d’un signal ALTERNATIF quelque soit sa forme, sinusoïdal ou déformé.\nAppareil RMS Même mesure : I = 16 A\nI R . M . S . = I ² fondamenta l + Ih3 + Ih5 + Ih7 +...\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 85\n5. Power Quality - Mesures Facteur de Crête\nDans le cas d’une charge linéaire\nCharge linéaire : 2 soit 1,414 Matériel informatique : 2 à 3 Variateur de vitesse : environ 2\nAbsence d'harmonique Présence d'harmoniques Présence d'harmoniques\nRapport de la valeur efficace de l’ensemble des courants harmoniques du signal sur la valeur efficace du même signal à la fréquence fondamentale\nRapport de la valeur efficace de l’ensemble des courants harmoniques du signal sur la valeur efficace du signal\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 87\nDétermination de la valeur efficace du rang d’harmonique considéré ainsi que de son pourcentage par rapport à la fondamentale.\nAn τn = A1\nA3 9 τn = = = 75% A1 12\nExemple pour l’harmonique 3 :\n5. Power Quality - Mesures Appareils de mesure Pince de puissance Wattmètre Pince wattmétrique\n5. Power Quality - Mesures Appareils de mesure L’analyseur de puissance et d’harmoniques\nHarmoniques Les tensions harmoniques peuvent être évaluées : - individuellement, d’après leur amplitude relative (uh) par rapport à la tension fondamentale U1, où h représente le rang de l’harmonique, - globalement, c’est-à-dire d’après la valeur du taux global de distorsion harmonique THD.\n5. Power Quality - Mesures Appareils de mesure Flickermètre\nMesures selon la norme CEI 61000-4-15 (précédemment CEI 868) L’appareil de mesure de référence est défini dans la norme, ainsi que la méthode de calibration.\nC.A 6525 MX 2040 : Pince de puissances Triphasé équilibré C 37\nentre conducteurs actifs (installation hors tension et récepteurs débranchés)\nF05 : Pince Multimètre\nMesure de la qualité du réseau "harmoniques, puissance T4FNE, énergies, transitoires, FFT, Fresnel, variations de tension,..."\nQualistar - Exemples d'écrans\npour mesurer chaque mise à la terre\n6. Power Quality – Etude de cas A. Harmoniques – Neutre- Section des conducteurs\nUn des effets les plus importants dans la présence de courants harmoniques est l’accroissement de la valeur des courants efficaces qui vont circuler sur l’alimentation triphasée. Harmoniques 3 en phase Somme non nulle Somme dans neutre : 3 x Iphase Echauffement Destruction Adapter la section du neutre (idem pour les multiples de 3)\n6. Power Quality – Etude de cas A. Harmoniques – Neutre- Section des conducteurs Exemple numérique Taux de distorsion I1 225A I3 183A 81.3 % I5 152A 67.6 % I7 118A 52.4 % Iphase = 348A (1,55 x I1) (somme quadratique des harmoniques) Ineutre = 3 x 183A = 549A (soit 2,44 x I1) Phases : 225A > 70mm² avec Harmoniques Phases : 150mm² (385A) Neutre > 35mm² avec Harmoniques Neutre : 300mm² (615A)\nCopyright © 2008 Véronique Beauvois, ULg 96\n16860218 Utilisation de La Compensation Serie Avancee Dans Les Reseaux Electriques\nMore From Abdellatif Akherraz


Retrait des enfants de la rue : les familles bénéficieront désormais d’une bourse familiale\nLe retrait des enfants de la rue se poursuit sans fanfares, ni trompettes. C’est ce qu’a soutenu Niokhobaye Diouf, le directeur de la Protection des droits de l’enfance qui se prononçait sur la question en marge de la Revue sur la vulnérabilité de la protection de l’enfant. Selon lui, les familles de ces enfants vont avoir droit à des bourses familiales.\n«C’est un travail qui ne va pas se faire en un jour. Depuis la mesure prise par le chef de l’Etat le 22 juin, nous sommes descendus sans cesse sur le terrain pour procéder à des opérations d’identification, de retrait, de prise en charge, mais aussi de retour des enfants », a indiqué Niokhobaye Diouf.\nLe travail de ses services a apparemment payé puisque, informe M. Diouf, «aujourd’hui, nous en sommes à 57 sorties. Ce qui veut dire que tous les mois, nous faisons 13 à 15 sorties depuis 5 mois, et nous avons procédé à 3 retours d’enfants dans la sous-région ».\nSelon lui, «plus de 300 enfants ont déjà été retournés. Sur 1186 enfants, les 700 ont été retournés à l’intérieur du pays, le reste en Guinée Bissau, au Mali, et en République de Guinée ».\nMais, ces retraits ne concernent pas seulement Dakar, a informé le directeur de la Protection des droits de l’enfance. Avant de faire savoir que les maîtres coraniques ont bénéficié d’accompagnement de l’Etat, et que les familles concernées auront droit, grâce à la décision du chef de l’Etat, à une bourse familiale.\nCe projet va se chiffrer à 2 milliards FCFA pour la région de Dakar, contre 14 milliards FCFA pour le reste du pays\nMercredi 14 Décembre 2016 - 17:47


Reportage sur Louxor du journal Al ahram - Fevrier 2008.\nL’antique Thèbes fait peau neuve.\nC’est du moins la volonté des responsables qui veulent en faire un musée à ciel ouvert. L’habitant, lui, se considère comme un laissé-pour-compte. Reportage.\nUne fois arrivés à la ville qui préserve les richesses d’une gloire passée, les regards des visiteurs se portent immédiatement sur les splendeurs de l’histoire de l’Egypte, comme le temple de Louqsor et la mosquée d’Abou-Haggag. Que l’on débarque par train ou par avion, les changements qu’a subis la ville sont surprenants. Certains travaux ont été achevés, d’autres sont en cours. Un grand projet de développement dans le cadre d’un plan entamé vers la fin de 2004 va être réalisé en plusieurs étapes jusqu’en 2030. Arrivé par train, on voit la gare qui offre un nouveau look, embellie par des allées de marbre, des murs ornés de fresques de style pharaonique, de grands écrans (LCD), des surfaces de vente et de nombreux guichets. Des changements alliant civilisation ancienne et modernité. A la sortie de la gare, un paysage verdoyant accueille le visiteur avec des rues plus larges. Beaucoup de cafétérias et une bonne vue d’ensemble qui va jusqu’au temple de Louqsor et la place Abou-Haggag. Et l’on peut même apercevoir au loin les deux rives, d’un côté le temple de Louqsor et de l’autre celui de Hatchepsout. A la place du jardin public et des constructions anarchiques qui entouraient le temple de Louqsor et la mosquée d’Abou-Haggag, l’on a installé des bancs, construit un théâtre et planté des arbres. Les itinéraires des microbus ont changé et même leurs stations ont été déplacées. Non loin et dans la même rue, le souk populaire du quartier a lui aussi changé d’allure avec son portail au style pharaonique. Ce marché, où se bousculaient calèches et voitures défiant les propriétaires de bazars et vendeurs de légumes et de fruits, s’est transformé en un endroit réservé aux piétons. Aujourd’hui, le visiteur peut flâner à son aise tout le long d’une rue bordée de part et d’autre de bazars.\nSurprenant, mais beau, ce changement est une excitation à retrouver les traces d’un passé glorieux, surtout avec l’allée des sphinx à tête de bélier qui lie le temple de Louqsor à celui de Karnak et traverse la ville sur une distance de 2,7 km. Une allée qui rappelle le voyage d’Amon durant la fête d’Opet et dont les échos joyeux semblent parvenir du fond des âges. Une allée toujours envahie par des constructions sauvages, mais appelées à être rasées entièrement dans le cadre du développement de la ville.