Les 4 boissons les plus populaires dans le monde que vous devez cesser de consommer aujourd'hui !\nLes 4 boissons les plus populaires dans le monde que vous devez cesser de consommer aujourd’hui !\nAccueil » Santé » Les 4 boissons les plus populaires dans le monde que vous devez cesser de consommer aujourd’hui !\nAvez-vous déjà pensé aux boissons que vous devez arrêter de consommer ? Saviez-vous que certaines boissons que vous consommez peuvent représenter jusqu’à 30% de votre apport quotidien en calories ?\nOn a tendance à boire des lattés, des jus de fruits industriels et des boissons gazeuses bourrés d sucre et contenant beaucoup de calories. Dans la liste qui suit, vous trouverez les boissons qu’il va falloir abandonner pour votre bien-être …\nVoici 4 boissons que vous devez arrêter de boire immédiatement:


C’est de l’Art! – My Infinit Positive Life\nVous pouvez me prendre pour une folle, mais je crois sincèrement que chaque personne sur cette terre est une artiste. Oui, n’importe qui! la différence c’est qu’il y en a qui s’y mettent et il y en a qui ne s’y mettent pas. Pour moi l’art, c’est d’avoir envie de découvrir, de créer, de produire quelque chose avec perfection. Parce que tout simplement la vie nous inspire tous les jours. Pourquoi croyez-vous que de temps en temps on a cette envie soudaine d’apprendre une langue, le dessin, ou un instrument de musique. Aussi occupé qu’on puisse l’être, on trouvera toujours du temps de faire de l’art, c’est essentiel pour aller à la découverte de soi.\nCe qui est intimidant dans le fait d’être un artiste c’est que:\nIl faut que ce dernier créer un tas de choses en boucles.\nLe faite que c’est de l’art ou pas c’est à un expert du milieu artistique d’en décider.\nTout cela est frustrant et nous amène à rien d’autre que la procrastination, le stresse, le dégoût et j’en passe. Il faut savoir que le feedback des autres est essentiel et même enrichissant dans ce que nous faisons. Ne pas faire ce qu’on aimerait faire seulement parce qu’on a peur de ce que les autres pensent n’aboutira à rien. Ne pas créer est une énergie enfermé et qui sera gaspiller au mauvais endroit. C’est pour ça que l’idéale est de s’exposer et mettre ses œuvres au terrain. Et c’est là que tout commence. Et là, permettez moi de vous dire, si vous avez réussi à faire réagir au moins une personne, une seule, vous avez réussi et vous êtes officiellement un (e) artiste.\nCependant, avec le temps vous avez envie d’être reconnu, et qu’est qui fait qu’un artiste soit reconnu? (évitez de revenir aux professionnelles et aux experts et leur blabla, je parle de gens ordinaires, comme nous!). Et bien, un artiste reconnu est celui dont le travail a ému quelqu’un, l’a marqué dans sa vie, ou qu’il l’a tous simplement inspiré (C’est mon opinion personnel)\nJ’ai vu une fois dans un reportage que les calligraphies et décorations faites par les musulmans dans les murs pendant l’age d’or était fait par de simples travailleurs dans le champs et personnes d’autres. Ce n’était pas comme en Europe ou on demandait à Leonardo Da Vinci de faire certains dessins sur les murs et les plafonds des églises. (Bien sur, je ne compare pas le travail de Da Vinci avec l’architecture et la décoration des musulmans à l’époque). Tout ça pour dire que n’importe qui peut faire un travail artistique s’il y met vraiment toute son énergie. Imaginez seulement combien de gens jusqu’à aujourd’hui, ont étaient ému par le Taj Mahal et sa beauté. Et ne croyez pas que c’est seulement à cause de l’histoire d’amour du roi Shah à son épouse Mumtaz, d’après de nombreux témoignages et quelques image que j’ai pu voir, l’intérieur est époustouflant!\nDans le même reportage, un autre fait est initié, celui de comment cette forme d’art à était introduite dans le monde. Y parait que les architectes et les sultans à l’époque insistaient pour que chaque parois et petit coin des murs soit décoré et dessiné, pour une seule raison: la peur du vide. Mais quel vide; dans leur vie? Dans les murs? Peut importe, ce qui est important, ils avaient besoin de l’art pour combler ce vide. En plus, à mon avis, les sultans et les propriétaires de ces châteaux comptaient sur leur instinct et leur émotion pour définir que ce qu’ils ont sous les yeux est de l’art ou pas.\nAlors l’art peut être le dîner que vous faites avec grand amour, le petit dessin sur le coin de votre cahier, le tableau excel que vous faites si parfaitement, votre façon de vous habillez “on point”… Bref, tout ce que vous faites si bien avec une touche personnelle, c’est de l’art! Je n’ai plus qu’à vous dire: écrivez, cuisinez, doodlez (je trouver pas le mot en français), dessinez, faites de belles photos…En deux mots: Amusez vous!\nTagged: Amusez vous, Art, Artiste, développement personnelle, Inspiration


