Branchement d'une pompe à chaleur mono sur un circuit en triphasé 11/12/2009\nJe fais construire une maison avec un constructeur et je fais moi-même l'électricité.\nMon installation électrique est en triphasée et le chauffagiste mon monte une pompe à chaleur en mono. Je voulais savoir comment faire pour passer du tri au mono à partir du tableau électrique jusqu'à la pompe à chaleur?? Comment faire pour équilibrer les phases??? Ou bien existe-t-il un boitier qui transforme le tri en mono??\nJ'aurai préféré une ma pompe à chaleur soit en tri mais mon chauffagiste n'en connait pas.\nJ'espère que ce branchement est réalisable sans que ça disjoncte.\nEst ce du tri 230V ou du tétra 400V (comme vous êtes en france je pencherai plus pour du 400V car je crois que le tri n'existe plus chez vous) BREF\nOui bien évidement, qui peut le plus peut le moins. Vous passez très facilement à un système mono via du tri comme pour tous les autres circuits traditionnels de la maison. Le seul problème que vous risquer de rencontrer c'est un problème de puissance. En effet, vous êtes certainement limiter par votre fournisseur d'électricité à X ampères par phase. Si votre pompe, du fait d'être en mono en "tire" de trop, de un ça va être compliqué pour tout équilibré, de 2 ça risque de ne pas être assez.\nPour vous répondre mieux, il faudrait connaître la consommation de la pompe et le type d'alimentation/puissance exacte au général.\nBonjour Assez simple tu vas sur internet et tu marques pompe à chaleur triphasée. Tu as le choix.Ou autrement tu peux toujours rechercher un transfo tri-mono .Ton tri ne serait pas du tétra par hasard?Quelle est la puissance de ta Pac?ET pourquoi du tri pour ta maison? Bye\nOui, c'est bien du tri tétra. Je pense que je vais prendre 60 ampères pour en avoir 20 par phases. Est-ce que se sera assez??\nLa pompe à chaleur est alimentée en câble 3G6 avec 230V 50Hz. Intensité nominale: 20.6\nCalibre disjoncteurs appoints PAC courbe C: 32 ampères\nCalibre disjoncteurs courbe D: 32 ampères\nJ'ai choisi du tri dans la maison pour des raisons professionnelles avec en perspective la construction d'un hangar pour pouvoir faire fonctionner des machines assez puissantes.\nEst-ce qu'avec 60 ampères ça sera moins compliqué pour tout équilibrer??\nSalut Dingo 10. Avec 60 A mono, tu as un contrat de 12 kva.\nMais avec du tri 30A tu passes à18 kva et tu peux faire fonctionner tes machines tri.Dans un premier temps tu peux prendre un abonnement mono de 60A et passer ensuite en tri à 30A. Il faudra simplement prévoir le cable d'alimentation de ton raccordement extérieur jusque chez toi bien dimensionné Pour du mono 60A 2x16. pour du tetra 30 4x10 Ou un peu plus suivant la distance .Tu dois te renseigner à EDF Tu auras une réponse officielle. Note quand même le nom de ton interlocuteur.En gros si tu passes du 4x16 tu pourrais garder le même cable .Renseignes toi quand même.Je crois avoir bien dégrossi la réponse .bye\nPar turval dans Electricité, +12 06/09/2009