\nUn plan qui a sans doute fait des victimes. Des citoyens qui vivent autour et au-dessus des sites pharaoniques et qui ont aussi le droit de vivre. En fait, pour changer le visage de cette ville touristique, des quartiers entiers d’habitations doivent être rasés, afin de laisser apparaître des sites portant l’histoire de la civilisation égyptienne et laissant place à des allées en marbre, des places immenses, des souks et des cafétérias destinés aux touristes. Un changement qui pourrait plaire aux étrangers qui viennent découvrir les monuments pharaoniques dans la plus célèbre des anciennes capitales de l’Egypte, mais qui déplaît à la plupart des habitants de Louqsor dont beaucoup vivent dans des conditions déplorables.\nDes travaux de réaménagement, des rues pavées et des constructions modernes ont été réalisés non loin de la cour des temples de Louqsor et de Karnak. Malheureusement, la scène est différente dans la rue Mahmoud Mourad ou Ezbet al-safih. Une cinquantaine de familles vivent terrées comme des bêtes dans des pièces exiguës, sombres, aux murs délabrés et suintant d’humidité même si quelques façades sont ornées de motifs à caractère pharaonique.\nDes familles qui vivent au jour le jour et dont la plupart des hommes sont au chômage. Ils expliquent que leur vie a été bouleversée après le transfert de la station de microbus qui se trouve sur la route d’Al-Karnak, à 14 km de l’aéroport. « Cette station nous servait de gagne-pain. Nous vendions des boissons, des repas ou des sandwiches pour les passagers. Aujourd’hui, même si nous allons travailler dans la nouvelle station, il faut verser 700 L.E. par mois pour louer un endroit. Qui de nous est-il en possession d’une telle somme ? Nous vivons avec les moyens de bord et chacun possède une famille composée au minimum de 6 membres », explique Farag Ramadan, homme âgé qui s’est trouvé avec son fils au chômage. Des cas similaires de souffrance, de Sarhane, Achraf ou de Bannoura lequel vit dans la rue avec ses trois filles après qu’un incendie eut détruit l’unique pièce où il vivait. Une question s’impose : les habitants profitent-ils de cette promotion du tourisme si apparente dans la ville ? Une prospérité dont les chiffres font preuve lors de la saison touristique. Entre 13 000 et 14 000 visiteurs par jour. Et si le plan de développement a contribué à augmenter le nombre de touristes à Thèbes, le modeste citoyen ne semble pas avoir gagné grand-chose, surtout avec des prix qui ne cessent de flamber dans cette ville touristique. « Le revenu du tourisme revient à une certaine catégorie de gens ; quant à nous, nous vivons dans des conditions de vie plus qu’inhumaines, et dans un an, ce sera la famine », s’indigne Adli Sidhom, fonctionnaire à la retraite. Il cite l’exemple du kilo de fèves qui se vend aujourd’hui à 6 L.E., des lentilles qui coûtent 7 L.E. et de la bouteille d’huile qui a atteint les 8 L.E., sans compter la crise du pain due à la hausse du prix de la farine. Que peut faire un ouvrier qui gagne entre 10 et 20 L.E. par jour ? Entouré d’un nombre de journaliers dans le chômage et qui veulent profiter de l’occasion pour exprimer leur vie malheureuse.\nIls expliquent que même si beaucoup de travaux de construction ont lieu à Louqsor, ils restent les bras croisés, sans travail. « Ces travaux sont exécutés par des sociétés d’infrastructures qui ont déjà leurs propres ouvriers. Ils ne nous offrent pas de travailler », explique l’un d’eux.\nUn chômage qui a poussé Abdallah, comme beaucoup d’autres jeunes natifs de la ville, à aller travailler à Hurghada. Lui, qui est en vacances dans sa ville natale, explique qu’il n’a pas trouvé de boulot à Louqsor, puisque la plupart des métiers de tourisme sont exercés par des Cairotes ou des jeunes habitants hors de cette ville. Une réalité assurée par Samir Farag, chef du Haut Conseil de la ville qui l’argumente par le manque des qualifications des jeunes de Louqsor dans le domaine du tourisme. Cependant, il explique que dans son plan de développement qui comprend aussi le côté social, économique et culturel, le citoyen est une priorité. « Nous avons commencé à donner des cours de formation en tourisme pour les jeunes de Louqsor, surtout ceux qui n’ont pas fait d’études dans ce domaine. Autrefois, les hôtels et grandes sociétés préféraient faire travailler des jeunes Cairotes, plus qualifiés, mais aujourd’hui, j’ai promulgué un décret qui stipule que chaque nouveau hôtel doit recruter 80 % de son staff de la région de Louqsor », explique Farag qui demande cependant aux citoyens d’améliorer leurs compétences et leurs moyens. « Comment un chauffeur de taxi pourrait-il convaincre un touriste de l’accompagner si sa voiture est dans un état lamentable ? Il faut que les gens changent de manière de vie et soient plus flexibles face à ce développement de la ville », ajoute-t-il.\nSamir Farag pense que les habitants de Louqsor profitent de ce plan de réaménagement. Eux vivaient dans des maisons délabrées, sans les services les plus élémentaires, au milieu des tombes et des égouts, ce qui risque de provoquer des dégâts aux sites touristiques. Les déplacer vers d’autres lieux de vie plus humains, à l’exemple des habitants de Gourna à la rive ouest, leur permettra de vivre dans des conditions de vie meilleures. Ceci dit, la réinstallation des habitants de Gourna n’a pas manqué d’avoir des aspects négatifs même aux yeux des étrangers.\nPour les citoyens, être déplacé de son lieu de vie ou de son commerce n’est pas une affaire facile, surtout quand les sommes offertes comme indemnités ne sont pas suffisantes dans une ville où le prix de l’immobilier ne cesse de flamber.\nBeau mais ne nous concerne pas.\nMohamad Abdo, herboriste qui a dû céder son magasin pour permettre l’expansion du plan de développement, réplique qu’il avait déjà forgé sa réputation et rien ne pourra le compenser pour cette perte." Que peut-on faire aujourd’hui avec 40 000 ou 50 000 L.E. d’indemnités dans une ville où le prix du m2 dépasse les 700 L.E. Le plus petit magasin coûte 100 000 L.E. J’ai une famille à ma charge composée de 18 membres et 7 personnes qui travaillent pour moi. Eux aussi subviennent aux besoins de leurs familles. Que dois-je faire ? », s’interroge-t-il tout en cédant la parole à son voisin, Chaabane, un autre jeune herboriste.\nBien que ce dernier soit satisfait de tous ces changements qui embellissent la ville et attirent plus de touristes, il est indigné, car il ne se sent pas concerné par cette prospérité. « Le touriste aujourd’hui est bien cerné et orienté par le personnel de l’agence touristique qui l’a ramené. Son voyage est bien organisé et c’est son guide qui le conseille où se rendre et où acheter ses souvenirs. Parfois, ce sont les guides qui dictent le prix avec lequel les touristes doivent acheter dans les magasins. Des complicités bien calculées. Alors, nous avons de moins en moins de clients étrangers et évidemment aucun bénéfice », explique Chaabane qui n’est pas le seul à se plaindre. Une promenade dans cette ville prestigieuse fait parade de nouveaux édifices au style architectural exceptionnel à l’exemple du centre Moubarak pour le patrimoine culturel, le centre de formation artisanale pour les femmes, le centre de préservation pour le patrimoine nubien, le magnifique édifice du conseil de la ville et les services du gouvernement électronique pour faciliter les procédures bureaucratiques aux citoyens et ce, à travers un circuit tout informatisé. Des projets prometteurs, mais du chauffeur de taxi au vendeur du coin, jusqu’aux chômeurs assis dans les cafés, beaucoup se plaignent des conditions de vie qui ne se sont guère améliorées en parallèle. Et une phrase revient toujours à la bouche des citoyens : « Tout cela est beau, mais cela ne nous concerne pas ».