Lot n 12 - Plomberie sanitaire CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P - PDF Téléchargement Gratuit\nDownload "Lot n 12 - Plomberie sanitaire CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P"\n1 SOUSCRIPTION DE L ENTREPRISE Atelier AB architectes & associés ZAC La louvade 45 Rue Merlot MAUGUIO Tél : Fax : PRO Département : Maître de l ouvrage : SARL SALVI FRANCE Commune : Monteux Représenté par : CREATION D UN ENTREPOT n 12 - Plomberie sanitaire CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P BET FLUIDES BET FOBIS Hôtel d entreprises «Croix Rouge» 13 étage 1 10 Avenue de la Croix Rouge AVIGNON Tel : Fax :\n2 SOMMAIRE CHAPITRE 1 - GENERALITES OBJET DU PRESENT DOSSIER CONFORMITE AUX NORMES - REGLEMENTS - REGLES DE L'ART QUALITE DES MATERIELS FRAIS A PREVOIR REDACTION DE L OFFRE CARACTERISTIQUES DES FLUIDES ET SERVITUDES IMPOSEES PAR LES SERVICES PUBLICS LIMITES DE LA PRESTATION REGLES DE CALCUL PLANS CHAPITRE 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES CANALISATIONS FOURREAUX SUPPORTS CALORIFUGE ROBINETTERIE CLAPET ANTI-RETOUR MANOMETRE FILTRE DETENDEUR DISCONNECTEUR ANTI-BELIER PURGEUR D'AIR THERMOMETRE SIPHON DE SOL MANCHON ANTIVIBRATILE COMPENSATEUR DE DILATATION APPAREILS SANITAIRES CLAPETS AERATEURS AMENAGEMENTS DIVERS ESSAIS ET RECEPTION DES INSTALLATIONS CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DISTRIBUTION D EAU FROIDE SANITAIRE Origine des installations Distribution - Canalisations PRODUCTION ET DISTRIBUTION D EAU CHAUDE SANITAIRE Production e.c.s des bureaux et sanitaires Distribution Canalisations Bureaux et Sanitaires APPAREILS SANITAIRES Généralités Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 2/30\n3 WC pour PMR WC Lave-mains PMR Vasque Douche Point de puisage ACCESSOIRES EVACUATIONS Eaux vannes - eaux usées Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 3/30\n4 CHAPITRE 1 - GENERALITES OBJET DU PRESENT DOSSIER Le présent lot fait l'objet d'une consultation pour les équipements de Plomberie-Sanitaire d un entrepôt sur la commune de Monteux (84). Ce projet comprend : - 3 chambres froides négatives, - 1 SAS chambre froide - 1 Quai, - 1 zone bureaux de 89 m², - 1 zone libre de 188m² - Des locaux techniques. Les installations à réaliser comprennent : - la fourniture et la pose des appareils sanitaires, - la distribution d'eau froide sanitaire aux appareils indiqués sur le plan, - la distribution d'eau chaude sanitaire aux appareils indiqués sur le plan depuis les différentes productions, - l évacuation des EU/EV, - la fourniture des siphons de sol CONFORMITE AUX NORMES - REGLEMENTS - REGLES DE L'ART Les ouvrages seront exécutés conformément aux règlements et normes françaises, DTU et règles de l'art en vigueur. En particulier : - Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (dernière édition) et arrêté du établissement de type R. - Arrêté du 23 juin 1978 concernant les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public. - Normes NF P à 204 constituants le code des conditions minima des travaux de Plomberie et installations sanitaires. - DTU N Cahier des charges applicable aux travaux de plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation et ses additifs. - DTU N Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - eau froide avec pression. - DTU N Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié. - DTU N Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire. - Décret du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs. Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 4/30\n5 - Au "Code du Travail" décret du "Mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis" et textes modificatifs et d'application. - Au règlement sanitaire départemental, dans sa dernière édition. - Au règlement sanitaire municipal (si texte en vigueur). - A l'arrêté et à la circulaire du 15 mars 1962 du Ministère de la Santé Publique relatifs aux eaux d'alimentation (désinfection des réseaux). - A la norme C installations électriques. - A la norme X teintes conventionnelles des tuyauteries. - Au recueil des éléments utiles à l'établissement et à l'exécution des projets et marchés de bâtiments en France (R.E.E.F.) édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. - Aux conditions imposées par les Compagnies de distribution d'électricité et d'eau avec lesquelles l'entrepreneur devra se mettre en rapport. - Aux consignes de montage données par les constructeurs. - Aux prescriptions des décrets, arrêtés, règlements et normalisation complétant ou modifiant les documents ci-dessus en vigueur à la date de l'offre. La mise en œuvre de techniques nouvelles non couvertes par un DTU devra se faire en suivant les prescriptions d'un avis technique du C.S.T.B ou d'un avis motivé d'un Bureau de Contrôle agréé par la section "construction" de l'assemblée générale des compagnies d'assurances. Avant l'approvisionnement du matériel et avant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra faire connaître au Maître d'œuvre les dispositions de la présente notice qui ne seraient pas conformes à la réglementation en vigueur au moment de l'exécution des travaux, faute de quoi, il sera tenu de prendre à sa charge tous les frais résultant de la mise en conformité de l'installation. La présente spécification n'est pas exhaustive QUALITE DES MATERIELS Les appareils et matériaux devront être de la meilleure qualité, répondant exactement aux conditions nécessaires à la bonne exécution des travaux. Le matériel devra être conforme aux dernières normes et prescriptions des DTU. Les matériels et appareillages faisant l'objet d'un agrément ou d'un label de qualité, devront avoir obtenu le label. L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des matériels mis en place pendant la durée du chantier. Dans son offre, l'entreprise devra préciser la marque et le type retenus pour chaque matériel spécifique. Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 5/30\n6 Toute modification dans la liste du matériel établie lors de la mise au point du marché devra faire l'objet d'un accord écrit du Maître d'œuvre FRAIS A PREVOIR Les entreprises soumissionnaires auront à prévoir l'ensemble des frais d'études et des dépenses de fourniture et main d'œuvre nécessaires pour la réalisation et la terminaison complète des travaux. L'entreprise aura à sa charge les frais de transport, de manutention du matériel et l'enlèvement des déchets REDACTION DE L OFFRE Le devis quantitatif établi par le Maître d'œuvre est donné à titre indicatif, il appartient à l'entreprise de le vérifier et au besoin de le modifier en plus comme en moins suivant les quantités qu'elle estime avoir à mettre en œuvre. Le devis estimatif établi par l'entreprise n'engage que sa propre responsabilité. L'ensemble constitue un forfait et ne sera soumis à modifications sauf en cas de changement dans le programme des travaux, demandé par le Maître d'ouvrage CARACTERISTIQUES DES FLUIDES ET SERVITUDES IMPOSEES PAR LES SERVICES PUBLICS 1) Eau froide Le bâtiment sera alimenté par le réseau public. 2) Electricité Triphasé 400 V/230 V - 50 Hz + terre. Neutre à la terre. NOTA IMPORTANT : Afin de répondre aux exigences du décret du 14 novembre 1962, visant à assurer la protection des travailleurs, l'entrepreneur devra établir ses équipements électriques en tenant compte du régime neutre mis à la terre. L'entrepreneur est tenu d'utiliser dans tous les cas des disjoncteurs ou des coupe-circuits à protection et coupure omnipolaires protégés par dispositif différentiel. L'intensité de démarrage pour les moteurs ne devra pas dépasser 2,5 fois l'intensité nominale LIMITES DE LA PRESTATION L'entrepreneur du présent lot sera réputé avoir pris connaissance des descriptifs de tous les lots et d'en avoir tenu compte avant l'établissement de sa proposition de prix. Même s'il en est techniquement dissocié, le présent C.C.T.P. n'a valeur qu associé à ceux des autres de travaux. Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 6/30\n7 1) Gros Œuvre Le lot Gros Œuvre doit : - les percements, scellements et rebouchages dans les planchers et murs pour les dimensions supérieures à 10 x 10 cm, - toutes les canalisations d'évacuation enterrées sur terre-plein jusqu'aux regards du lot VRD, - les socles, massifs (à l'exclusion des matériaux antivibratiles fournis par le lot plomberie - sanitaire), - la fourniture et la pose des fourreaux dans les ouvrages en béton, dalles, - la mise en place et scellements de tous les siphons de sol (le réglage de la grille étant effectué par le lot Revêtement de sol), Le lot Plomberie sanitaire - RIA doit : - les évacuations jusqu'aux attentes du lot Gros Œuvre regards et/ou jusqu au regard du lot VRD à 1 m du Bâtiment, - la fourniture de tous les siphons de sol relatifs à l'évacuation des eaux usées, - les percements, scellements et rebouchages dans les cloisons, - les plans de réservations dans les planchers et murs pour les dimensions supérieures à 10 x 10 cm. 2) Etanchéité couverture Le lot Etanchéité couverture doit : - l'étanchéité des ventilations et évents sortant hors couverture. Le lot Plomberie sanitaire - RIA doit : - la mise en place des ventilations primaires. 