une détérioration du bâtiment et des remises en état coûteuses. - PDF\nDownload "une détérioration du bâtiment et des remises en état coûteuses."\n1 Centrales double-flux à récupération d énergie et systèmes périphériques. Une solution complète. La marque des Pros\n2 Le bruit incessant provoque stress et maladies. Avec l installation d une centrale doubleflux, les fenêtres peuvent rester fermées et le silence régner. La qualité de l air dans les espaces clos joue un rôle important sur la santé des occupants. En cause, les polluants chimiques émis par certains matériaux (peintures et vernis, colles des revêtements de sols, CO 2...), les particules de combustion issues notamment du tabac, mais aussi les polluants biologiques (moisissures, bactéries, acariens...) qui se développent à la faveur d une hygrométrie ambiante importante. Une évacuation insuffisante de cette humidité favorise l apparition de moisissures et autres champignons, entraînant une détérioration du bâtiment et des remises en état coûteuses. L utilisation d une centrale double-flux Helios KWL permet de maintenir en permanence, dans l habitation, un air sain et pur. L air pollué par le CO 2, les émanations chimiques, l humidité et les odeurs, est extrait des pièces d eau telles que cuisine, salle de bains, WC, buanderie etc. En traversant l échangeur à plaques, il dépose une partie de sa chaleur avant d être rejeté à l extérieur. L air neuf introduit dans la centrale est filtré puis réchauffé par le contact des plaques dans l échangeur à haute efficacité, avant d être distribué de manière contrôlée dans les pièces à vivre. Les centrales double-flux Helios KWL offrent une solution simple et efficace au problème de la ventilation des logements. De plus, ils répondent aux prescriptions sur les économies d énergie, créent une atmosphère saine et préservent le bâti. Le pollen et les aérosols nocifs, comme les COV ou les gaz d échappement, restent dehors. La qualité de l air intérieur est préservée: oubliés les irritations de la peau, les rhumes des foins et l asthme. Finies les allergies dues aux poussières de la rue et aux pollens. L air intérieur est propre et sain. L air vicié et pollué par l humidité est évacué, les acariens disparaissent......les moisissures et autres champignons aussi. Avec les centrales double-flux Helios, la qualité de l air intérieur est préservée 24 heures sur 24. 2\n3 Economies d énergie et qualité d air 4 Les avantages des systèmes KWL Helios 5 Le fondement d une installation performante 6 KWL easyplan 7 Un programme aux applications multiples 8 Systèmes de ventilation avec récupération d énergie N O U V E A U! Aperçu de la gamme 9 KWL EC 200. Pour surface d habitation < à 120 m² (ou T4). 10 KWL EC 300 Eco et KWL EC 300 Pro. Avec technologie EC. Pour surface d habitation < à 150 m² (ou T7). 12 KWL EC 450 Eco et KWL EC 450 Pro. Avec technologie EC. Pour surface d habitation < à 250 m² 14 KWLC 350 et KWL EC 350. Pour surface d habitation < à 150 m². 16 KWLC 650 et Débit d air max m³/h. 18 KWLC Débit d air max m³/h. 20 Sonduits et accessoires pour l habitat Aperçu de la gamme 22 Echangeur géothermique à eau glycolée SEWT 24 Echangeur d air géothermique LEWT 26 Systèmes de conduits d air Conduits FlexPipe FRS Pose en dalles béton ou cloison sèches 28 Conduits plats FK en acier galvanisé Pour pose sous chape ciment 30 Conduits plats en plastique F Pour montage plafonnier ou mural 32 Conduits isolés IsoPipe pour réseaux d air extérieur et extrait 33 Bouches, grilles, atténuateurs de VMC 34 Conduits, accessoires, clapets antiretours, gaines acoustiques, traversées de toit/ mur, kit de régulation pour batterie eau chaude, filtres 35 3\n4 Economies d énergie et qualité d air. Pour se sentir bien chez soi. En ratifiant le protocole de Kyoto, la France s est engagée à ramener les émissions de gaz carbonique de 2010 au niveau de celles de Le secteur du bâtiment est, parmi les secteurs économiques, le plus gros consommateur en énergie. Il représente plus de 40% des consommations énergétiques nationales et près de 20% des émissions de CO 2. La contrainte de réduction par un facteur 4 des émissions de CO 2 du secteur du bâtiment à 2050, s est traduite par des mesures législatives et règlementaires dont est issu la RT 2000 puis la RT2005. La RT 2005, applicable à partir du 1 septembre 2006, à pour objectif une amélioration de la performance de la construction neuve d au moins 15%, avec une perspective de progrès tous les cinq ans pour atteindre moins 40% en Toutes les solutions retenues pour améliorer la performance des bâtiments tendent vers une augmentation de l isolation et de leur étanchéité. Une ventilation contrôlée des logements associée à une récupération de chaleur sur l air repris permettra de maintenir un climat sain et d obtenir les futurs labels prévus pas la RT Les centrales KWL renouvellent l air en permanence et permettent de réelles économies d énergie par la récupération de la chaleur sur l air extrait. Ils contribuent au bien être des habitants grâce à une atmosphère saine, sans bruit et sans poussières. Un air sain pour la maison et ses habitants Pour le bien-être des habitants et préserver le bâti, une ventilation mécanique contrôlée est indispensable. Les économies d énergie obtenues par l augmentation de l isolation des bâtiments sont réelles, mais grâce au contrôle des flux d air et la récupération de chaleur le bilan énergétique global est sensiblement amélioré. Plus important encore, ces appareils permettent de créer une atmosphère saine et agréable dans les logements modernes sur-isolés et étanches ainsi que dans les appartements pollués des villes. Des études ont montré que les personnes vivant dans des espaces clos et mal ventilés souffrent fréquemment de maux de tête et d allergies diverses. Sachant que nous passons 90% de notre temps dans des lieux fermés, il est indispensable de préserver la qualité de l air que nous respirons. 4\n5 Les avantages des systèmes KWL Helios. Dans le cadre de la directive européenne Performance énergétique des bâtiments de janvier 2003, les centrales KWL permettent la réalisation de bâtiments ayant recours aux énergies renouvelables et de conception bioclimatique. Ces appareils renouvellent l air en permanence et le contrôle des flux d air associé à la récupération de chaleur améliore sensiblement le bilan énergétique global. De plus, ils permettent de créer une atmosphère saine et agréable dans les habitations. L air repris L air pollué par le CO 2, les émanations chimiques, l humidité et les odeurs, est extrait des pièces d eau telles que cuisine, salle de bains, WC, buanderie etc. Les bouches d extraction AE.. permettent un contrôle de débit constant ou variable en fonction des besoins et de leur localisation. En traversant l échangeur à plaques, l air repris dépose une partie de sa chaleur avant d être rejeté à l extérieur par des traversées de toits ou de murs. L air extérieur est amené directement dans l appareil ou passe par un échangeur d air géothermique (LEWT) enterré, ce qui augmente le rendement énergétique. Dans l échangeur, il absorbe la chaleur prélevée sur l air repris puis il est insufflé dans les chambres, salon et salle de séjour par des bouches et des grilles de ventilation. Des grilles de transfert permettent la circulation de l air entre les différents locaux. KWL-Périphérie Helios a sélectionné toute une gamme d accessoires pour permettre de réaliser des installations performantes et économiques. Les nouveaux conduits et accessoires pour l habitat proposés par Helios et les échangeurs géothermiques complètent efficacement les installations de ventilation contrôlée. Page 22+ Air repris: + 21 C Air neuf: +16 C = Air repris = Air extérieur = Air extrait = Air neuf Filtre G 3 Filtre fin F 5, en option F 7 Préfiltre G 3 Ventilateur Préchauffage pour les zones climatiques extrêmes Ventilateur Echangeur à plaques à grande surface d échange et haut rendement Air extérieur: ± - 3 C Air extrait: + 8 C Principe de fonctionnement de l échangeur à plaques KWL. 5\n6 Parfaite compatibilité des systèmes de ventilation. Le fondement d une installation performante. 1 IsoPipe Conduits isolés 1 2 FlexPipe Réseau en pieuvre LEWT Kit complet 3 4 Groupes double flux à récupération de chaleur 6\n7 Peu de pièces. Conception simple. Rapidité d installation. Le programme KWL easyplan permet de déterminer rapidement et sûrement les installations de ventilation double flux, avec intégration de tous les composants Helios ainsi que l élaboration automatique du quantitatif (liste de matériel). Toutes les fonctions du programme sont accessibles, gratuitement et sans engagement même sans enregistrement sur En cas d enregistrement, les projets peuvent être conservés durablement, à nouveau chargés pour être retravaillés. Seul un système de ventilation correctement étudié apporte l économie d énergie recherchée, ainsi qu une réelle sensation de bien être. Après une sélection réussie, le KWL easyplan vous permet d établir le quantitatif tout aussi facilement. 5 Zubehör Accessoires Jamais une sélection ne fut aussi simple: KWL easyplan vous conduit en seulement 6 points à un système de ventilation parfait. 1. Indiquer les données du projet. 2. Choisir le type de pièce dans la liste proposée et saisir les caractéristiques géométriques. 3. Calcul automatique des débits optimisés, selon E DIN Choix du diamètre du conduit FlexPipe. 5. Choix de l emplacement de l appareil, ainsi que la position des prises et rejets d air. 6. Tableau récapitulatif et version imprimable. Transmission des sélections à l interface produit qui permettra l édition d un quantitatif, de façon simple et conviviale. Quantitatif en 6 clics de souris : Avec le logiciel d assistance inclus dans KWL easyplan, il est possible d élaborer un quantitatif rapidement et sans erreur. 1. Choix de l appareil de ventilation. 2. Choix des accessoires. 3. Choix des terminaux de soufflage et reprise appropriés dans la liste proposée. 4. Détermination automatique des collecteurs, et choix des silencieux, conduits et accessoires. 5. Validation des composants IsoPipe proposés et des options, telles que l échangeur géothermique. 6. Dernières modifications et rajouts dans la liste du matériel. Choix du type d édition (avec ou sans prix). Et voilà le travail. 