\nUn plan de développement a été entamé depuis trois ans avec un budget qui s’élève à un milliard et 200 millions de L.E. et qui va s’étaler jusqu’en 2030 pour transformer cette ville splendide en un musée ouvert et moderne. Cependant, le modeste citoyen supposé faire partie intégrante de ce projet demeure insatisfait, surtout qu’environ 5 % de la population de cette ville jouissent pleinement des revenus du tourisme. Et c’est le cas de toute l’Egypte, comme l’affirme Samir Farag. Cependant, il ajoute que le citoyen n’est nullement exclu dans le cadre de ce plan. On a prévu des centres de formation aux femmes pour la production artisanale, des cours de formation dans le tourisme. Il rétorque qu’il n’est pas facile de tout faire en un seul moment. Qui sait ? Peut-être que les habitants de Thèbes se sont trop pressés et un jour ils se sentiront concernés, eux aussi, par ce développement. Peu importe, c’est le citoyen qui a toujours tort.\nDooa Khalifa - Al Arham Hebdo - Février 2008\n100 visiteurs - 237 pages vues\n909859 visiteurs - 2555117 pages vues


Poseur parquet à Melle (79500)\nDans quel cas contacter un poseur de parquet professionnel à Melle ?\nQuel que soit le type de parquet que vous êtes sur le point de faire poser à Melle, qu’il s’agisse d’un parquet stratifié, massif ou flottant, contacter un expert, est la première chose à faire. En effet, la pose du parquet est un projet, et le professionnel est utile à toutes les étapes. Dès la conception, il peut commencer à exercer son expertise, et ce, jusqu’à la fin des travaux. Pour commencer, il connaît certainement mieux que vous, les différentes qualités qui existent.\nComment trouver un bon installateur de plancher en bois à Melle ?\nEn dehors de la comparaison des devis, contactez vos proches et vos voisins, et demandez-leur s’ils ne connaîtraient pas un bon poseur de plancher en bois à Melle. Peut-être qu’il y en a un excellent dans votre entourage, mais que vous ne saviez pas.\nQuel tarif pour une vitrification de parquet à Melle ?\nPar la vitrification, le poseur applique sur la surface du parquet, des couches d’une substance protectrice et très résistante. Habituellement, c’est un produit incolore. Concernant le tarif pour la vitrification du parquet à Melle, il n’y pas de prix fixe, puisqu’il y a plusieurs choses à prendre en compte. En effet, il faudra tenir compte du type de bois à utiliser pour le parquet car, il y a des parquets massifs qui, plus sensibles que les autres, se révèlent être plus coûteux.\nLe prix de la pose d’un parquet à Melle dépend de plusieurs paramètres, dont il faut tenir compte. Déjà, cela dépend du type de pose, du parquet que vous souhaitiez, de la manière dont votre demeure est configurée, etc., pour pouvoir faire un bon choix, concernant l’artisan qui vous fera la pose. Pour ce faire, n’hésitez pas à demander des devis à plusieurs artisans à la fois.\nInstallateur plancher en bois à Melle\nTarif vitrification parquet à Melle\nEntreprise ponçage sol à Melle\nDevis parquet flottant à Melle


Entreprise traitement humidité Bras, étanchéité, diagnostic\nEntreprise de diagnostic et traitement d’humidité à Bras (83149)\nHumidité Solutions est l’entreprise de diagnostic humidité, traitement d’humidité, étanchéité à Bras (83149). C’est une entreprise spécialisée dans les travaux d’étanchéité et de traitement de l’humidité. Elle apporte effectivement des solutions à tous vos problèmes d’humidité. Elle identifie et traite la cause de l’humidité afin de vous débarrasser de ces problèmes pour toujours. Nous assurons le traitement d’humidité par remontées capillaires, humidité de condensation à Bras (83149). Quelle que soit la source de l’humidité, nous l’identifions et appliquons le traitement approprié. Humidité Solutions a à son actif une équipe de professionnels qualifiés et expérimentés en travaux d’étanchéité et d’humidité. En outre, elle est certifiée Qualibat RGE dans le traitement de l’humidité, garantie des solutions efficaces et meilleurs résultats. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, n’hésitez pas de faire appel à nos services.\nVous recherchez un pexpert, une entreprise de traitement d’humidité à Bras (83149) ? Contactez Humidité Solutions. Les problèmes d’humidité dans les habitations sont récurrents à Bras (83149). Si vous détectez des signes d’humidité dans votre maison Bras (83149), nous vous recommandons vivement de vite contacter Humidité Solutions pour un traitement humidité efficace. Afin de profiter d’un intérieur sain et confortable, le taux d’hygrométrie idéal dans votre maison doit varier entre 45 et 65%. Au-delà de 65%, vous allez faire face aux problèmes d’humidité et serez confronté aux tâches d’humidité sur les murs, moisissures, remontées capillaires, condensation, la détérioration de la peinture, l’apparition des champignons… L’humidité est un véritable danger non seulement pour la pérennité de l’habitation, mais aussi pour la santé de ses occupants. Ce fléau présente plusieurs conséquences désastreuses. Un signe mineur d’humidité peut vite évoluer et se transformer en un problème important.\nSociété des travaux d’étanchéité et de traitement d’humidité à Bras (83149)\nHumidité Solutions est l’entreprise spécialiste des travaux d’étanchéité, traitement des problèmes d’humidité dans les maisons, appartements à Bras (83149). Nos équipes mettent en pratique leurs expériences et savoir-faire, utilisent les techniques innovantes appropriés pour résoudre tous vos problèmes d’humidité. Traitement de l’humidité par capillarité, humidité de condensation à Bras (83149) sont nos activités quotidiennes. Il existe de très nombreuses causes possibles d’une maison humide. Les trois principales sont les remontées capillaires, les infiltrations d’eau et la mauvaise ventilation. En outre, on a les causes accidentelles. Notamment les dégâts des eaux émanant d’un problème de canalisation et les inondations. Les dégâts causés par l’humidité peuvent apparaitre à différents endroits dans votre maison. Notamment les murs intérieurs et les façades, plafonds, salle de bains, caves, sous-sol… Pour un traitement efficace et définitif de l’humidité dans vos habitations à Bras (83149), sollicitez les services des professionnels de Humidité Solutions.\nLes signes d’une maison humide sont multiples. En effet ces symptômes se reconnaissent facilement et vous devez réagir le plus rapidement possible pour stopper le problème. Comme signes annonciateurs, nous avons les tâches sur les murs, sols et plafonds, les irruptions de moisissures et de champignons. On note également des peintures fissurées ou écaillées, le décollement des papiers peints, l’eau qui ruisselle sur les vitres côté intérieur… Au cas où vous constatez l’un de ces phénomènes, il faut vite réagir. Il est très important de traiter ce fléau dès son apparition afin d’éviter des conséquences désastreuses. Nous vous apportons des solutions de traitement anti-humidité efficaces et définitives, adaptées à chaque cas à Bras (83149). Humidité Solutions vous débarrasse définitivement de tous vos problèmes d’humidité.\nDiagnostic humidité, traitement d’humidité dans les murs à Bras (83149)\nHumidité Solutions est le professionnel de traitement d’humidité installé à Bras (83149) depuis plusieurs années. Si vous constatez des signes d’humidité dans votre logement, n’hésitez pas de nous contacter afin de bénéficier d’un traitement efficace. En effet, nous détectons l’origine du problème et le traitons à la source. Nous intervenons aussi bien pour le traitement des remontées capillaires que les infiltrations et les soucis de condensation à Bras (83149). Les murs sont effectivement les parties de l’habitation les plus touchées par l’humidité. Les causes des murs humides sont nombreuses. Une fois ce problème détecté, un traitement doit être appliqué le plus rapidement possible afin d’éviter que le problème ne se propage. Car un problème d’humidité non traité à temps peut provoquer d’importants dommages à votre maison et avoir des répercutions sur votre santé et celle de votre famille.\nProblèmes de remontées capillaires, infiltrations d’eau et d’humidité de condensation à Bras (83149)\nHumidité Solutions assure le traitement d’humidité par remontées capillaires, infiltration d’eau, condensation à Bras (83149). Les problèmes d’humidité sont un fléau qui représente un grand danger pour une habitation et ses occupants. Lorsqu’on fait allusions aux problèmes d’humidité, on évoque d’habitude l’humidité par remontées capillaires. Aussi appelée humidité ascensionnelle, ce type d’humidité provient de l’humidité du sol. En effet, les remontées capillaires sont causées dans les murs par l’infiltration par capillarité de l’eau se trouvant dans le sol. Ce type d’humidité se manifeste toujours à la base du mur. Si vous faites face à ce problème, plusieurs traitements sont possibles. Les principales solutions efficaces pour traiter le problème à la source sont l’injection et la pose d’une barrière étanche. En plus des remontées capillaires, les autres sources courantes de l’humidité dans les foyers à Bras (83149) sont les infiltrations d’eau et la condensation.\nL’infiltration d’eau fait partie des principales sources d’humidité à l’intérieur d’une maison. Elle peut avoir plusieurs causes possibles. Notamment les problèmes d’étanchéité, les fissures dans les murs, les fuites de vos canalisations, la porosité accrue des matériaux de construction, vieillissement accéléré des joints de la maison… Peu importe la source de l’infiltration, il faut réagir le plus vite possible afin d’enrayer ce problème et surtout, d’en éviter ses conséquences. Pour savoir si votre maison souffre de ce type de problème, plusieurs signes peuvent vous alerter. Notamment les traces de moisissures, le ruissellement de l’eau le long des murs, plafond humide à certains endroits, la peinture des murs qui s’écaillent, pourrissement des boiseries… Nos professionnels maitrisent toutes les solutions efficaces pour vous débarrasser des problèmes d’infiltrations d’eau à Bras (83149). Nous vous proposons également les meilleures solutions pour vos problèmes de condensation.\nPour bénéficier d’un travail qualitatif garanti par des experts anti-humidité à Bras (83149), confiez votre problème à Humidité Solutions. Nous assurons le traitement de toutes les causes possibles d’humidité dans une habitation. En fonction des résultats du diagnostic réalisé par nos experts, nous utilisons le traitement approprié pour traiter le problème à la source. Maisons anciennes et nouvelles, elles peuvent toutes être confrontées aux problèmes d’humidité. Afin remédier aux différents problèmes d’humidité, plusieurs solutions sont disponibles. Déterminer le traitement optimal à vos problèmes d’humidité reste une affaire de spécialiste en la matière. Comme solutions pour traiter un mur humide à Bras (83149), on a : les traitements de surface (enduits anti humidité ou hydrofuge de surface), assèchement des murs, étanchéité des fondations, cuvelage du sous-sol, drainage, installation ventilation mécanique…\nAfin d’attaquer la réelle cause de votre problème d’humidité et y remédier effacement, il est primordial de procéder à un diagnostic humidité au préalable. Cependant le prix du traitement de l’humidité dans une habitation varie en fonction de plusieurs paramètres. Notamment la cause de l’humidité, le type de traitement, la surface à traiter, les types des matériaux sur lesquels l’intervention se fera. Ainsi donner une estimation précise sur le coût de traitement d’humidité sans connaitre en détails toutes ces précisions est impossible. Toutefois, nous présentons des coûts défiant toute concurrence et accessibles à tous les budgets. Remplissez notre formulaire pour toute demande de devis diagnostic humidité, traitement humidité Bras (83149) et environs. Notre équipe étudie votre demande, vous contacte le plus rapidement possible pour qu’une descente chez vous soit programmée en fonction de votre disponibilité.\nPrevious Post is ‹ Entreprise de diagnostic et traitement d’humidité à Colombier-Saugnieu (69124)\nNext Post is Entreprise de diagnostic et traitement d’humidité à Bagard (30140) ›\nDiagnostic et traitement de l’humidité à Eyrans (33390) par des experts\nDiagnostic et traitement de l’humidité à Formigueres (66210) par des experts\nDiagnostic et traitement de l’humidité à Rodez (12000) par des experts\nDiagnostic et traitement d’humidité à Miribel-Les-Echelles (38380) : remontées capillaires, infiltrations, condensation\nDiagnostic et traitement de l’humidité à La Houssoye (60390) par des experts\nEntreprise de diagnostic et traitement d’humidité à La Roquebrussanne (83136)


KIORITZ manuels, notices & modes d'emploi PDF\nManuels électroniques PDF disponibles à télécharger pour "KIORITZ"\nKIORITZ - DM-9 (Mode d'emploi en Anglais)\nManuel utilisateur KIORITZ DM-9 - Cette notice d'utilisation originale (ou mode d'emploi ou manuel utilisateur) contient toutes les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil. La notice décrit les différentes fonctions ainsi que les principales causes de dysfontionnement. Bien utiliser l'appareil permet de préserver la garantie légale constructeur.\nKIORITZ - DM-9 (Manuel Pièces détachées & Vues éclatées en Anglais)\nVues explosées et catalogue des pièces détachées KIORITZ DM-9 - Ce manuel des pièces détachées contient les vues éclatées de l'appareil et la liste des pièces. Ce manuel est particulièrement utile pour démonter et remonter l'appareil ou pour changer une pièce défectueuse. Des pièces de rechange peuvent être commandées en ligne sur Internet.\nAutres recherches récentes de manuels et notices KIORITZ : KIORITZ KIORITZ TRONCONNEUSE 400 EVL ECHO KIORITZ KIORITZ SRM 302 KIORITZ AP303 SERVICE KURZ KIORITZ DM-9 KIORITZ DM 40 KIORITZ CORP REF KIORITZ DM-9 KIORITZ PUMP AP 303 KIORITZ ECHO 280 EVL CHAINSAW SERVICE MA KIORITZ HC200AE PICES KIORITZ PUMP AP KIORITZ ECHO KIORITZ ES 2400 SHRED