7\n8 Blindtext 1 Blindtext 2 Un programme aux applications multiples. Helios propose une gamme complète de centrales double-flux avec récupération d énergie pouvant répondre à de nombreuses applications. Avec des débits de 250 à 1800 m³/h, les appareils KWL sont intégrés dans des système de ventilation centralisée ou individuelle en immeubles d habitation, maisons individuelles ou dans les locaux tertiaires. Avec préchauffage par batterie électrique ou à eau chaude, en montage vertical, horizontal ou suspendu, la gamme Helios permet de répondre avec certitude à toutes les configurations d installation. Exemple 1: immeuble d habitation Air repris Air neuf Air extrait Air extérieur Chambre enfant 1 Séjour Couloir SdB WC Chambre parents Cuisine Exemple 2: maison individuelle Air repris Air neuf Air extrait Air extérieur Les avantages d une ventilation avec récupération d énergie sont multiples: Sensation de confort et meilleure qualité de l air par un renouvellement permanent. L air vicié est rejeté à l extérieur: le taux de CO 2 est faible, les poussières et les odeurs sont extraites. Maintien d un taux d humidité à une valeur idéale, préservant le bâti et empêchant la formation de condensation sur les murs et les plafonds. La chaleur reste à l intérieur des habitations. La pollution et le bruit restent à l extérieur. L air frais extérieur est filtré, réchauffé puis introduit dans les pièces. Un filtre fin antiallergène F 7 est disponible en option. Réduction sensible du besoin en chaleur, entraînant une économie sur les dépenses en chauffage. Chambre WC SdB Couloir Chambre Chambre Buanderie Cuisine Exemple 3: locaux tertiaires Air repris Air neuf Air extrait Air extérieur Salle de réunion Bureau principal Informatique Bureau 1 Bureau 2 Cuisine WC WC Production Salle à manger Séjour Douche 8\n9 Unité compacte KWL EC 200 Groupe d extraction et d introduction d air centralisé pour les appartements et pavillons jusqu à 120 m 2 (ou T4). Moteurs basés sur la technologie EC (courant continu) et échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium (rendement > à 90%). Le raccordement est facilité par les piquages verticaux et la possibilité de choisir leur agencement à droite ou à gauche. Page 10+ Unité compacte KWL EC et Groupe d extraction et d introduction d air centralisé pour les appartements et maisons individuelles de 150 m 2 à 250 m 2. Moteurs basés sur la technologie EC (courant continu) et échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium (rendement > à 90%). Le raccordement des KWL EC 300 et 450 est facilité par les piquages verticaux et la possibilité de choisir leur agencement à droite ou à gauche. Page 12+ Centrales KWLC 350, 650 et 1200 Groupes de ventilation double-flux universels de 350 à 1200 m³/h. Montage vertical sur chant ou horizontal à plat (sauf KWLC 1200). Les piquages de raccordement aux conduits aérauliques sont horizontaux. Ces appareils sont particulièrement adaptés pour la ventilation contrôlée de maisons individuelles (types KWL.. 350) ou le traitement de l air dans les locaux tertiaires (types KWL et 1200). Page 16+ Centrale double-flux KWLC 1800 Une vraie Power Unit parmi les centrales double-flux avec récupération d énergie Helios. Avec un débit d air de 1800 m³/h, cet équipement est idéal pour la ventilation de locaux tertiaires ou industriels, il est prévu pour être installé dans des locaux secs et protégés des intempéries. Page 20+ 9\n10 Groupe double flux avec récupération d énergie Unité compacte surface d habitation < à 120 m² (ou T4) KWL EC 200 Eco et KWL EC 200 Pro N O U V E A U! KWL EC R Air extrait Air repris Air neuf Air extérieur Dim. en mm évacuation des condensats ø 12 mm KWL EC L Photo: KWL EC 200 Pro R Air extérieur Air neuf Air repris Air extrait Dim. en mm évacuation Evacuation des des condensats ø ø mm mm Groupe d extraction et d introduction d air centralisé avec récupération d énergie pour appartements et maisons individuelles. Echangeur de chaleur à contre courant en aluminium, rendement > 90%. Moteurs basés sur la nouvelle technologie EC. Caractéristiques communes Caisson Panneaux double-peau en tôle acier galvanisé, peinture époxy blanc, avec isolation périphérique thermique et phonique de 12 mm. Nettoyage et entretien aisés. Le panneau frontal démontable facilite l accès aux éléments internes. Echangeur à plaques A contre courant, grande surface d échange, (env.12 m²) pour un rendement exceptionnel. Construction robuste en aluminium. Démontage et nettoyage particulièrement aisés. Ventilation L introduction et l extraction de l air sont assurées par deux ventilateurs centrifuges à faible consommation et de technologie EC. Ils sont sans entretien et facilement démontables pour un nettoyage éventuel. Raccordements Quatre piquages DN 125 placés sur la face supérieure pour l air extérieur, extrait, neuf et repris. Evacuation des condensats Sortie en partie basse. Siphon fourni de série. A raccorder sur site au réseau des EP/EU. KWL EC 200 Eco Le meilleur compromis entre équipements et budget. Filtres à air Filtre G 4 sur l air extérieur (filtre fin antiallergène classe F 7 disponible en option). L échangeur de chaleur est protégé, coté air repris, par un filtre G 4. Protection antigel Un thermostat antigel réglable coupe le ventilateur d air neuf en cas de température négative pour éviter le givrage de l échangeur. Régulation Le KWL est piloté par une commande à distance 4 étages (livrée de série) pouvant être installée jusqu à 100 mètres de l appareil. Chaque étage peut être défini au choix en fonction des caractéristiques de l installation (voir courbes) parmi les cinq vitesses du ventilateur. Une horloge hebdomadaire (accessoire) peut être raccordée à la commande à distance. Type WSUP N Réf Un pressostat différentiel (accessoire) permet le contrôle des filtres (voyant sur la commande à distance). Type DDS N Réf Fonctionnement été Equipé de série d un bypass manuel. L air extérieur est dévié de l échangeur et la récupération de chaleur interrompue. Raccordement électrique Une boîte à bornes externe, avec câble d alimentation facilement accessible permet le raccordement de la commande à distance et de l horloge hebdomaire. KWL EC 200 Pro intègre les meilleures technologies pour un confort optimal. Equipé de série d une batterie électrique de préchauffage et d une commande de bypass automatique. Fourni d origine avec une commande à distance à affichage digital. Caractéristiques propres au KWL EC 200 Pro Filtres à air Equipement de série: Filtre G 4 sur l air extérieur (filtre fin antiallergène classe F 7 disponible en option). L échangeur de chaleur est protégé, coté air repris, par un filtre G 4. Tous les filtres sont simples d accès pour le nettoyage ou leur remplacement. Protection antigel Le KWL EC 200 Pro est équipé d une batterie électrique de préchauffage. En cas de température extérieure négative, elle réchauffe l air et protège l échangeur contre le risque de givrage. Réglable de -6 à +15 C. Régulation Régulation automatique du débit d air par commande à distance fournie de série. Possibilité de raccorder jusqu à 3 commandes à distance en série, max. 5 sondes CO 2 et 2 sondes hygrométriques. Sélection manuelle des vitesses sur une ou plusieurs commandes à distance (8 vitesses + marchearrêt). Commande centralisée (option) du groupe par une domotique ou une GTC (bus EIB ou LON ou signal externe 0-10 V ou 4-20 ma). Fonctions de la commande à distance: Programmation des vitesses min. et max. et des seuils pour les sondes CO 2 et d hygrométrie. Affichage digital de la température, de l entretien et du menu. Contrôle du filtre et réglage de l intervalle de maintenance. Fonction ventilation forcée par contact externe. Réglage du rapport des vitesses extraction / soufflage. Fonction antigel. Mode été / hiver. Fonctionnement été Equipé de série d une commande de bypass automatique. En mode été et en fonction des températures réglées sur la commande à distance, l échangeur est automatiquement obturé et la récupération de chaleur interrompue. Raccordement électrique L appareil est livré prêt à fonctionner avec la commande à distance raccordée. Une boîte à bornes externe facilement accessible permet le raccordement des sondes et commandes à distances additionnelles ou de contacts (par ex. compensation de cheminée). Accessoires Page KWL- Périphérie 22+ Echangeurs géoth. 24+ Syst. de conduits d air 28+ Autres accessoires 34+ Accessoires-Détails Volets et grilles Régulateurs de débit d air Conduits et accessoires Traversée de toit Bouches d extraction Voir catalogue général Helios 10\n11 KWL EC 200 Eco et KWL EC 200 Pro Caractéristiques KWL EC 200 Eco KWL EC 200 Pro Accessoires KWL EC 200 Pro Fréquence Hz Tot k 2k 4k 8k LWA Air repris db(a) LWA Air neuf db(a) LPA Rayonnée db(a) p st Pa KWL EC 200 Eco ➀ ➄ KWL EC 200 Pro ➀ ➇ Commande à distance (supplémentaire) avec affichage des paramètres et fonctions. Un boîtier est livré d origine, possibilité de commander d autres unités en accessoire. Raccordement max. de 3 boîtiers. Dim. en mm (LxHxP) 90x107x21 Type KWL-FB N Réf V m 3 /h Sonde CO 2 pour la mesure du taux de CO 2 dans l air ambiant. Permet de maintenir un taux de CO 2 inférieur à la valeur de consigne. Raccordement max. de 5 sondes (l appareil sera régulé en fonction du taux mesuré le plus élevé). Dim. en mm (LxHxP) 81x130x32 Type KWL-KDF N Réf Filtres Accessoires de rechange KWL EC 200 Eco Horloge hebdomadaire Horloge à affichage digital, préréglée en usine pour la commande automatique de la ventilation, programmation individuelle ou groupée pour chaque jour de la semaine. Pour montage apparent ou encas-tré. Dim. en mm (LxHxP) 85 x 85 x 52 Type WSUP N Réf Sonde hygrométrique pour la mesure de l humidité de l air ambiant. Réglage manuel ou automatique de la valeur de consigne. Raccordement max. de 2 sondes. Dim. en mm (LxHxP) 81x130x32 Type KWL-FF N Réf Pressostat différentiel Pressostat réglable avec contacts secs à ouverture et fermeture pour le contrôle de l encrassement des filtres et de l augmentation de pression d un ventilateur ou du réseau aéraulique. Livré en kit complet. Type DDS N Réf Module bus pour le raccordement du groupe double-flux KWL EC 200 Pro sur un réseau domotique EIB ou LON. Permet le contrôle et la commande à distance de l appareil. Dim. en mm (LxHxP) 120x158x75 Module bus EIB Type KWL-EB N Réf Module bus LON Type KWL-LB N Réf Caractéristiques techniques KWL EC 200 Eco Pour montage mural Exécution à droite KWL EC 200 Eco R N Réf Exécution à gauche KWL EC 200 Eco L N Réf Débit d air sur position ➎ ➍ ➌ ➋ ➊ Air neuf/repris V.. m 3 /h Niveau sonore db(a)* Air neuf L WA (puissance sonore) Air repris L WA (puissance sonore) Rayonné L PA à 1 m Puissance absorbée ventilateurs 2xW Tension/Fréquence 230 V ~, 50 Hz Courant nom. max. A 0,8 Bypass été Manuel par obturation de l échangeur Branchement selon schéma N. 857 Température de fonctionnement 20 C jusqu à + 40 C Poids env. kg 40 Echangeur de chaleur enthalpique Hygrométrie hygiénique optimale et récupération de chaleur pour un meilleur confort toute l année. Type KWL-ET 200 N Réf Caractéristiques techniques KWL EC 200 Pro Pour montage mural Exécution à droite KWL EC 200 Pro R N Réf Exécution à gauche KWL EC 200 Pro L N Réf Débit d air sur position ➑ ➐ ➏ ➎ ➍ ➌ ➋ ➊ Air neuf/repris V.. m 3 /h Niveau sonore db(a)* Air neuf L WA (puissance) Air repris L WA (puissance) Rayonné L PA à 1 m (pression) Puissance absorbée ventilateurs 2xW Tension/Fréquence 230 V ~, 50 Hz Courant nom. A Ventilation seule 0,8 Préchauf./Réchauf. 