Montalègre : Petite ville où l'on peut dormir sur le parking du château. Point d'eau. Elle se trouve 8 km au nord d'un grand lac auquel on peut aborder par les petites routes qui le longent au sud. Cadre très sauvage.\nBraga : beaucoup de circulation en fin de journée.\nA partir de ce point, parcours le long de la côte, du nord vers le sud.\nEsposende : cité balnéaire très calme au mois de juillet. Parking près du phare avec point d'eau. Nuit bruyante à cause de la corne de brume toute la nuit.\nAguçadoura : parking à proximité de la plage.\nPorto : Un dimanche, pas de difficulté pour se garer sur le parking de la cathédrale en plein centre ville. Point d'eau.\nEspinho : parking au sud de la ville, il faut passer de l'autre côté de la voie ferrée. Douche et eau sur la plage. Énorme marché en ville le lundi.\nOvar puis Bico : petit port très calme et pas du tout touristique.\nAveiro : aller voir la gare et ses azulejos.\nCosta Nova : Nuit possible en bord de plage.\nA partir de ce point, incursion vers l'intérieur du pays.\nViseu : très bonne route pour atteindre cette ville par la E 80. Je vous conseille le restaurant "Casa dos queijos" (la maison du fromage, je crois) ; il est d'ailleurs conseillé par le guide du routard. Route vers Seia, plus au sud par la N 231 et montée dans la Serra da Estrela.\nLe mont Torré : nuit au sommet ; 1993 m, parmi les moutons et leurs bergers. Beaucoup de produits (jambons, fromages, peaux en vente dans la boutique au sommet.\nRetour sur Coimbra par Covilha, Tortosendo, Teixeira, Galizes. (route assez pénible). Il est possible de passer la nuit sur un parking en bas de la ville à droite, près du pont principal sur le rio Mondego. Eau à gauche, dans le parc.\nAu nord de Coimbra, Luso (eau célèbre dans le pays), plein d'eau dans une rue couverte d'arbres derrière un hôtel cossu.\nTout près de Luso, le parc de Buçaco : possibilité d'y passer la nuit pour 30 F en 1996.\nRetour sur la côte au niveau de Coimbra.\nPraia de Mira : peu de parking mais c'est ou c'était un des derniers lieux où la pêche avec les bœufs se pratique. Très mauvaises routes pavées dans ce secteur.\nPraia da Tocha : pas de parking possible à priori.\nPraia de Quiaios : grande plage avec parking au nord du village. Point d'eau. Moustiques.\nPédrógão : Beau parking et très belle plage. Ne pas se placer trop près du rond point qui peut servir de piste automobile.\nFiguera da Foz ; Leiris ; Fatima (grands parkings et point d'eau); Tomar (nuit en hauteur, sur le parking du monastère; wc mais pas d'eau).\nFatima ; Batalha (un monastère à visiter) Martingança (plein d'eau dans les wc publics) et Nazaré. (beaucoup de parking vers le nouveau port vers le sud). Le restaurant "à Tasquinha" indiqué dans le routard est vraiment super ; arriver de bonne heure ou tard pour ne pas attendre.\nAlcobaça : le parking près du monastère est bien plein et les wc publics sont gardés.\nSão Martinho do Porto : plage au sud du village ; planche à voile.\nObidos : parking à la sortie sud de la ville.\nParking de nuit à Peniche, près des plages avant l'entrée de la ville. Il est possible aussi de stationner à la sortie de la ville, au début de la route de corniche (route à droite après le lavoir et le château d'eau. Lavoir fort pratique.\nÉviter le parking en contrebas de la route après Ribamar : bar avec musique très tard dans la nuit ; beaucoup de monde.\nEriceira : parking à l'entrée nord de la ville.\nGuincho : la Mecque de la planche à voile.\nCabo da Roca : le point le plus à l'ouest du continent. Endroit sauvage parfait pour passer la nuit.\nLisbonne : stationner près de la tour de Belém ou sur un parking 300 m à l'est.\nAu sud de Lisbonne, Fonte da Telha : plage très occupée dans la journée le week-end mais calme le soir dans un décor de western.\nSesimbra : l'accès au port est très étroit, il faut rouler sur le trottoir par endroits, la foule envahit la route de bord de mer le soir, difficultés pour en repartir le lendemain, les voitures sont garées des deux côtés. En bref, cela m'étonnerait que j'y retourne un jour.\nPraia de St André : aire près de la plage, une fontaine sur la route.\nVila Nova de Milfontes : plages accessibles au sud, de l'autre côté de l'estuaire.\nPlus au sud, parking à la "praia do Castelejo" avec possibilité d'y passer la nuit.\nÀ Sagres, il y a du stationnement aux alentours de la "praia do Martinhal". Ne pas céder trop vite aux injonctions de la police qui vous dit de quitter les lieux.\nVers l'est : l'Algarve.\nTalma, Burgau, Luz : dans les trois cas, parking impossible pour 2 camping-cars.\nLagos : parking facile et calme sur le port de pêche.\nPortimao puis Cabo Carvoeiro : parking pas immense à proximité de la plage. Beaucoup de monde le matin.\nAlbufeira puis Quarteira : une très longue plage très fréquentée, stationnement à la sortie dans les dunes mais faites très attention à ne pas vous ensabler.\nFaro : Parking en ville près de la vieille ville. L'accès à la praia de faro n'était pas autorisé aux camping-cars en fin de matinée lors de mon passage.\nPlus à l'est, l'accès aux plages sur les bancs de sable se fait en barques à partir des villages de la côte.\nPassage de la frontière vers l'Espagne à Vila Real de St Antonio.\nVoici un extrait d'un courrier reçu en juin 1999 par Pierre et Nanda Dumas :\n"Nanda étant Portugaise, nous allons maintenant essayer de compléter votre travail sur le Portugal (entre nous merci pour vos exposés sur les pays, ils sont super, nous avons un copain qui fait la Grèce et l'Italie en camping-car cet été, ça va lui être très utile). Plutôt que de passer la frontière à Braga essayer de rentrer au Portugal par MIRANDA DO DORO à l'extrème Nord-Est et prendre la direction de PORTO. Là vous serez sur la "route en saucisses" jusqu'à MACEDO DE COVALLERO. Des panoramas incomparables vont s'offrir à vous à condition de ne pas être pressé. Champs d'oliviers en terrasses, village typique... A MACEDO filez sur PORTO par la voie rapide jusqu'à MIRANDELLA (halte obligatoire au bord du fleuve, magnifique....) et là vous rejoignez BRAGA où il ne faut surtout pas rater l'église de BON JÉSUS , son funiculaire et son mode de fonctionnement si original (je vous laisse découvrir, mais ça vaut le détour) et la Cathédrale de SAMEIRO située à, à peine 2 kms de là. Préférez pour la nuit le parking de la Cathédrale à celui de l'église étant le lieu de rendez vous des amoureux du coin et donc un peu bruyant....\nLors de votre passage à PORTO et plus particulièrement à ESPINHO, sachez qu'il y a deux parkings ou nous pouvons dormir. Tous deux en front de mer mais de chaque côté de la commune. Le premier situé comme vous le dites en bord de mer du côté sud de la ville, le second se situant plus au nord, en bas d'un grand pont donnant sur le front de mer. Petite particularité de cette commune ses rues n'ont pas de noms mais à la mode Américaine des numéros."