4,4 Max. total 5,2 Préchauffage électrique kw 1,0 Bypass été Automatique, réglable de 0 à +25 C, obturation de l échangeur. Branchement selon schéma N. 817 Température de fonctionnement 20 C à +40 C Poids env. kg 41 11\n12 Groupe double-flux EC avec récupération d énergie Pour surface d habitation 150 m² (ou T7) KWL EC 300 Eco et KWL EC 300 Pro KWL EC R Air extrait Air repris Air neuf Air extérieur Dim. en mm évacuation des condensats ø 12 mm KWL EC L Photo: KWL EC 300 Pro R Air extérieur Air neuf Air repris Air extrait Dim. en mm évacuation Evacuation des des condensats condensats ø ø mm mm Groupe d extraction et d introduction d air centralisé avec récupération d énergie pour appartements et maisons individuelles. Echangeur de chaleur à contre courant en aluminium, rendement > 90%. Moteurs basés sur la nouvelle technologie EC. Agrément du DIBt (Organisme du Bâtiment) N Z Caractéristiques communes Caisson Panneaux double-peau en tôle acier galvanisé, peinture époxy blanc, avec isolation périphérique thermique et phonique de 12 mm. Nettoyage et entretien aisés. Le panneau frontal démontable facilite l accès aux éléments internes. Echangeur à plaques A contre courant, grande surface d échange, (env.12 m²) pour un rendement exceptionnel. Construction robuste en aluminium. Démontage et nettoyage particulièrement aisés. Ventilation L introduction et l extraction de l air sont assurées par deux ventilateurs centrifuges à faible consommation et de technologie EC. Ils sont sans entretien et facilement démontables pour un nettoyage éventuel. Raccordements Quatre piquages DN 125 placés sur la face supérieure pour l air extérieur, extrait, neuf et repris. Evacuation des condensats Sortie en partie basse. Siphon fourni de série. A raccorder sur site au réseau des EP/EU. KWL EC 300 Eco Le meilleur compromis entre équipements et budget. Filtres à air Filtre G 4 sur l air extérieur (filtre fin antiallergène classe F 7 disponible en option). L échangeur de chaleur est protégé, coté air repris, par un filtre G 4. Protection antigel Un thermostat antigel réglable coupe le ventilateur d air neuf en cas de température négative pour éviter le givrage de l échangeur. Régulation Le KWL est piloté par une commande à distance 4 étages (livrée de série) pouvant être installée jusqu à 100 mètres de l appareil. Chaque étage peut être défini au choix en fonction des caractéristiques de l installation (voir courbes) parmi les cinq vitesses du ventilateur. Une horloge hebdomadaire (accessoire) peut être raccordée à la commande à distance. Type WSUP N Réf Un pressostat différentiel (accessoire) permet le contrôle des filtres (voyant sur la commande à distance). Type DDS N Réf Fonctionnement été Equipé de série d un bypass manuel. L air extérieur est dévié de l échangeur et la récupération de chaleur interrompue. Raccordement électrique Une boîte à bornes externe, avec câble d alimentation facilement accessible permet le raccordement de la commande à distance et de l horloge hebdomaire. KWL EC 300 Pro intègre les meilleures technologies pour un confort optimal. Equipé de série d une batterie électrique de préchauffage, d un filtre fin F 7 et d une commande de bypass automatique. Fourni d origine avec une commande à distance à affichage digital. Caractéristiques propres au KWL EC 300 Pro Filtres à air Equipement de série: Deux étages de filtration sur l air extérieur: Préfiltre G 4 et filtre fin F 7. Côté air repris, l échangeur de chaleur est protégé par un filtre G 4. Tous les filtres sont simples d accès pour le nettoyage ou leur remplacement. Protection antigel Le KWL EC 300 Pro est équipé d une batterie électrique de préchauffage. En cas de température extérieure négative, elle réchauffe l air et protège l échangeur contre le risque de givrage. Réglable de -6 à +15 C. Régulation Régulation automatique du débit d air par commande à distance fournie de série. Possibilité de raccorder jusqu à 3 commandes à distance en série, max. 5 sondes CO 2 et 2 sondes hygrométriques. Sélection manuelle des vitesses sur une ou plusieurs commandes à distance (8 vitesses + marchearrêt). Commande centralisée (option) du groupe par une domotique ou une GTC (bus EIB ou LON ou signal externe 0-10 V ou 4-20 ma). Fonctions de la commande à distance: Programmation des vitesses min. et max. et des seuils pour les sondes CO 2 et d hygrométrie. Affichage digital de la température, de l entretien et du menu. Contrôle du filtre et réglage de l intervalle de maintenance. Fonction ventilation forcée par contact externe. Réglage du rapport des vitesses extraction / soufflage. Fonction antigel. Mode été / hiver. Fonctionnement été Equipé de série d une commande de bypass automatique. En mode été et en fonction des températures réglées sur la commande à distance, l échangeur est automatiquement obturé et la récupération de chaleur interrompue. Raccordement électrique L appareil est livré prêt à fonctionner avec la commande à distance raccordée. Une boîte à bornes externe facilement accessible permet le raccordement des sondes et commandes à distances additionnelles ou de contacts (par ex. compensation de cheminée). Accessoires Page KWL- Périphérie 22+ Echangeurs géoth. 24+ Syst. de conduits d air 28+ Autres accessoires 34+ Accessoires-Détails Volets et grilles Régulateurs de débit d air Conduits et accessoires Traversée de toit Bouches d extraction Voir catalogue général Helios 12\n13 KWL EC 300 Eco et KWL EC 300 Pro Caractéristiques KWL EC 300 Eco KWL EC 300 Pro Accessoires KWL EC 300 Pro Fréquence Hz Tot k 2k 4k 8k LWA Air repris db(a) LWA Air neuf db(a) p st Pa KWL EC 300 Eco ➀ ➄ KWL EC 300 Pro ➀ ➇ Commande à distance (supplémentaire) avec affichage des paramètres et fonctions. Un boîtier est livré d origine, possibilité de commander d autres unités en accessoire. Raccordement max. de 3 boîtiers. Dim. en mm (LxHxP) 90x107x21 Type KWL-FB N Réf V m 3 /h Sonde CO 2 pour la mesure du taux de CO 2 dans l air ambiant. Permet de maintenir un taux de CO 2 inférieur à la valeur de consigne. Raccordement max. de 5 sondes (l appareil sera régulé en fonction du taux mesuré le plus élevé). Dim. en mm (LxHxP) 81x130x32 Type KWL-KDF N Réf Filtres Accessoires de rechange KWL EC 300 Eco Horloge hebdomadaire Horloge à affichage digital, préréglée en usine pour la commande automatique de la ventilation, programmation individuelle ou groupée pour chaque jour de la semaine. Pour montage apparent ou encas-tré. Dim. en mm (LxHxP) 85 x 85 x 52 Type WSUP N Réf Sonde hygrométrique pour la mesure de l humidité de l air ambiant. Réglage manuel ou automatique de la valeur de consigne. Raccordement max. de 2 sondes. Dim. en mm (LxHxP) 81x130x32 Type KWL-FF N Réf Pressostat différentiel Pressostat réglable avec contacts secs à ouverture et fermeture pour le contrôle de l encrassement des filtres et de l augmentation de pression d un ventilateur ou du réseau aéraulique. Livré en kit complet. Type DDS N Réf Module bus pour le raccordement du groupe double-flux KWL EC 300 Pro sur un réseau domotique EIB ou LON. Permet le contrôle et la commande à distance de l appareil. Dim. en mm (LxHxP) 120x158x75 Module bus EIB Type KWL-EB N Réf Module bus LON Type KWL-LB N Réf Caractéristiques techniques KWL EC 300 Eco Pour montage mural Exécution à droite KWL EC 300 Eco R N Réf Exécution à gauche KWL EC 300 Eco L N Réf Débit d air sur position ➎ ➍ ➌ ➋ ➊ Air neuf/repris V.. m 3 /h Niveau sonore db(a)* Air neuf L WA (puissance sonore) Air repris L WA (puissance sonore) Rayonné L PA à 1 m Puissance absorbée ventilateurs 2xW Tension/Fréquence 230 V ~, 50 Hz Courant nom. max. A 1,2 Bypass été Manuel par obturation de l échangeur Branchement selon schéma N. 857 Température de fonctionnement 20 C jusqu à + 40 C Poids env. kg 41 Echangeur de chaleur enthalpique Hygrométrie hygiénique optimale et récupération de chaleur pour un meilleur confort toute l année. Type KWL-ET 300 N Réf Caractéristiques techniques KWL EC 300 Pro Pour montage mural Exécution à droite KWL EC 300 Pro R N Réf Exécution à gauche KWL EC 300 Pro L N Réf Débit d air sur position ➑ ➐ ➏ ➎ ➍ ➌ ➋ ➊ Air neuf/repris V.. m 3 /h Niveau sonore db(a)* Air neuf L WA (puissance) Air repris L WA (puissance) Rayonné L PA à 1 m (pression) Puissance absorbée ventilateurs 2xW Tension/Fréquence 230 V ~, 50 Hz Courant nom. A Ventilation seule 1,2 Préchauf./Réchauf. 4,4 Max. total 5,6 Préchauffage électrique kw 1,0 Bypass été Automatique, réglable de 0 à +25 C, obturation de l échangeur. Branchement selon schéma N. 817 Température de fonctionnement 20 C à +40 C Poids env. kg 42 13\n14 Groupe double-flux EC avec récupération d énergie Pour surface d habitation 250 m² KWL EC 450 Eco et KWL EC 450 Pro KWL EC R Dim. en mm Air neuf Air extérieur Air repris Air extrait évacuation des condensats ø 12 mm KWL EC L Photo: KWL EC 450 Pro R, avec filtre F7 côté air neuf (option). Dim. en mm Air extrait Air repris Air extérieur Air neuf évacuation des condensats ø 12 mm Groupe d extraction et d introduction d air centralisé avec récupération d énergie pour appartements et maisons individuelles. Echangeur de chaleur à contre courant en aluminium, rendement > 90%. Moteurs basés sur la nouvelle technologie EC. Caractéristiques communes Caisson Panneaux double-peau en tôle acier galvanisé, peinture époxy blanc, avec isolation périphérique thermique et phonique. Nettoyage et entretien aisés. Le panneau frontal démontable facilite l accès aux éléments internes. Echangeur à plaques A contre courant, grande surface d échange, (env. 26 m²) pour un rendement exceptionnel. Construction robuste en aluminium. Démontage et nettoyage particulièrement aisés. Ventilation L introduction et l extraction de l air sont assurées par deux ventilateurs centrifuges à faible consommation et de technologie EC. Ils sont sans entretien et facilement démontables pour un nettoyage éventuel. Raccordements Quatre piquages DN 160 placés sur la face supérieure pour l air extérieur, extrait, neuf et repris. Evacuation des condensats Sortie en partie basse. Siphon fourni de série. A raccorder sur site au réseau EP/EU. KWL EC 450 Eco Le meilleur compromis entre équipements et budget. Filtres à air Filtre G 4 sur l air extérieur (filtre fin antiallergène classe F 7 disponible en option). L échangeur de chaleur est protégé, coté air repris, par un filtre G 4. Protection antigel Un thermostat antigel réglable coupe le ventilateur d air neuf en cas de température négative pour éviter le givrage de l échangeur. Régulation Le KWL est piloté par une commande à distance 4 étages (livrée de série) pouvant être installée jusqu à 100 mètres de l appareil. Chaque étage peut être défini au choix en fonction des caractéristiques de l installation (voir courbes) parmi les cinq vitesses du ventilateur. Une horloge hebdomadaire (accessoire) peut être raccordée à la commande à distance. Type WSUP N Réf Un pressostat différentiel (accessoire) permet le contrôle des filtres (voyant sur la commande à distance). Type DDS N Réf Fonctionnement été Equipé de série d un bypass manuel. L air repris est dévié de l échangeur et la récupération de chaleur interrompue. Raccordement électrique Une boîte à bornes externe, avec câble d alimentation facilement accessible permet le raccordement de la commande à distance et de l horloge hebdomaire. KWL EC 450 Pro intègre les meilleures technologies pour un confort optimal. Equipé de série d une batterie électrique de préchauffage et d une commande de bypass automatique. Fourni d origine avec une commande à distance à affichage digital. Caractéristiques propres au KWL EC 450 Pro Filtres à air Filtre G 4 sur l air extérieur (filtre fin antiallergène classe F 7 disponible en option). L échangeur de chaleur est protégé, coté air repris, par un filtre G 4. Protection antigel Le KWL EC 450 Pro est équipé d une batterie électrique de préchauffage. En cas de température extérieure négative, elle réchauffe l air et protège l échangeur contre le risque de givrage. Réglable de -6 à +15 C. Régulation Régulation automatique du débit d air par commande à distance fournie de série. Possibilité de raccorder jusqu à 3 commandes à distance en série, max. 5 sondes CO 2 et 2 sondes hygrométriques. Sélection manuelle des vitesses sur une ou plusieurs commandes à distance (8 vitesses + marchearrêt). Commande centralisée (option) du groupe par une domotique ou une GTC (bus EIB ou LON ou signal externe 0-10 V ou 4-20 ma). Fonctions de la commande à distance: Programmation des vitesses min. et max. et des seuils pour les sondes CO 2 et d hygrométrie. Affichage digital de la température, de l entretien et du menu. Contrôle du filtre et réglage de l intervalle de maintenance. Fonction ventilation forcée par contact externe. Réglage du rapport des vitesses extraction / soufflage. Fonction antigel. Mode été / hiver. Fonctionnement été Equipé de série d une commande de bypass automatique. En mode été et en fonction des températures réglées sur la commande à distance, l échangeur est automatiquement obturé et la récupération de chaleur interrompue. Raccordement électrique L appareil est livré prêt à fonctionner avec la commande à distance raccordée. Une boîte à bornes externe facilement accessible permet le raccordement des sondes et commandes à distances additionnelles ou de contacts (par ex. compensation de cheminée). Accessoires Page KWL- Périphérie 22+ Echangeurs géoth. 