Astroclick :: Voir le sujet - La galaxie géante Messier 87 finalement mesurée\nLa galaxie géante Messier 87 finalement mesurée\nAstroclick Index du Forum » Astrophysique » La galaxie géante Messier 87 finalement mesurée\nPosté le: Mer 20 Mai 2009 10:50 pm Sujet du message: La galaxie géante Messier 87 finalement mesurée\nEn utilisant le VLT (Very Large Telescope) de l'ESO, des astronomes ont réussi à mesurer la taille de la galaxie géante Messier 87 et ont été surpris de constater que ses parties externes ont été dépouillées par des effets encore inconnus.\nLa galaxie semble également être sur une trajectoire de collision avec une autre galaxie géante dans cet amas très dynamique.\nLes nouvelles observations indiquent qu'un halo d'étoiles de Messier 87 a été interrompu, avec un diamètre d'environ un million d'années-lumière, sensiblement plus petit que prévu, en dépit d'être environ trois fois plus étendu que l'halo entourant notre Voie lactée .\nAu delà de cette zone seulement peu d'étoiles intergalactiques sont vues.\nCette image profonde de l'Amas de la Vierge obtenue par Chris Mihos et ses collègues à l'aide du télescope Burrell Schmidt montre la lumière diffuse entre les galaxies appartenant à l'amas. Le nord est en haut, l'est vers la gauche. Les taches noires indiquent où des étoiles lumineuses de premier plan ont été otées de l'image.\nCrédit : Chris Mihos (Case Western Reserve University)/ESO\n« C'est un résultat inattendu, » indique le co-auteur Ortwin Gerhard. « Les modèles numériques prévoient que le halo autour de Messier 87 devrait être plusieurs fois plus grand que ce qu'a révélé nos observations. Clairement, quelque chose doit avoir coupé le halo dès le début. »\nL'équipe a utilisé FLAMES, le spectrographe très efficace au VLT à l'Observatoire de Paranal au Chili, pour faire des mesures ultra-précises d'une foule de nébuleuses planétaires dans les périphéries de Messier 87 et dans l'espace intergalactique dans l'Amas de galaxies de la Vierge, auxquel Messier 87 appartient.\nFLAMES peuvent simultanément prendre des spectres de nombreuses sources, réparties sur un secteur du ciel d'environ la taille de la Lune.\nLe nouveau résultat est tout à fait une réussite.\nLa lumière observée d'une nébuleuse planétaire dans l'Amas de la Vierge est aussi faible que celle d'une ampoule de 30 Watts à une distance d'environ 6 millions de kilomètres (environ 15 fois la distance Terre-Lune).\nEn plus, les nébuleuses planétaires sont légèrement clairsemées à travers l'amas, aussi même le large champ visuel de FLAMES pouvait seulement capturer quelques dizaines de nébuleuses à la fois.\n« C'est un peu comme rechercher une aiguille dans une meule de foin, mais dans l'obscurité », commente Magda Arnaboldi, membre de l'équipe. « Le spectrographe FLAMES sur le VLT était le meilleur instrument pour ce travail ».\nÀ une distance d'approximativement 50 millions d'années-lumière, l'Amas de la Vierge est l'amas de galaxies le plus proche.\nIl est situé dans la constellation de la Vierge (Virgo) et est un amas relativement jeune et clairsemé.\nL'amas contient des centaines de galaxies, y compris des galaxies elliptiques géantes et massives, tout comme des spirales plus simples comme notre propre Voie lactée.\nLes astronomes ont proposé plusieurs explications pour la « coupure » découverte de Messier 87, telle que l'effondrement de la matière foncée tout près dans l'amas de galaxies.\nCe pourrait également être qu'une autre galaxie dans l'amas, Messier 84, est venue beaucoup plus près de Messier 87 dans le passé et l'a nettement perturbée il y a environ un milliard d'années.\n« À ce stade, nous ne pouvons confirmer aucun de ces scénarios, » dit Arnaboldi.\n« Nous aurons besoin d'observations de beaucoup plus de nébuleuses planétaires autour de Messier 87 ».\nUne chose dont les astronomes sont sûrs, cependant, est que Messier 87 et sa voisine Messier 86 tombent l'une vers l'autre.\n« Nous pouvons les observer dans la phase juste avant le premier passage proche », note Gerhard.\n« L'Amas de la Vierge est toujours un endroit très dynamique et beaucoup de choses continueront à modeler ses galaxies au cours des milliards d'années à venir. »\nCette recherche est présentée dans un papier à paraître dans Astronomy and Astrophysics : « The Edge of the M87 Halo and the Kinematics of the Diffuse Light in the Virgo Cluster Core,» par Michelle Doherty et al.\nL'équipe est composée de Michelle Doherty et Magda Arnaboldi (ESO), Payel Das et Ortwin Gerhard (Max-Planck-Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany), J. Alfonso L. Aguerri (IAC, Tenerife, Spain), Robin Ciardullo (Pennsylvania State University, USA), John J. Feldmeier (Youngstown State University, USA), Kenneth C. Freeman (Mount Stromlo Observatory, Australia), George H. Jacoby (WIYN Observatory, Tucson, AZ, USA), et Giuseppe Murante (INAF, Osservatorio Astronomico di Pino Torinese, Italy).\nBien que la valeur standard pour le diamètre de la Voie lactée soit d'environ 100.000 années-lumière, on pense que son halo stellaire s'étend presque deux fois aussi loin.


Il est généralement ardu de dénicher un technicien plombier compétent de debouchage canalisation à Dorengt pour réaliser un devis debouchage canalisation Dorengt.\nUne canalisation bouchée Dorengt crée de nombreux désagréments : un échappement d’odeur nauséabonde, la lenteur d’écoulement des eaux usées, et bien plus encore.\nLa meilleure qualité de Debouchage canalisation à Dorengt 02450\nNotre entreprise de dégorgement canalisation Dorengt, ETS Débouchage, propose des prestations de haute qualité dans le domaine de debouchage canalisation Dorengt en mettant à votre disposition tous ses services incluant une intervention en toute rapidité pour la résolution du problème canalisation bouchée ou obstruée.\nLe mélange de vinaigre blanc et le bicarbonate, le furet, les ventouses sont sans doute des anciennes techniques qui permettent de déboucher les canalisations à Dorengt.\nCes techniques ne fonctionnent pas parfois. Face à ce problème il est primordial de faire appel à un spécialiste ayant toutes les compétences pour effectuer le débouchage de vos canalisations Dorengt.\nUn dégorgement canalisation en urgence à Dorengt 02450\nNotre entreprise de curage haut pression, ETS Débouchage est sans aucun doute la meilleure adresse pour dénicher un plombier accessible très vite afin de procéder au débouchage de canalisation à Dorengt.\nNos artisans plombiers debouchage canalisation Dorengt sont sûrs et expérimentés dans ce domaine, ils interviennent immédiatement pour profiter d’un curage de vos canalisations rapidement. Grâce à un outil à très haute pression dédié pour les services de dégorgement et de curage, nous vous assurons toujours un service dans les délais les plus brefs à Dorengt.\nNotre entreprise fait en sorte de satisfaire les besoins de ses clients à Dorengt en débouchant les canalisations dans les règles du métier et les normes de sécurité.\nNous intervenons suite à votre demande en offrant des services garantis en dégorgement canalisation Dorengt 02450.\nContactez votre entreprise professionnelle à Dorengt!\nPour bénéficier de nos services multiples, rapides et de qualité irréprochable, faites confiance à notre entreprise de debouchage canalisation Dorengt constituée d’une équipe de professionnel et n’hésitez pas à faire appel à nos techniciens de curage haut pression chez ETS Débouchage pour trouver la source exacte du bouchon et d’y remédier le plus rapidement possible.\nNos avantages à Dorengt\nDébouchage en urgence Dorengt\nIntervention en debouchage Dorengt rapide et pas cher\nMatériel de qualité, à la pointe de technologie Dorengt\nPlombiers debouchage canalisation Dorengt professionnels\nDes tarifs imbattables Dorengt\nDisponibilité permanente Dorengt…\nDebouchage évier Dorengt\nInspection canalisation par caméras Dorengt\nDebouchage égout Dorengt\nDebouchage canalisation bouchée Dorengt\nVidange citerne eau de pluie Dorengt\nDebouchage WC Dorengt\nDebouchage toilette Dorengt\nDebouchage haute pression des tuyaux Dorengt\nDégraissage bac dégraisseur obstrué Dorengt\nDebouchage salle de bain Dorengt\nDebouchage égout Dorengt 02450\nDebouchage douche Dorengt\nDebouchage baignoire Dorengt\nDebouchage sanitaires Dorengt 02450\nDebouchage chambre de visite Dorengt…\nDebouchage canalisation Dorengt 02450\tNote :\t★★★★★\t5\tbased on 33\treviews