24+ Syst. de conduits d air 28+ Autres accessoires 34+ Accessoires-Détails Volets et grilles Régulateurs de débit d air Conduits et accessoires Traversée de toit Bouches d extraction Voir catalogue général Helios 14\n15 KWL EC 450 Eco et KWL EC 450 Pro Caractéristiques KWL EC 450 Eco KWL EC 450 Pro Accessoires KWL EC 450 Pro Fréquence Hz Tot k 2k 4k 8k LWA Air repris db(a) LWA Air neuf db(a) p st Pa KWL EC 450 Eco ➀ ➄ KWL EC 450 Pro ➀ ➇ Commande à distance (supplémentaire) avec affichage des paramètres et fonctions. Un boîtier est livré d origine, possibilité de commander d autres unités en accessoire. Raccordement max. de 3 boîtiers. Dim. en mm (LxHxP) 90x107x21 Type KWL-FB N Réf V m 3 /h Sonde CO 2 pour la mesure du taux de CO 2 dans l air ambiant. Permet de maintenir un taux de CO 2 inférieur à la valeur de consigne. Raccordement max. de 5 sondes (l appareil sera régulé en fonction du taux mesuré le plus élevé). Dim. en mm (LxHxP) 81x130x32 Type KWL-KDF N Réf Filtres Accessoires de rechange KWL EC 450 Eco Jeu de filtres Horloge comprenant: hebdomadaire Horloge à affichage digital, préréglée 1 x G x G x filtre antipollen F 7 en usine pour la commande automatique de la ventilation, programmation Type individuelle ou groupée pour chaque jour de la semaine. Pour montage apparent ou encas-tré. Dim. en mm (LxHxP) 85 x 85 x 52 Type WSUP N Réf Pressostat différentiel Pressostat réglable avec contacts secs à ouverture et fermeture pour le contrôle de l encrassement des filtres et de l augmentation de pression d un ventilateur ou du réseau aéraulique. Livré en kit complet. Type DDS N Réf Sonde hygrométrique pour la mesure de l humidité de l air ambiant. Réglage manuel ou automatique de la valeur de consigne. Raccordement max. de 2 sondes. Dim. en mm (LxHxP) 81x130x32 Type KWL-FF N Réf Module bus pour le raccordement du groupe double-flux KWL EC 450 Pro sur un réseau domotique EIB ou LON. Permet le contrôle et la commande à distance de l appareil. Dim. en mm (LxHxP) 120x158x75 Module bus EIB Type KWL-EB N Réf Module bus LON Type KWL-LB N Réf Caractéristiques techniques KWL EC 450 Eco Pour montage mural Exécution à droite KWL EC 450 Eco R N Réf Exécution à gauche KWL EC 450 Eco L N Réf Débit d air sur position ➎ ➍ ➌ ➋ ➊ Air neuf/repris V.. m 3 /h Niveau sonore db(a)* Air neuf L WA (puissance sonore) Air repris L WA (puissance sonore) Rayonné L PA à 1 m (pression) Puissance absorbée ventilateurs 2xW Tension/Fréquence 230 V ~, 50 Hz Courant nom. max. A 1,6 Bypass été Manuel, 100% Bypass Branchement selon schéma N. 857 Température de fonctionnement 20 C à + 40 C Poids env. kg 65 Echangeur de chaleur enthalpique Hygrométrie hygiénique optimale et récupération de chaleur pour un meilleur confort toute l année. Type KWL-ET 450 N Réf Caractéristiques techniques KWL EC 450 Pro Pour montage mural Exécution à droite KWL EC 450 Pro R N Réf Exécution à gauche KWL EC 450 Pro L N Réf Débit d air sur position ➑ ➐ ➏ ➎ ➍ ➌ ➋ ➊ Air neuf/repris V.. m 3 /h Niveau sonore db(a)* Air neuf L WA (puissance) Air repris L WA (puissance) Rayonné L PA à 1 m (pression) Puissance absorbée ventilateurs 2xW Tension/Fréquence 230 V ~, 50 Hz Courant nom. A Ventilation seule 1,6 Préchauf./Réchauf. 4,4 Max. total 6,0 Préchauffage électrique kw 1,0 Bypass été Automatique, réglable de 0 à +25 C, 100% Bypass Branchement selon schéma N. 817 Température de fonctionnement 20 C à + 40 C Poids env. kg 66 15\n16 Centrale double-flux avec récupération d énergie pour surface d habitation < à 150 m² KWLC 350, KWL EC 350 KWL Air extrait Air extérieur Air neuf Air repris Montage à plat: Evacuation des condensats ø 12 mm (Photo: version sur chant) Dimensions en mm Montage sur chant: Evacuation des condensats ø 15 mm Centrale double flux de faible encombrement avec récupération de chaleur, pour montage en intérieur à plat ou sur chant. Particulièrement adaptée pour la ventilation contrôlée des logements et maisons à basse énergie, mais également pour les bureaux et autres locaux tertiaires jusqu à 150 m². Les caractéristiques des appareils ont été contrôlées par le TÜV. L agrément du DIBt (Organisme du Bâtiment) est disponible sur demande (N Z pour KWLC 350, N Z pour KWL EC 350). Principales caractéristiques Echangeur de chaleur à haute efficacité, rendement jusqu à 90%. Installation facilitée grâce à un double-accès symétrique: Au montage, l appareil peut être tourné de 180 pour inverser les arrivées et départs des conduits. Ainsi la longueur des réseaux est réduite au maximum et les pertes de charges au minimum pour un rendement optimal de l installation. Le caisson est en panneaux sandwich pour une meilleure isolation acoustique et calorifique. Description Caisson Double-peau en acier galvanisé avec isolation en laine minérale de 50 mm. Parois latérales démontables sans outillage. Les éléments internes de l appareil sont facilement accessibles pour l entretien et le nettoyage. La version verticale est livrée avec des pieds supports antivibratoires et une pente pour l écoulement des condensats. Les modèles KWL EC 350 peuvent être montés au choix, en position verticale ou horizontale. Echangeur à plaques Grande surface d échange en aluminium pour un haut rendement. Le démontage et le nettoyage sont particulièrement aisés. Ventilation L introduction et l extraction de l air sont assurées par deux ventilateurs centrifuges à faible consommation et haut rendement. Ils sont sans entretien et facilement démontables pour un nettoyage éventuel. Filtres à air Voir description KWL 650, p. 8. Protection antigel Une batterie électrique de préchauffage évite le givrage de l échangeur en cas de température négative. Pour le KWL EC 350, arrêt du ventilateur de soufflage par commande thermostatique automatique. Régulation pour KWLC Une commande à distance fournie de série permet de sélectionner trois étages de fonctionnement. La position intermédiaire ➁ peut être adaptée à la configuration de l installation (5 vitesses disponibles, voir courbes). Le boîtier peut être encastré ou apparent, il est livré avec 12 m de câble. Autres fonctions, voyants de contrôle et pressostat différentiel DDS (accessoires,) voir descrip - tion KWL 650, p. 8. Une horloge hebdomadaire (accessoire KWL-WSU) peut être ajoutée en option à la commande à distance pour un fonctionnement automatique. Type KWL-WSU N Réf Régulation pour KWL EC Le KWL est piloté à distance par un commutateur à 3 vitesses fourni de série. La position intermédiaire ➁ peut être sélectionnée (selon la configuration de l installation) parmi une des 5 vitesses disponibles. Une commande à distance avec horloge hebdomadaire (accessoire AFS) permet un fonctionnement en mode automatique. Type AFS N Réf L option pressostat différentiel (accessoire DDS) contrôle l encrassement des filtres. Type DDS N Réf Réchauffage Pour le réchauffage de l air en zones climatiques froides, deux options sont disponibles: Batterie électrique (KWL.. EH) commandée par un thermostat réglable monté sur l appareil. Batterie eau chaude (KWL.. WW). Pour la régulation de la température et du débit d eau de la batterie, prévoir un kit de régulation WHST 300 (accessoire). Type WHST 300 N Réf Fonctionnement été Un kit été est fourni de série. Il se monte facilement en lieu et place de l échangeur et permet d utiliser l air frais extérieur pour rafraîchir l intérieur. Raccordement électrique Coffret de commande placé sur la face supérieure, facilement accessible. Evacuation des condensats Piquage, en partie basse, sur un coté de l appareil. A raccorder sur site au réseau des eaux usées. KWL EC. Les Champions du monde en économie d énergie. Indispensables pour les maisons à basse énergie. La technologie EC, associée à un échangeur à plaques à haute efficacité sont la garantie d un rendement exceptionnel. Principales caractéristiques La technologie EC Les moteurs à courant continu sont régulés électroniquement, ils ont une puissance absorbée faible et un très bon rendement en fonctionnement, à pleine vitesse comme en régulation. La puissance de la centrale à double flux KWL EC est adaptée précisément à la configuration et aux nécessités de l installation. Les trois étages de ventilation retenus peuvent être sélectionnés par l installateur parmi un choix de 15 courbes de fonctionnement. Une régulation innovante permet de maintenir un débit d air constant, pour les 3 étages, même en cas de variation de la perte de charge (par ex. colmatage des filtres). La grande surface de l échangeur à plaques en aluminium, conjuguée à la faible consommation d énergie des ventilateurs à technologie EC, garantissent un haut rendement exceptionnel de l appareil. Le débit d air peut être adapté de façon optimale à la configuration de l installation, il en résulte un rendement global exceptionnel, sans commune mesure avec les installations conventionnelles. 16\n17 KWLC 350 et KWL EC 350 Caractéristiques KWLC 350 Fréquence Hz Tot k 2k 4k 8k LWA Air repris db(a) LWA Air neuf db(a) LPA Rayonnée db(a) KWL EC 350 avec technologie EC Fréquence Hz Tot k 2k 4k 8k LWA Air repris db(a) LWA Air neuf db(a) LPA Rayonnée db(a) p st Pa ➀ Ventil. minimum ➁ Etage 2 variable ➂ Ventil. forcée p st Pa ➀ Etage 1, variable, zone verte ➁ Etage 2, variable, zone bleue ➂ Etage 3, variable, zone rouge V m 3 /h V m 3 /h Accessoires Page KWL- Périphérie 22+ Echangeurs géoth. 