Retrogame blog: SHENMUE par SarKasticK\nSHENMUE par SarKasticK\n(Scrolling.fr) Il y a des jeux vidéo dont, pour toutes sortes de raisons, on se souvient toute son existence, et Shenmue fait indéniablement partie de cette catégorie me concernant. Ce titre aura réussi, durant l'ensemble de la période où j'ai pu le pratiquer, à me faire oublier les basses besognes vitales : Exit les repas consommés à heure fixe : j'en oubliais de manger, terminées les longues nuits réparatrices : la notion de temps n'ayant plus prise dans mon quotidien …\nAventure pour le moins atypique, le jeu bâti en outre sa légende sur le fait qu'il s'agisse rétrospectivement d'une initiative bien solitaire, car mis à part un second opus loin de démériter par rapport à sa genèse, cette « expérimentation » resta sans véritable suite. Et à ceux qui disent que GTA est le seul digne représentant de la liberté d'agir dans un jeu vidéo, ont-ils réellement déjà seulement touché le précieux GD-ROM sur Dreamcast... ? Le récit prend place durant le milieu des années 80 au Japon (à Yokosuka pour être précis). Vous évoluez sous les traits de Ryo Hazuki, jeune homme lycéen en passe de devenir un maitre de Jujitsu confirmé. Un soir pluvieux, Ryo rentre chez lui et assiste, impuissant, au combat mortel entre son père Iwao et un mystérieux individu répondant au nom de « Lan-Di ».\nLa bataille se soldera donc par le cuisant échec de votre père, entrainant son décès, et ayant tout juste le temps de vous adresser quelques mots qui vous aideront dans l'organisation de votre expédition punitive. Shenmue peut dès lors commencer sérieusement. Le joueur se retrouve très rapidement dans la demeure de Ryo, dont il peut parcourir chaque pièce, tout en fouillant chaque recoin, chaque tiroir, tirer chaque porte... On comprend assez vite que la notion de « liberté » revêt ici tout son sens : Notre héros appréhende son environnement comme s’il était « réel », sans les limitations classiques d'un jeu vidéo ordinaire. De ce fait, le joueur se rend compte des possibilités, incroyables, offerte à cette époque par le soft, s'en émerveille, et surtout teste le système pour en trouver les failles.\nLes possibilités en ce sens sont si impressionnantes qu'elle permette à Shenmue de se hisser en haut du classement des « jeux où on peut perdre son temps », à parcourir les dédales (magnifiques) de la ville, à aller dépenser son argent de poche du jour dans la salle d'arcade du coin, ou à faire la collection d'objets estampillés Sega à la tirette de l'épicier. La quête de notre ami passe alors au second plan, et il peut s'adonner à toutes sortes de futilités, en ayant une existence proche d'un garçon de mauvaise vie. C'est d'ailleurs là que peut s'exercer la principale critique des détracteurs du jeu : Dans Shenmue, on peut « s'ennuyer » ferme si on est insensible au monde proposé, et à cette liberté d'action qui peut être déroutante pour beaucoup.\nEn fait, en tant que joueur, c'est le titre qui m'a fait penser qu'il y avait eu une évolution majeure dans le jeu vidéo. Je pouvais dire concrètement que je menais une existence « par procuration » au travers de notre jeune ami tourmenté par la mort de son cher papounet. La notion « d'ennui » est quelque chose qui, à priori, se veut rédhibitoire dans un divertissement de ce genre. Hors Shenmue se veut être une louange permanente à la non-action, comme dans « la vraie vie ».\nLes premières minutes du soft suffisent à savoir si l'on va apprécier le titre à sa juste valeur ou le laisser sur le haut d'une armoire poussiéreuse. Quel est, finalement, l'intérêt de se divertir avec un jeu qui ne se veut guère plus attrayant que notre propre existence ? Peut-être est ce le simple plaisir du « transfert », du grand jeu de chaises musicales entre soi-même et son double vidéo-ludique ? Le joueur n'appréhende plus Shenmue avec les mécanismes habituels du genre, car on connait, d'instinct, les limitations d'un genre de jeux donné. Enfin, j'avais été bouleversé par la direction artistique de l'ensemble, que cela soit au niveau des thèmes musicaux (réalisés conjointement par Yuzo Koshiro, Takeshi Tanagawa et Ryuji Iushi ) qu'à celui du rythme très lent du titre, forçant nécessairement à la contemplation. Personnellement, Shenmue m'a semblé être l'un des seuls jeux qui soit à la hauteur de ses ambitions, ni plus, ni moins. Une ambition qui l'entraina jusqu'à se déchéance, en faisant de cheval de proue de Yu Suzuki un véritable contre-exemple en terme d'investissement / rentabilité. Le joueur que je suis espère, comme tant d'autres, qu'un troisième opus clôturera avec talent l'un des triptyques les plus enivrants qui soit. Surtout que les dernières déclarations sur le sujet laissaient présager qu'il y avait une grande volonté de faire aboutir ce projet... Très attendu au tournant, il va sans dire !\nKusabi22 juillet 2011 à 16:45Jeux parfait pour moi si il n'y avais pas autant de QTE ^^RépondreSupprimerAjouter un commentaireCharger la suite...


Vite, la 6ème République! - MANCA ALTERNATIVA\nVite, la 6ème République!\nPar Manca alternativa dans Avers et revers le 9 Avril 2013 à 09:42\nOn se souvient de la déclaration de Sarkozy au sommet du G20 et qu’il annonçait en 2009 la fin du secret bancaire. « Le temps du secret bancaire est révolu ! » Les USA menaçaient l’UBS de poursuites judiciaires. Effets d’annonce qui se sont soldés par des accords. La France a donc signé un accord de collaboration avec la Suisse qui aurait fourni une liste d’exilés fiscaux. Depuis lors, plus rien ! Il a fallu quatre ans et la ténacité de Médiapart pour confondre Cahuzac promu Ministre du Budget après l’élection de François Hollande. Que nous dit-on sur l’accord franco-suisse ? La France n’a pas fait de demande à la Suisse. Donc, depuis 2009, la France n’a fait aucune démarche auprès de la Suisse afin de poursuivre les fraudeurs, pas plus Sarkozy que Hollande. On nous explique maintenant que les listes de fraudeurs ne pouvaient être utilisées légalement contre eux. Aucun projet de loi n’est venu accompagner l’accord franco-suisse et la France est restée le pays européen le plus laxiste envers les fraudeurs en le comparant à l’Allemagne notamment. On reproche même au Ministre des finances, Pierre Moscovici, d’avoir instrumentalisé son administration pour couvrir son ministre du budget, Jérôme Cahuzac. Il aurait ainsi utilisé l’accord franco-suisse d’entraide administrative pour obtenir une réponse négative sur l’existence du compte incriminé en ne posant pas les bonnes questions à la bonne banque.\nOn nous parle encore d’une liste de fraudeurs qui devrait être publiée et nous attendons toujours. Il est temps de voter une loi pénale impliquant toute la chaîne de la fraude fiscale en créant le délit de « fraude fiscale en bande organisée » et il faudrait prendre des sanctions contre les banques qui organisent l’évasion fiscale comme le retrait de l’agrément bancaire.\nNous espérons que la Justice, dont Hollande et Ayrault clament l’indépendance, fera toute la lumière dans l’affaire Cahuzac sur le montant des fonds qui ont transité par la Suisse et Singapour ainsi que sur leurs origines. On parle de millions d’euros et d’un possible trafic d’influence avec l’industrie pharmaceutique. On évoque un possible financement politique... etc. Attendons la suite!