24+ Syst. de conduits d air 28+ Autres accessoires 34+ Accessoires-Détails Volets et grilles Régulateurs de débit d air Conduits et accessoires Traversée de toit Bouches d extraction Voir catalogue général Helios Accessoires pour KWLC Horloge hebdomadaire Horloge avec affichage digital, programmation individuelle ou groupée pour chaque jour de la semaine. pour KWL EC Régulation automatique programmable avec horloge Programm. journalière ou hebdomadaire avec réglage individuel pour chaque jour de la semaine. Fonctions: Marche/arrêt, automatique, manuel, contrôle des filtres (avec acc. DDS), marche-arrêt du chauffage électrique. Type KWL-WSU N Réf Dim. mm L 85 x H 85 x P 52 Type AFS N Réf Dim. mm L 162 x H 80 x P 44 Boîtier de commande L 125 x H 125 x P 75 Caractéristiques techniques KWLC 350 Avec batterie électrique Avec batterie eau chaude Type N Réf. Type N Réf. Vertical, montage sur chant KWLC 350 SEH 0076 KWLC 350 SWW 0174 Horizontal, montage à plat KWLC 350 LEH 0077 KWLC 350 LWW 0175 Débit d air sur position* ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊ Air neuf / repris V. m 3 /h env Niveau sonore db(a)* Air neuf L WA (Puissance sonore) Air repris L WA (Puissance sonore) Rayonné L PA à 1 m Puissance absorbée ventilateurs 2 x W* Tension / Fréquence 230 ~, 50 Hz 230 ~, 50 Hz Courant nom. A Ventilation seule 1,1 1,1 Antigel/Réchauffage 4,2/4,3 4,2/ Max. total 9,6 5,3 Puissance batterie chaude kw 1,0 (électrique) 1,0 1) Batterie électrique antigel kw 0,975 0,975 Alimentation électrique NYM-J 3 x 1,5 mm 2 NYM-J 3 x 1,5 mm 2 Branchement selon schéma N schéma de principe Température de fonctionnement 20 C à +40 C 20 C à +40 C Branchement eau chaude mm ø 12 Poids env. kg * Ces valeurs se rapportent aux 3 vitesses représentées par les courbes en gras. 1) Pour température air avant batterie = 0 C et entrée eau à 60 C. KWL EC 350 avec technologie EC KWL EC 350 Avec batterie électrique Avec batterie eau chaude Type N Réf. Type N Réf. KWL EC 350 EH 0848 KWL EC 350 WW 0849 montage sur chant ou à plat montage sur chant ou à plat m³/h en 15 étages variables m³/h en 15 étages variables voir courbe voir courbe ~, 50 Hz 230 ~, 50 Hz 0,75 0,75 /5,40 6,15 0,75 1,0 (électrique) 1,0 1) NYM-J 3 x 1,5 mm 2 NYM-J 3 x 1,5 mm C à +40 C 20 C à +40 C ø\n18 Centrale double-flux avec récupération d énergie pour débit d air < à 1200 m 3 /h KWLC 650, 1200 KWLC 650 Air extrait Air extérieur Dimensions en mm Air neuf Air repris KWLC 1200 Air extrait Air extérieur Montage à plat: Evacuation des condensats ø 12 mm Montage sur chant: Evacuation des condensats ø 15 mm (Photo: version sur chant KWLC 650 SWW) Air neuf Air repris Dimensions en mm Evacuation des condensats ø 15 mm Centrale double flux de faible encombrement avec récupération de chaleur pour montage en intérieur. La KWLC 650 existe en version verticale et horizontale. Prévue pour la ventilation centralisée, mais également adaptée pour le traitement de l air des locaux tertiaires jusqu à 1000 m². Ces appareils sont conformes à la norme DIN EN Principales caractéristiques Installation facilitée grâce à un double-accès symétrique: Au montage, l appareil peut être tourné de 180 si nécessaire, pour inverser les arrivées et départs des conduits. Ainsi la longueur des réseaux est réduite au maximum et les pertes de charges au minimum pour un rendement optimal de l installation. Le caisson est en panneaux sandwich avec 50 mm de laine minérale, pour une meilleure isolation acoustique et calorifique. Description Caisson Double-peau en acier galvanisé avec isolation en laine minérale de 50 mm. Type KWLC 1200 SEH prélaqué gris RAL 7015 à l extérieur. Parois latérales facilement démontables sans outillage. Tous les éléments internes de l appareil sont facilement accessibles pour l entretien et le nettoyage. KWLC 650: La version verticale est livrée avec des pieds supports antivibratoires et une pente pour l écoulement des condensats. Echangeur à plaques Grande surface d échange en aluminium pour un haut rendement. Le démontage et le nettoyage sont particulièrement aisés. Ventilation L introduction et l extraction de l air sont assurées par deux ventilateurs centrifuges à faible consommation et haut rendement. Ils sont sans entretien et facilement démontables pour un nettoyage éventuel. Filtres à air Equipement de série: Le modèle KWLC 650 est équipé de deux étages de filtration sur l air extérieur: préfiltre G 3 et filtre fin F 5. L échangeur de chaleur est protégé, coté air repris, par un filtre G 3. Un filtre fin antiallergène classe F 7 est disponible en accessoire. Le modèle KWLC 1200 SEH est équipé de filtres fins antiallergène classe F 7 sur l air extérieur et l air repris. Tous les filtres sont simples d accès pour le nettoyage ou leur remplacement. Protection antigel Une batterie électrique de préchauffage évite le givrage de l échangeur en cas de température négative. Pour le KWLC 1200, arrêt du ventilateur de soufflage par commande thermostatique automatique. Régulation pour KWLC Une commande à distance fournie de série permet de sélectionner trois étages de fonctionnement. La position intermédiaire ➁ peut être adaptée à la configuration de l installation (5 vitesses disponibles, voir courbes). Sur le boîtier sont intégrés deux boutons poussoirs: sélection des vitesses: min., normal, max. marche-arrêt pour la batterie électrique de chauffage (option) Six voyants de contrôle indiquent l état de fonctionnement: 3 voyants pour les vitesses 1 voyant batterie en service 1 voyant chauffage actif 1 voyant rouge défaut Le boîtier peut être encastré ou apparent, il est livré avec 12 m de câble. L option pressostat différentiel (accessoire DDS) permet de contrôler l encrassement des filtres. Type DDS N Réf Une horloge hebdomadaire (accessoire KWL-WSU) peut être ajoutée en option à la commande à distance pour un fonctionnement automatique. Type KWL-WSU N Réf Régulation pour KWLC 1200 EH Le KWL est piloté à distance par un commutateur à 3 vitesses fourni de série. La position intermédiaire ➁ peut être sélectionnée (selon la configuration de l installation) parmi une des 5 vitesses disponibles. Une commande à distance avec horloge hebdomadaire (accessoire AFS) permet un fonctionnement en mode automatique. Type AFS N Réf Deux pressostats différentiels contrôlent l encrassement des filtres (livrés de série). Réchauffage En zones climatiques froides, il est possible de réchauffer l air avec une batterie. Batterie électrique (types..eh) commandée par un thermostat réglable monté sur l appareil. Batterie eau chaude (uniquement sur KWLC 650 WW), pour la régulation de la température et du débit d eau de la batterie, prévoir un kit de régulation WHST 300 (accessoire). Type WHST 300 N Réf Fonctionnement été Un kit été est fourni de série. Il se monte facilement en lieu et place de l échangeur et permet d utiliser l air frais extérieur pour rafraîchir l intérieur. Le KWLC 1200 est équipé d un bypass été par volet motorisé; l air est dévié de l échangeur. Raccordement électrique Coffret de commande placé sur la face supérieure, facilement accessible. Evacuation des condensats Piquage, en partie basse, sur un coté de l appareil. A raccorder sur site au réseau des eaux usées. 18\n19 KWLC 650 et 1200 Caractéristiques KWLC 650 KWLC 1200 Fréquence Hz Tot k 2k 4k 8k LWA Air repris db(a) LWA Air neuf db(a) LPA Rayonnée db(a) Fréquence Hz Tot k 2k 4k 8k LWA Air repris db(a) LWA Air neuf db(a) p st Pa ➀ Ventil. minimum ➁ Etage 2 variable ➂ Ventil. forcée p st Pa ➀ Ventil. minimum ➁ Etage 2 variable ➂ Ventil. forcée V m 3 /h V m 3 /h Accessoires Page KWL- Périphérie 22+ Echangeurs géoth. 24+ Syst. de conduits d air 28+ Autres accessoires 34+ Accessoires-Détails Volets et grilles Régulateurs de débit d air Conduits et accessoires Traversée de toit Bouches d extraction Voir catalogue général Helios Accessoires pour KWLC Horloge hebdomadaire Horloge avec affichage digital, programmation individuelle ou groupée pour chaque jour de la semaine. pour KWLC 1200 EH Régulation automatique programmable avec horloge Programm. journalière ou hebdomadaire avec réglage individuel pour chaque jour de la semaine. Fonctions: Marche/arrêt, automatique, manuel, contrôle des filtres (avec acc. DDS), marche-arrêt du chauffage électrique. Type KWL-WSU N Réf Dim. mm L 85 x H 85 x P 52 Type AFS N Réf Dim. mm L 162 x H 80 x P 44 Boîtier de commande L 125 x H 125 x P 75 Caractéristiques techniques KWLC 650 KWLC 1200 Avec batterie électrique Avec batterie eau chaude Avec batterie électrique Type N Réf. Type N Réf. Type N Réf. Vertical, montage sur chant KWLC 650 SEH 0176 KWLC 650 SWW 0167 KWLC 1200 SEH 0177 Horizontal, montage à plat KWLC 650 LEH 0178 KWLC 650 LWW 0170 Débit d air sur position* ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊ Air neuf / repris V. m 3 /h env Niveau sonore db(a)* Air neuf L WA (Puissance sonore) Air repris L WA (Puissance sonore) Rayonné L PA à 1 m Puissance absorbée ventilateurs 2 x W* Tension / Fréquence 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz 400 V 3 / N / PE~ Courant nom. A Ventilation seule 2,5 2,5 6,2 230 V~ Préchauf./Réchauf. 4,3/8,7 4,3/ /9-9-9 max. total 15,5 6,8 15,2-9-9 Puissance batterie chaude kw 2 4 1) 6 (électrique) Préchauffage électrique kw 1,0 1,0 Alimentation électrique NYM-J 3 x 2,5 mm 2 NYM-J 3 x 1,5 mm 2 NYM-J 5 x 2,5 mm 2 Branchement selon schéma N avec marche/arrêt avec commande à distance Type AFS 572 schéma de principe 575 Température de fonctionnement 20 C à +40 C 20 C à +40 C 20 C à +40 C Branchement eau chaude mm ø 12 Poids env. kg * Ces valeurs se rapportent aux 3 vitesses représentées par les courbes en gras. Commande par commutateur fourni ou commande à distance programmable AFS (Accessoires). 1) Pour température air avant batterie = 0 C et entrée eau à 60 C. 19\n20 Centrale double-flux avec récupération d énergie pour débit d air < à 1800 m 3 /h KWLC 1800 KWLC 1800 Air extrait Air extérieur Air neuf Air repris Dimensions en mm Evacuation des condensats ø 32 mm Centrale double flux de faible encombrement avec récupération de chaleur pour montage en locaux techniques. Prévue pour la ventilation centralisée, mais également adaptée pour le traitement de l air des locaux tertiaires et industriels. Ces appareils sont conformes à la norme DIN EN Principales caractéristiques Installation facilitée grâce à un double-accès symétrique: Au montage, l appareil peut être tourné de 180 si nécessaire, pour inverser les arrivées et départs des conduits. Ainsi la longueur des réseaux est réduite au maximum et les pertes de charges au minimum pour un rendement optimal de l installation. Le caisson est en panneaux sandwich, avec 50 mm de laine minérale, pour une meilleure isolation acoustique et calorifique. Description Caisson Panneaux double-peau 50 mm en tôle acier galvanisé à l intérieur. Prélaqué gris RAL 7015 à l extérieur. Portes latérales montées sur charnières avec ouverture par poignées. Tous les éléments internes de l appareil sont facilement accessibles pour l entretien et le nettoyage. Raccordements ø 400 mm. Echangeur à plaques Grande surface d échange en aluminium pour un haut rendement. Facilement accessible et démontable pour le nettoyage. Ventilation L introduction et l extraction de l air sont assurées par deux ventilateurs centrifuges à faible consommation et haut rendement. Ils sont sans entretien et facilement démontables pour un nettoyage éventuel. Filtres à air La centrale est équipée en série de filtres fins antiallergène classe F 7 sur l air extérieur et l air repris. Tous les filtres sont simples d accès pour le nettoyage ou leur remplacement. Protection antigel Une commande thermostatique automatique évite le givrage de l échangeur en cas de température négative. Régulation Le KWL est piloté par une commande à distance fournie de série (avec 12 m de câble). L appareil fonctionne en deux modes Normal et Abaissement. Le réglage de ces modes doit être effectué dans le coffret de commande lors de l installation. L horloge intégrée permet une commande automatique avec un programme hebdomadaire en mode abaissement et éventuellement l arrêt du ventilateur. Sur la commande à distance le mode de fonctionnement Normal/Abaissement est affiché. En mode Abaissement, il est possible de passer en mode Normal pour une durée de 60, 120 ou 180 Min.. Ensuite l appareil repasse automatiquement en mode Abaissement. Un abaissement de nuit de 3 C sur l air neuf peut être activé. Sorties par relais Alarme givrage batterie à eau chaude Alarme défauts (Contrôle filtre, antigel batterie à eau chaude, défaut) Commande externe marchearrêt Deux pressostats différentiels pour le contrôle de l encrassement des filtres sont intégré de série. Réchauffage En zones climatiques froides, il est possible de réchauffer l air neuf avec une batterie type: Batterie électrique (type..eh) commandée par un thermostat réglable monté sur l appareil. Batterie à eau chaude (Type..WW) commandée par une régulation intégrée avec point de consigne de soufflage et limitation Min.-/Max. Nous conseillons l utilisation du module hydraulique (accessoire WHSH V 0-10V) pour l alimentation de la batterie. WHSH V (0-10V) N Fonctionnement été Le KWLC 1800 est équipé d un bypass été par volet motorisé; l air est dévié de l échangeur. Raccordement électrique Coffret de commande placé sur la face supérieure, facilement accessible. Evacuation des condensats Piquage ø 32 mm, en partie basse, sur un coté de l appareil. A raccorder sur site au réseau des eaux usées (pente de 3%). Prévoir une protection antigel si nécessaire (par ex. câble chauffant). 20\nGroupes VMC double flux avec échangeur enthalpique. Groupes VMC double flux pour maisons passives LA MARQUE DES PROS\nCentrales double flux à récupération d énergie et systèmes périphériques. Une solution complète. Groupes VMC double flux avec échangeur enthalpique Groupes VMC double flux pour maisons passives LA MARQUE\nQualité d air intérieur et économies d énergie pour bâtiments basse consommation et passifs. Groupes VMC double flux KWL à récupération d énergie\nGroupes VMC double flux KWL à récupération d énergie Les groupes double flux Helios KWL permettent de réaliser les économies d énergie imposées par une réglementation aux exigences toujours plus fortes\nSystèmes de ventilation avec récupération d énergie.\n++ECONOMIE D ENERGIE ++ ANTIPOLLEN ++ ANTIBRUIT ++ Blindtext Systèmes de ventilation avec récupération d énergie. Les Champions du monde de l économie d énergie. Nouveau! KWL 250. Rendement moyen > 90\nVentilation décentralisée pour rénovation EcoVent KWL EC VMC double flux encastrable avec technologie EC Débit max. 60 m³/h\nVentilation décentralisée pour rénovation EcoVent KWL EC VMC double flux encastrable avec technologie EC Débit max. 60 m³/h EcoVent KWL EC 60 Gamme double flux encastrable et décentralisée. Conçu pour


Quelle importance accorder aux supports mobiles ? - 1000 Volts, le blog\nCes dernières années ont vu l’avènement de nouveaux périphériques, et avec eux de nouveaux usages. Le maître mot : la mobilité. Désormais, l’utilisateur peut rester en contact avec son entourage personnel ou professionnel quelque soit l’endroit où il se trouve. En plus de concrétiser la notion d’ubiquité, les smartphones et les tablettes s’accompagnent d’un ensemble d’outils et fonctions qui repoussent les limites de l’imagination pour les concepteur d’expérience utilisateur.\n1 Élargir son audience\nLa première interaction d’un visiteur avec un marque ou un produit sur Internet est essentielle. Elle est un facteur de succès de la conversion de ce visiteur en client. Or, il devient de plus en plus fréquent que ce premier contact ait lieu à l’aide d’un périphérique mobile : dans un trajet (smartphone), dans son salon (tablette), etc. Un message adapté au format permet donc de s’assurer que cette audience sera touchée.\nEn plus de créer de meilleures conditions pour la première interaction, une présence pertinente sur mobile permet de prolonger l’expérience et le rapport des utilisateurs avec l’entreprise ou l’organisme. En étant présent sur des supports plus variés, il est donc possible d’élargir à la fois la base d’audience et le nombre d’interactions (temps total passé en compagnie de la marque ou du produit).\nLes statistiques de fréquentation des sites internet montrent que l’accès via mobile correspond à environ 20% des visites, avec des variations selon les domaines. Si votre site n’a pas été pensé pour ces périphériques, posez-vous la question suivante : puis-je me passer de ces visiteurs ?\n2 Cibler un public\nLes utilisateurs de périphériques mobiles ont souvent des profils spécifiques : technophiles, jeunes, dynamiques, etc. Occuper ces périphériques d’une manière pertinente peut permettre de toucher ce profil particulier de manière plus précise, et ainsi de cibler un certain public que d’autres canaux n’auraient pas atteint aussi efficacement.\nLes usages des périphériques mobiles s’étant démocratisés, il est de plus en plus difficile de définir un profil type des mobinautes ou des tablonautes. Quelque soit votre domaine d’activité ou votre segment de marché, il y a fort à parier que le mobile y soit présent.\n3 Répondre à un besoin\nLes clients d’une marque ou d’un produit sont sûrement déjà utilisateurs de périphériques mobiles. Dans ce cas, il est probable qu’ils aient certaines attentes sur ce support :\naccéder à des informations rapidement et facilement ;\nbénéficier de services supplémentaires adaptés à un usage nomade ;\nêtre accompagnés par l’organisme en dehors de leur bureau ;\nEn anticipant ces besoins ou en sachant les écouter et y répondre, le mobile devient un outil supplémentaire de fidélisation et de conversion.\nJe peux également vous proposer cet excellent produit.\nSachez être pro-actif dans ce domaine : les utilisateurs de smartphones et tablettes étant souvent à l’affût de la nouveauté, si vous réussissez à créer de nouveaux besoins et à y répondre pertinemment, vous aurez une grande avance sur vos concurrents !\n4 Apporter des services innovants\nLes plateformes mobiles sont étroitement liées à des interactions et possibilités qui dépassent le cadre habituel d’un usage sur écran de bureau. Les appareils récents sont en effet majoritairement équipés :\nd’un écran tactile, parfois multipoint (multi-touch) ;\nd’un appareil photo, permettant également la prise de vidéo ;\nde microphones et d’enceintes pour la capture et la diffusion du son ;\nd’une puce GPS autorisant la localisation de manière précise ;\nde capteur de position et d’orientation du périphériques ;\nde puces pour la communication proche avec d’autres périphériques (Bluetooth, NFC...).\nL’ensemble de ces fonctions et de celles qui apparaîtront dans les prochaines années permet d’imaginer de nouveaux services pertinents, et donc de nouveaux facteurs de conversion et de fidélisation de la clientèle.\nEt il fait aussi aspirateur et rasoir électrique.\nL’imagination des fabricants de smartphones et de tablettes semble sans limites. Cependant, lors de la conception de votre application ou de votre service sur un périphérique mobile, n’oubliez pas sa fonction principale : la facilité d’accès.\n5 Bénéficier d’une image moderne\nLes supports mobiles sont généralement associés à une image innovante, actuelle. En mettant l’accent sur ces périphériques, notamment par la création et la communication de services qui sont destinés à leurs utilisateurs (applications mobiles, sites adaptés...), l’entreprise ou l’institution voit rejaillir une partie de cette image modernisante sur elle. Elle parait ainsi être dans l’air du temps, auprès des publics nomades comme des publics classiques.\nCe facteur est moins pertinent au vu de la démocratisation des supports mobiles et au nombre croissant d’applications et de sites adaptés. Si vous ne bénéficiez néanmoins pas forcément d’un facteur positif, ne pas être présent sur mobile peut déprécier l’image de votre marque en donnant l’impression au public que vous êtes déconnecté du présent.\nLes chiffres des ventes et d’utilisation des smartphones et des tablettes ne laissent pas de doute : la mobilité est devenue incontournable et aucun profil de public ne peut prétendre y échapper. Leur importance est indéniable ; encore faut-il savoir comment aborder la question de la présence sur les supports mobiles. C’est en ayant un regard pertinent et expert sur les différentes solutions envisageables qu’il est possible de tirer le meilleur de ces périphériques innovants.


Texte de Caroline Masini | Les Hommes Approximatifs\nTexte de Caroline Masini\nRecherche sur Violetta\nDébut des recherches pour Se Souvenir de Violetta, projet de Caroline Guiela pour la Compagnie Les Hommes Approximatifs, qui m’invite à y prendre part. Comme à chaque début de projets les pistes sont multiples, on peut rentrer par des tas de chemins, les pratiquer et voir ceux qui finiront par faire sens. Plusieurs cadres à penser aussi pour ce projet avec notamment la création d’un atelier avec des personnes âgées autour de la question du récit, de la fiction, de la mise en scène de soi et de son propre récit. Ce type d’expérience m’est chère et en même temps me demande toujours de replacer la question de la rencontre au cœur du travail . Et envisager des protocoles de rencontre, ce n’est pas rien! Car c’est bien là tout l’enjeu, il me semble, de ce type de démarche, la question des choses flottantes, qui avancent par strates, par à coups, par étapes de rencontre et de communication. Comment formuler sa position, ses recherches, comment inviter l’autre à y prendre part, comment entendre l’autre à son endroit et accepter aussi de s’y rendre, comment toujours faire de ce principe de déplacement le germe de la forme qui en découlera?\nC’est toujours cette vigilance avec laquelle j’aime négocier dans ces projets. C’est un principe politique fondamental, à la fois de replacer l’homme et la rencontre au centre de nos systèmes de production, et, à la fois, rester à l’endroit de son propre outil. Voilà pourquoi je parle souvent d’aveu. Faire l’aveu de là où j’en suis pour créer un espace de rencontre. C’est très souvent ce qui me manque dans certaines propositions et même parfois dans les miennes, ce manque d’aveu, le défaut de faire croire que par exemple, travailler avec des personnes âgées serait déjà une proposition en soi. Et non, je ne crois pas et j’en suis même certaine. Cela ne suffit pas. Ni à créer de la rencontre, ni à créer des formes. Je pense que c’est là tout l’intérêt et le risque à prendre, accepter que ça peut ne pas fonctionner, accepter qu’il va falloir malaxer cet espace entre deux personnes qui se rencontrent, accepter que personne n’est au service de personne. Je parle de tout ça parce qu’hier j’ai vu Dale recuerdos à la Maison des Métallos et que j’en ai conclu ça: ça ne se suffit pas en soi.\nMalgré la sincère émotion reçue des personnes présentes sur scène, malgré la beauté des récits, cela ne suffit pas à saisir cet aveu dont je parlais plus haut, cela ne suffit pas à nous parler de formes, à nous parler d’une rencontre singulière, entre ces personnes et la scène. Comme si cela était évident. Mais non il n’y a aucune évidence à cela! et c’est bien ça qui est beau! et c’est pour ça qu’il faut travailler la scène comme l’espace de cette rencontre, avec ses balbutiements, ses hésitations, et toute la beauté singulière que cela implique.\nPublié par CAROLINE MASINI à l’adresse 16:46\nArticle posté le 27 avril 2010\nCatégorie : Se souvenir de Violetta - Février 2011-.\nVous pouvez suivre tous les commentaires de ce billet via RSS 2.0 feed. Les commentaires et les pings sont clos, mais vous pouvez trackback depuis votre site.\nFake plastic trees- Radiohead- traduction »