\nSi Jérôme Cahuzac a fourni une fausse attestation fiscale à une banque suisse, il devrait être poursuivi pour cela. Il paraît qu’en Suisse, c’est un crime. En France le faux en écriture publique peut entraîner des peines portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article 441-4 ).\nEn outre, Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre du Budget, devrait très vite être visé au pénal pour avoir menti dans la déclaration de patrimoine renseignée avant son entrée dans le gouvernement. La Commission pour la transparence de la vie politique, qui recense ces déclarations, est tenue par l'article 40 du Code de procédure pénale de transmettre toute connaissance d'un délit au procureur de la République. Jérôme Cahuzac risque d'être interdit de toute fonction publique et encourt une peine de 30.000 d'euros d'amende. Cela suffit pour l’empêcher de reprendre son mandat de député comme il en a montré l’intention.\nL’affaire Cahuzac ne peut s’arrêter à « celle d’un seul homme qui a failli ». Il faut prendre en compte les conditions et les manquements qui permettent à des politiciens menteurs et corrompus d’arriver à des postes ministériels ou à la présidence alors qu’ils présentent toutes les suspicions du conflit d’intérêts ou de l’enrichissement largement au dessus de leurs revenus fiscalisés. Même si l’inéligibilité à vie ne peut être prononcée automatiquement, il est intolérable que des partis politiques permettent et favorisent un retour en politique à des élus condamnés par la justice. L’inéligibilité à vie devrait être de fait et non pas laissée à une décision judiciaire dont on sait qu’elle a pu être dans le passé influencée.\nDes mesures et des sanctions doivent être prises pour moraliser la vie politique et aller dans le sens d’une république exemplaire. Il faut aussi s’attaquer à la moralisation des circuits bancaires et à la transparence des paradis fiscaux qui devraient fournir, sans attendre une enquête judiciaire, les ouvertures de comptes de chaque client à son pays d’origine pour qu’il soit en règle avec l’administration fiscale. La France doit développer une action au sein de l’Europe pour mettre fin à la fraude et non pas en rester à une simple déclaration, comme l’a fait Nicolas Sarkozy en 2009. Il faut d’abord régler le problème en Europe au lieu de faire un effet d’annonce sur une simple intention du G20, un principe qui n’a pas été suivi de son application.\nQuelles sont les mesures annoncées par François Hollande et qui seront à l’ordre du jour du prochain conseil des ministres. Pour l’heure, on sait qu’il a demandé à tous les ministres de publier leurs patrimoines. Il faut savoir que tous les élus sont tenus de faire une déclaration de patrimoine et qu’au Sénat 30% seraient hors la loi en ne l’ayant pas faite. Aucune sanction n’a été demandée jusqu'alors. Ensuite on sait que Jérôme Cahuzac a fait une déclaration fausse par omission de son argent placé en Suisse puis à Singapour. Combien d’élus ont-ils fait de fausses déclarations ? On l’ignore puisque, apparemment, aucune vérification n’est faite. Les biens immobiliers peuvent être sous-évalués ou mis à un autre nom de parent, des comptes cachés... Il existe de nombreuses échappatoires. Donc il faudrait une vérification sérieuse des déclarations et un suivi de l’enrichissement pendant un mandat électoral. Tout enrichissement inexpliqué ne peut être que suspect.\nLa panique a gagné la classe politique. Matignon veut calmer l'opinion, et vite. "Le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres le 24 avril, avant d’être soumis au Parlement selon un calendrier permettant son adoption avant l’été", précise un communiqué. La loi devrait être votée avant l’été.\nCertains élus ont déjà réclamé des efforts, comme le député UMP de Haute-Loire, Laurent Wauquiez, interrogé dans Le Journal du dimanche:"Il faut rendre publiques les déclarations de patrimoine pour les députés, les sénateurs, les parlementaires européens et les membres du gouvernement (...). Tout mensonge doit évidemment entraîner des sanctions pénales et d’inéligibilité". L'élu a lui-même publié sa déclaration de patrimoine.\nLes élus d'Europe Ecologie - Les Verts ont annoncé, eux, leur intention de déposer deux propositions de loi à l'Assemblée nationale, mardi, sur la lutte contre les paradis fiscaux et la moralisation de la vie politique, selon Libération. En 2011, ils avaient déjà réclamé que l'ensemble des parlementaires publient leurs déclarations de patrimoine.\nLa première à publier son patrimoine a été Mme Carlotti Marie-Arlette, la ministre déléguée aux Personnes handicapées et à l'Exclusion. D’autres de gauche et de droite suivent… et même Fillon vient de le faire.\nToutefois la publication des patrimoines a fait déjà l’objet d’attaques par des journalistes toujours prêts à parler d’inquisition là où il n’y a que transparence. Une fois de plus l’émission C. dans l’air d’hier leur a donné la parole. L’un d’eux a dit qu’il faudra montrer un certificat de pauvreté pour être éligible. Un autre a dit que seuls les fonctionnaires pourraient accéder aux hautes fonctions politiques.\nLaissons les représentants de la Droite et de la Gauche caviar à leurs commentaires habituels. La publication des patrimoines est normale. Lorsque l’on a la prétention d’être un homme public et un élu de la république, on ne doit rien avoir à cacher de son patrimoine et de ses revenus. Mais la moralisation ne devrait pas s’arrêter là car il y a des professions qui placent un élu dans une situation de conflit d’intérêt lorsqu’elles sont liées à des lobbies financiers ou industriels. Celle d’avocat d’affaires en est l’exemple le plus répandu.\nHollande ne répondra-t--il qu’au besoin d’une transparence patrimoniale, d’un contrôle de l’enrichissement et d’une prévention du trafic d’influence ? Si c’est le cas, il n’a toujours pas réalisé la situation et les risques à venir si d’autres scandales sont révélés.\nA la crise morale s’ajoutent la crise politique et la crise démocratique. Il ne peut y avoir que deux réponses : la démission du gouvernement et la formation d’un nouveau gouvernement provisoire avant une réforme constitutionnelle. Il n’y a que deux réponses de fond à la crise économique, une réforme du système bancaire et une renégociation du traité budgétaire européen. Hollande, avec sa politique social-libérale va dans le mur. Tous les jours, la droite et le centre lui tombent dessus sans pudeur alors qu’il n’a pas su rassembler la gauche et qu’il continue la politique de Sarkozy. Il s’est entouré des amis de Strauss-Kahn et de la partie la plus à droite du PS. On peut prévoir qu’il va s’entêter en tablant sur la croissance. Le pédalo s’est enfoncé et le retro- pédalage devient plus pénible. Hollande coulera avec lui et portera l’entière responsabilité de l’échec du Parti socialiste auquel le Front de gauche ne s’est pas associé. Avec la Droite, il portera la responsabilité de la montée du Front National et de l’abstentionnisme. Il portera aussi la responsabilité d’un retour éventuel d’une Droite encore plus arrogante et qui s’empressera de rétablir la république des avocats d’affaires, des dirigeants du CAC 40, des banquiers et du Medef.\nLe Front de gauche est le seul à proposer concrètement des réformes et une Sixième république. Au sein du Parti socialiste, des élus de son aile gauche ont fait savoir qu’ils allaient sortir du silence le 13 avril prochain et demander à Hollande de changer de cap. Nous verrons bien si le capitaine du pédalo va arrêter de pédaler à contre courant de la Gauche, au lieu d’appliquer la politique pour laquelle il a été élu. Il est en train de s'enliser dans la vase de la Cinquième république dans laquelle la droite a l'habitude de ramer.\nTags : Crise, morale, patrimoine, élus, Carlotti, Hollande, Ayrault, Front, national, de Gauche, République\nMANCA ALTERNATIVA - Site blog gratuit sur Eklablog - CGU - CGV - Préférences cookies - Signaler un abus -