Un boulanger pétri d'écologie\nDéveloppement durable. Didier Lelling, boulanger breton, multiplie les éco-gestes selon une tradition familiale bien ancrée. En février, il a remporté le Trophée de l'entreprise éco-citoyenne décerné par le Club des entreprises du Pays des Abers et de la Côte des légendes.\nChez Didier Lelling, boulanger dans le Finistère, rien ne se perd, tout se recycle. Les sacs de sel, une fois vides, sont récupérés comme sacs à gravats par les entrepreneurs du bâtiment. Le pain sec? Distribué aux propriétaires de chevaux. Les boîtes à bonbons rectangulaires? Un restaurateur les utilise pour ses sauces. Quant aux épluchures de fruits, aux coquilles d'oeufs et autres déchets organiques, ils garniront le composteur du boulanger. « Je pratique les éco-gestes depuis 30 ans, le recyclage et le tri sélectif sont devenus naturels », commente Didier Lelling. Il a d'ailleurs remporté en février le Trophée de l'entreprise éco-citoyenne remis par le Club des entreprises du Pays des Abers. Il faut dire que dès les années quatre-vingt, déjà, Didier Lelling et ses parents recyclaient le verre. Ce n'est donc pas un hasard si son frère Mario, restaurateur dans la Sarthe, a aussi remporté un prix du Développement durable décerné, lui, par le Conseil général. Lorsqu'il reprend la boulangerie de Plouvien, en 2004, Didier Lelling généralise les éco-pratiques: « Je me suis formé à la Chambre de commerce de Brest au bon dosage des produits d'entretien pour en utiliser le moins possible. J'ai aussi remplacé toutes mes ampoules par des modèles à basse tension », explique le commerçant.\nUn nouveau four en projet\nMais la boulangerie Lelling ne fait pas que trier ses déchets. Le dirigeant incite aussi ses clients à réutiliser leurs sacs: « A Noël, j'ai offert 800 cabas à mes clients, ce qui a contribué à les sensibiliser à la problématique du développement durable », explique-t-il. Budget de l'opération: environ 1 600 euros HT. Pour Didier Lelling, chacun, à son niveau, peut contribuer à la préservation de la planète. Le message a été bien compris par le personnel de la boulangerie. Quant à la clientèle, elle apprécie cet état d'esprit. Mais le boulanger n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. «Je projette de remplacer mon four au fioul par un four électrique, plus écologique, cet été », affirme-t-il. Enfin, le commerçant va réduire d'un tiers les 500 m2 de son fournil, pour mieux maîtriser son éclairage. Nul besoin d'être une grosse société pour faire des gestes pour l'environnement.\n@ REGARDS DE BREIZH\nA Noël, Didier Lelling a offert 800 cabas à sa clientèle pour la sensibiliser au développement durable.\nDidier Lelling, 47 ans


Campus d’hiver à Boston | Campus d’hiver pour adolescents\nCampus d’hiver à Boston .\nELC - English Language Center > Cours d’anglais à ELC > Campus d’hiver pour adolescents > Campus d’hiver à Boston\nLes activités quotidiennes permettent aux étudiants de découvrir tous les lieux célèbres de Boston, notamment le centre-ville et Back Bay.\nDates : 6 janvier 2018 - 10 février 2018 (du samedi au samedi, inscription de 1 semaine minimum)\nÂge : 14 - 17 ans\nCours : Cours Semi-intensifs - 20 cours par semaine (50 minutes chacun)\nCertification : Les étudiants reçoivent le Certificat de fin d'études d'ELC\nChambre : Chambre double.\nRepas : demi-pension (14 repas par semaine)\nActivités : Activités d'après-midi et/ou de soirée du lundi au vendredi, excursions toute la journée le dimanche. Activités facultatives proposées chaque samedi\nTransfert aéroport : Compris dans les frais de transport, valable de l'arrivée au départ le samedi entre 9:00 et 21:00\nTransfert école : Transfert collectif assuré par l'équipe d'ELC.\nÉvaluation du niveau d'anglais avec placement multiniveaux : Le test de placement comprend une épreuve de grammaire, une épreuve d'expression écrite et un entretien avec le Directeur des cours. Ces trois composantes du test nous permettent d'effectuer un placement précis pour chaque cours suivi par l'étudiant.\nStructure grammaticale et usage\nEnseigne aux étudiants les règles d'usage de la grammaire à travers des méthodes d'enseignement communicatives.\nDonne aux étudiants l'opportunité de pratiquer la grammaire à l'oral et à l'écrit.\nExpression orale, compréhension orale, vocabulaire et prononciation\nFait pratiquer aux étudiants l'expression orale et la compréhension orale de locuteurs natifs.\nDonne aux étudiants un feedback et des exercices spéciaux pour les aider à améliorer leur prononciation.\nHÉBERGEMENT À ELC BOSTON\nChambre double (partagée avec un autre étudiant adolescent)\n30-60 minutes de transport privé en moyenne\n23 ordinateurs étudiants\nSitué à Beacon Hill\nParticipation des étudiants aux activités de l'après-midi du lundi au vendredi. Les activités de l'après-midi sont obligatoires et comprises dans le Programme pour adolescents. Les activités de soirée et du samedi sont proposées à tous les étudiants. Les activités de soirée et du samedi sont facultatives et réalisées avec la famille d'accueil de l'étudiant. Veuillez consulter l'exemple de programme d'activités.\nChocolat chaud et pâtisseries à North End\nDanse Winter Wonderland\nShopping au Prudential Mall\nCircuit de Freedom Trail\nToutes les activités de soirée sont réalisées avec la famille d'accueil.\nTemps libre avec la famille d'accueil.\nMATIN : Test de placement et cours APRÈS-MIDI : Jeu Scavenger Hunt SOIRÉE : Avec la famille d'accueil\nMATIN : Cours APRÈS-MIDI : Sport SOIRÉE : Avec la famille d'accueil\nMATIN : Cours APRÈS-MIDI : Venice Beach SOIRÉE : Avec la famille d'accueil\nMATIN : Cours APRÈS-MIDI : Shopping à Rodeo Drive SOIRÉE : Avec la famille d'accueil\nMATIN : Cours APRÈS-MIDI : California Science Center SOIRÉE : Avec la famille d'accueil\nMATIN : Cours APRÈS-MIDI : Walk of Fame d'Hollywood SOIRÉE : Avec la famille d'accueil\nMATIN : Cours APRÈS-MIDI : LACMA SOIRÉE : Avec la famille d'accueil\nMATIN : Cours APRÈS-MIDI : Parc Will Rogers SOIRÉE : Avec la famille d'accueil\nMATIN : Cours APRÈS-MIDI : Griffith Observatory SOIRÉE : Avec la famille d'accueil\nMATIN : Cours APRÈS-MIDI : Ice Cream Social SOIRÉE : Avec la famille d'accueil\nHoraire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Activités Dimanche\n7:00 - 8:30 PETIT-DÉJEUNER TEMPS LIBRE\nFAMILLE D'ACCUEIL PETIT-DÉJEUNER\n9:00 - 10:40 Cours : Structure grammaticale et usage Excursion\n11:00 - 12:40 Cours : Expression orale, compréhension orale, vocabulaire et prononciation\n12:40 - 13:30 PAUSE DÉJEUNER\n14:00 - 17:00 Activités d'après-midi\n17:00 - 18:00 RETOUR DANS LA FAMILLE D'ACCUEIL\n18:00 - 19:00 Dîner avec la famille d'accueil\n19:00 - 22:00 TEMPS LIBRE AVEC LA FAMILLE D'ACCUEIL


Test de Cowbell Hero sur iOS par jeuxvideo.com\njeuxvideo.com / Derniers tests jeux vidéo / Tests de jeux sur iOS / Cowbell Hero sur iOS /\nTest du jeu Cowbell Hero sur iOS\nTest : Cowbell Hero\n15 janvier 2013 à 14:26:20\nOn pensait à une blague, mais non ! Cowbell Hero est bel et bien sorti sur iOS pour nous transformer en véritable dieu de la cloche et prouver au passage que Will Ferrell avait raison : il n'y a jamais assez de cowbell. More cowbell !\nLe sketch de Will Ferrell diffusé lors de l'émission Saturday Night Live est rapidement devenu culte grâce à son hommage appuyé à l'utilisation de la cloche dans la musique rock. Cet instrument au son si... bovin se retrouve au centre du jeu Cowbell Hero dans lequel nous suivons le parcours, presque initiatique, d'un illuminé de la percussion. De son coin de rue où il fait la manche aux plus grandes scènes de rock, notre hippie chevelu se donne à fond pour élever sa cloche au rang divin. L'histoire de notre intégriste du rythme se suit avec bonheur grâce à des planches remplies d'humour et de références diverses. Les clins d'œil renvoient forcément à l'univers musical et tout le monde en prend pour son grade, des chanteurs country aux rappeurs blancs.\nVoici le véritable Cowbell Hero !\nAu fil des rencontres et des situations, notre amoureux de la cloche bat le rythme sur près de 30 morceaux brassant plusieurs styles musicaux (rock, funk, etc.) et reprenant quelques standards connus de Creedence Clearwater Revival, Nazareth, Santana et d'autres. Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult est bien entendu dans la tracklist. Impossible de passer à côté. A l'image d'un Guitar Hero, les notes défilent du haut vers le bas de l'écran et il convient de les frapper lorsqu'elles passent dans la zone appropriée. Cependant, puisqu'il ne s'agit pas d'une gratte, mais bien d'une cloche, les notes se limitent à simplement deux tons : graves (les pastilles bleues à gauche) et aigus (les vertes à droite). Il n'en faut pas beaucoup plus pour dessiner de nombreuses figures rythmiques plus ou moins élaborées. Les premiers morceaux se contentent de schémas classiques à base de noires, voire de croches. Cependant, les doubles-croches, les triolets et les triolets de noires ne tardent pas à faire leurs apparitions dans les chansons plus avancées, rendant le jeu pas aussi facile qu'il n'y paraît de prime abord. L'ensemble reste toutefois accessible, car à l'inverse d'un Guitar Hero, le morceau ne s'arrête pas si trop de notes sont foirées. Bien jouer n'influe finalement que sur le score. Les notes réussies font grimper un multiplicateur de points et remplissent une jauge de "Fièvre". Cette jauge, qui se vide à la moindre erreur, permet de gagner encore plus de points. Pour l'activer, il suffit de secouer son appareil.\nEn plus du mode Histoire, un mode Jam permet de relancer chaque morceau préalablement débloqué pour tenter d'améliorer son score. Finalement, le programme de Cowbell Hero est assez limité. Ceci dit, la réalisation est propre et le ton décalé, et mine de rien, cela suffit pour s'amuser. Reste la question du prix, bien trop élevé à notre goût. Avec tout le bien que l'on pense du jeu, Cowbell Hero peine tout de même à justifier les 6 € demandés actuellement. Attendez donc une promotion avant de craquer pour ce petit délire.\nOn ne peut pas dire que les visuels soient toujours très soignés ni très fouillés, mais l'ensemble dégage une ambiance plutôt attachante grâce au second degré constant. Des arrière-plans plus variés n'auraient toutefois pas fait de mal pour varier les séquences de jeu.\nUn coup à droite, un coup à gauche... Avec seulement deux "notes" à maîtriser, Cowbell Hero parvient à construire des rythmes entraînants. Bien que le jeu soit tolérant sur la précision, certains passages sont assez délicats à franchir sans accrocs.\nEn ligne droite, le jeu se plie assez vite. Comptez un peu moins de deux petites heures pour devenir un dieu de la cloche. Cowbell Hero possède toutefois un côté hypnotique qui fait qu'on y revient facilement. Après tout, on n'a jamais assez de cowbell !\nLa tracklist est plutôt complète et bien choisie. On y trouve quelques standards aux côtés de quelques expérimentations plus... aériennes provenant de la scène 70's de San Francisco.\nS'il est certainement né d'un petit délire entre amis, Cowbell Hero n'en demeure pas moins un vrai jeu de rythme à l'ambiance unique et particulièrement réussie. Les schémas rythmiques proposés sont entraînants et permettent de mettre en valeur le groove qui découle indéniablement d'une bonne utilisation de la cloche. Reste malheureusement la question du prix, trop élevé à la sortie.\niOS Rythme Digital Hero Games\nCowbell Hero : More cowbell 4 446\nTest Tap Tap Revenge 3 sur iOS


Comment puis je trouver le cours le mieux adapté à mes besoins personnel ?\navril 15, 2015 juillet 24, 2015 Osmira Amaiz\nApprendre une nouvelle langue vous intéresse, mais vous n’êtes toujours pas certain de savoir quel type de cours correspond le mieux à vos besoins spécifiques et à vos objectifs ? Ce n’est pas surprenant du tout !\nDe nos jours, il y a tellement de type de cours proposés que les étudiants s’y perdent et ne savent plus quel cours choisir . Cela ne devrait cependant pas être une raison suffisante pour vous arrêter dans votre démarche, et ici à StudyGlobal nous vous aidons en vous donnant les meilleurs conseils possible afin de trouver le cours à l’étranger qui vous correspond le mieux !\nContinue reading “Comment puis je trouver le cours le mieux adapté à mes besoins personnel ?” →\nGeneral apprendre l'anglais, apprendre une langue à l’étranger, apprendre une nouvelle langue, immersion totale, séjour linguistique, séjour linguistique aux usa, séjour linguistique moins cher, séjour linguistiques à l’étranger, séjours linguistiques Espagne


IC Hotel Santai, hotel Belek - null - prix réservation moins cher, avis, photos, vidéos\nVérifiez les prix et la disponibilité de IC Hotel Santai: Du :\nCet hôtel est situé à Belek. L'hôtel est classé 5 étoiles. La plage étant près de l'hôtel, tirez-en parti pour aller nager ou bronzer au bord de l'eau. Les chambres sont modernes et quelques-unes possèdent un balcon sur lequel vous pouvez tranquillement prendre votre petit-déjeuner. Pour votre confort, toutes les chambres sont pourvues de la climatisation. L'hôtel vous propose une connexion internet. [pour votre forme] Pendant votre séjour, vous avez l'opportunité de profiter du centre bien-être de l'hôtel dans lequel les mots d'ordre sont "apaisement" et "délassement". Afin d'embellir votre séjour, vous avez accès au sauna. Si vous le souhaitez, le centre de spa vous propose en outre des massages. Puis, si vous souhaitez marcher un peu, faites une balade dans le jardin de l'hôtel. Pour profiter à fond de votre séjour, des activités sont à disposition. Pour les plus sportifs, faites votre choix parmi les activités sportives suivantes : les planches à voile, la voile, le ski nautique, le billard, l'aérobic, le tennis de table, le squash, l'aquagym, le golf et aussi le tennis. Parmi les équipements sportifs accessibles, vous pouvez trouver un court de tennis et un terrain de jeu. Si vous désirez faire du sport, venez donc vous dépenser dans la salle de fitness de l'hôtel. Vous pouvez aussi nager un peu dans la piscine pour enfants et couverte. Vous pouvez notamment vous essayer à la baignade sur place. [pour déjeuner ou dîner...] Le restaurant vous sert ses plats gastronomiques dans une ambiance accueillante. Dégustez-y donc une cuisine spéciale. Enfin, vous avez la possibilité de vous détendre au lounge-bar de l'hôtel. Le matin, démarrez en vous faisant plaisir avec le petit-déjeuner proposé par l'hôtel. De plus, vous pouvez faire l'aller-retour entre l'hôtel et l'aéroport en toute quiétude avec le service de transport proposé par l'établissement. D'autre part, sortez en toute sérénité, une garde d'enfants est accessible pour s'occuper de vos enfants.\nChaque chambre inclut: chambres non-fumeur, climatisation, sèche-cheveux, coffre fort dans la chambre, télévision, bain, douche, mini-bar.Pour vous offrir un séjour encore plus complet, cet hôtel de Antalya dispose de: service en chambres 24h/24, boutiques, ascenseur, bar, service de buanderie.Le...\nCet établissement avec spa se trouve près d'une Belek plage. L'établissement IC Santai Hotel propose les infrastructures suivantes : une plage privée, un terrain de tennis, une piscine couverte, un sauna et un centre de fitness. L'établissement IC Santai Hotel propose un spa entièrement équipé. ...\nL'établissement IC Santai Hotel est situé à Belek. L'établissement IC Santai Hotel comprend une plage privée, un terrain de tennis, une piscine couverte et un sauna. L'établissement IC Santai Hotel propose un spa entièrement équipé. Cet établissement inclut un centre d'affaires, l'accès à Intern...\nOccupant un emplacement de premier choix en bord de mer à Belek, l'hôtel Santai IC est un formidable centre de villégiature complet niché dans de grands jardins et entouré d'une forêt de pins.\nIC Hotel Santai, style(s):\nIC Hotel Santai, équipements et services.\nPar conséquent, je voulais utiliser la piscine intérieure, qui était de l'ordre, mais il n'y avait aucun avis émis le dire. Ainsi, il n'était pas des vacances de détente à tous.\nCette fois, la réception nous a dit l'AC est éteint pendant la nuit.\nMais vous pouvez manger à l'hôtel 24-7 - sans blague! Nous n'avons pas été particulièrement impressionné par le 'animation' round piscine principale, ce qui est des jeux et des exercices de type sportlyLire la suite mais c'est parce que nous sommes paresseux, mais beaucoup de gens ont fait.Masquer\nExcellent place, amazing food, good service, friendly staff. C'est vraiment un hôtel 5 étoiles.\nL'agro-alimentaire a été excellente et bien que les hôtes britanniques ont été rares, le personnel parle bien l'anglais et le service était bien meilleur que tout ce que nous avons eu quand en Espagne.Lire la suite Je souhaite simplement souligner que nous étions venus plus tôt. Nous avons opté pour une chambre simple et payé seulement un petit supplément de £ 30 par personne, ce qui était une bonne affaire grâce à notre Agent de Voyage Voyage Alternative [--]. L'agro-alimentaire a été excellente et bien que les hôtes britanniques ont été rares, le personnel parle bien l'anglais et le service était bien meilleur que tout ce que nous avons eu quand en Espagne. Il s'agissait de notre première fois en Turquie et a trouvé l'hôtel et le golf à tous égards exceptionnelle, surtout pour le peu d'argent tout notre voyage nous a coûté.Masquer\nMai-être parce que des économies d'énergie "seule politique de certaines des pompes a travaillé pendant la journée. Donc les enfants de Russie entretiennent le plus. Qualité besoin d'un peu plus enLire la suite fait. Donc les enfants de Russie entretiennent le plus. Une nuit, vous mai manger un délicieux poulet permet de dire, mais la nuit suivante, vous n'aimez pas it.Spa: Spa est tout à fait good.Mini-Club: 3 sur 4 des membres du personnel étaient en provenance de Russie.Masquer\nceux qui sont du bon côté de l'hôtel. hôtel situé à la côte de Belek dans la forêt et les champs de golf énorme. L'équipe d'animation est à 100% parfait, ils sont très amicaux et l'organisation d'activitésLire la suite très gentil. sur l'hôtel s'est en revanche quelques problèmes, le système de climatisation ne fonctionne pas correctement, cela signifie que vous gravez à l'intérieur quand le temprutre extérieur est de 45 celcius. hôtel situé à la côte de Belek dans la forêt et les champs de golf énorme.Masquer\nLa forme négative, c'est qu'ils ne permettra un invité au foyer pour 1 / 2 heure, ou payer 60 $ pour une demi-journée! mais j'ai découvert par la suite que tous les all inclusive hotels avons ici une politiqueLire la suite similaire. Les installations les hôtels étaient de première classe, je defnitely go back! De préférence dès maintenant! lol. Les installations les hôtels étaient de première classe, je defnitely go back! De préférence dès maintenant! lol.Being de N Irlande, j'ai comme un commentateur précédent, fealt comme si j'étais l'orateur anglais seulement plein là-bas, la majorité étant russe, ukrainien, etc, mais ils étaient aussi polis, civils et amicale que quiconque qu'on puisse rencontrer, ( À quoi correspond exactement certaines personnes dire «à l'exception des Russes "???) l'ensemble du personnel de divertissement, etc personnel du bar avait de conversation en anglais.Masquer\nL'air conditionné était un problème partout dans l'hôtel. C'est une expérience qui vaut la peine.), Mais soyez prêt à être autorisés à manger dans les restaurants à thème 3 fois au cours d'un séjour d'uneLire la suite semaine. Les chambres, ont toutefois besoin d'un peu d'attention supplémentaire. La plage ne semble pas être à l'origine d'une plage de sable le long du littoral et dans l'eau est entièrement rocheux alors que la partie supérieure de la plage est brun sable que nous pensons de l'hôtel a po C'est une expérience valable. Ces zones sont bien développés et très agréable. Il arrive juste pour être dans la piscine. Si vous y allez, ne négligez pas le bain turc.Masquer\nNous avons passé 4 jours glorieux à l'IC Santai.\nDe style Luxe, le Barcelo Tat Beach Golf Hotel possède tout le confort de ce type d'établissement : Bar, Service de blanchisserie, Télévision, Télé Satellite.Situé côté est et à 34 minutes en voiture 450 m -\nGrâce à son emplacement en plein centre, le Adora Golf Resort Hotel est proche de la plupart des attractions touristiques et des commerces de Antalya.Toutes les chambres de l’hôtel disposent de toutes\nDe style Bon marché, le HOTEL OTIUM possède tout le confort de ce type d'établissement : n.a..Il est situé TASLIBURUN BELDESI 5 BELEK TR 07500, dans la partie ouest de Belek, à seulement 9 minutes en


La Tour des Héros • Afficher le sujet - Dan Turpin (spoilers)\nDan Turpin (spoilers)\nde wotan » Jeu 21 Juil 2005, 16:02\nJ'ai été tres choqué par son meurtre quasiment gratuit par darkside\non voit souvent des gentils mourir en debut de serie mais là en plein milieu c'est plutôt rare !\net je crois que c'est le seul exemple dans les series dont nous parlons içi\nles parents des batmans et de superman meurent au debut de la serie\nen voyant l'episode je me disait qu'il avait été teléporté sur Apokolips comme Kalibak mais non rien!\net une tombe à la fin.....\nvu son aspect avec ses gros sourcils ne serait -il pas un portrait de Jack Kirby à qui l'episode ou il meurt " centrale nucleaire" est dedié\nde Cyril » Ven 22 Juil 2005, 05:28\nJ'ai bien aimé aussi la mort de ce personnage. Et surtout le fait que ça ait assez marqué Superman pour qu'il y revienne lorsqu'il se bat contre Darkseid.\nde wotan » Ven 22 Juil 2005, 10:12\nmerci pour ton lien on apprends des choses même sur les autres personnages!\nde Darkseid » Dim 24 Juil 2005, 18:12\nMoi, j'ai adoré, cela montre que cette série est bien plus adulte que les autres DA américain, vous en connaissez beaucoup des DA autres que japonais qui montre la mort d'un personnage important ?\nDe plus, il donne vraiment une aura particulière à Darkseid (j'aime ce perso, mais ça si vous avez regardez mon pseudo, vous le savez déjà), c'est encore plus que Luthor le méchant ultime de la série et il est parfaitement capable de tuer des personnages importants.\nde Hadès » Dim 24 Juil 2005, 19:45\nDarkseid a écrit: ... plus adulte que les autres DA américain, vous en connaissez beaucoup des DA autres que japonais qui montre la mort d'un personnage important ?\nDe plus, il donne vraiment une aura particulière à Darkseid ...\nOui, dans les DA amerloques, y a souvent pas assez d'intensité dramatique...\nPourtant comme disait Stan Lee, c'est la profondeur du "vilain" qui donne l'intensité à l'histoire ou la série. A ce niveau là, Darkseid est très riche. Et que dire de Magneto ou Galactus chez Marvel!\nde Darkseid » Dim 24 Juil 2005, 19:52\nEn même temps la profondeur n'est pas qu'une affaire de puissance, le Joker et Luthor ne sont pas moins interressants et dangereux que des personnages immenséments puissant comme ceux que tu cites.