3) Electricité Le lot Electricité doit : - l'alimentation de tous les appareils électriques relatifs au lot Plomberie sanitaire. Le lot Plomberie sanitaire - RIA doit : - la mise à la terre de tous les appareils et masse métallique, - le raccordement électrique de tous les appareils électriques relatifs au lot Plomberie sanitaire. 4) Carrelages - revêtement Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 7/30\n8 Le lot Carrelage - revêtement doit : - les relevés avec plinthes recevant les attentes au sol. Le lot Plomberie sanitaire - RIA doit : - la fixation de tous les équipements sur les parois des sanitaires : les forêts et le matériel utilisés pour les percements seront sélectionnés en accord avec le titulaire du lot revêtements, - les joints d'étanchéité autour des appareils sanitaires. 5) Faux-plafonds Le lot Faux-plafond doit : - la fourniture et pose de trappes de visite sous les vannes de barrage, robinets de purge, tampons de dégorgement situés dans les faux-plafonds suivant plans du plombier. Le lot Plomberie sanitaire - RIA doit : - les pastilles de repérage colorées sur les trappes situées au plafond permettant de déterminer le matériel accessible. 6) Peinture Le lot Peinture doit : - la peinture définitive des canalisations apparentes et autres matériels. Le lot Plomberie sanitaire - RIA doit : - la peinture anti-rouille de toutes les parties métalliques en acier noir, - la peinture de repérage et teintes conventionnelles. 7) VRD Le lot VRD doit : - l'alimentation générale d'eau, attente sur vanne, - les tuyauteries et regards extérieurs d'évacuation des eaux usées et eaux vannes. Le lot Plomberie sanitaire - RIA doit : - les tuyauteries d'évacuations EU et EV jusqu'aux regards extérieurs à 1 mètre de la façade, - les plans de réservations et attentes nécessaires à son lot REGLES DE CALCUL 1 - Conditions à garantir Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 8/30\n9 Débits Le débit d'alimentation des mélangeurs devra être égal à la somme des débits de base d'eau froide et d'eau chaude du DTU affectée d'un coefficient minimal de 0,60. Le coefficient de simultanéité des installations ne sera pas inférieur à 0,15. Pressions Eau froide et eau chaude : La pression en tout point d'utilisation devra être comprise entre 1,5 et 3 bars, et ce, quelles que soient les variations de pression du réseau d'alimentation. Vitesses En aucun cas, les vitesses dans les tuyauteries d'eau froide et d'eau chaude ne devront être supérieure à: - distribution aux appareils 1,00 m/s - distribution en gaines techniques et en faux-plafonds - tuyauteries en locaux techniques, vide sanitaire 1,50 m/s 2,00 m/s 2 - Règles générales concernant les calculs Les documents utilisés pour les calculs des réseaux (eau froide, eau chaude sanitaire, évacuations) sont tirés des normes françaises et des documents techniques du R.E.E.F. (tableaux et abaques série 03). 3 - Distribution d'eau froide et d'eau chaude Les débits de base et les coefficients de simultanéité sont déterminés suivant les prescriptions du DTU et des compléments DELEBECQUE (publiés dans la revue "couverture - plomberie de l'union des chambres syndicales). - Lavabo 0,20 l/s - WC avec réservoir de chasse 0,12 l/s - WC avec robinet de chasse 1,50 l/s - Evier/déversoir 0,20 l/s 4 - Réseau d'évacuation Les débits à prendre en compte seront conformes aux normes françaises : - Lavabo 0, 75 l/s - WC 1, 50 l/s - Evier, déversoir 0,75 l/s Les coefficients de simultanéité sont identiques à ceux adoptés pour les calculs de distribution. Les calculs seront menés en considérant les tuyauteries coulant à demi-plein, 3 cm/m minimum de pente pour les réseaux EU et EV. Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 9/30\n10 Les calculs seront menés en considérant les tuyauteries coulant pleines au 7/10ème, 3 cm/m minimum de pente pour les réseaux EP. Le diamètre minimum imposé pour les chutes EU et EP est de 75 mm intérieur. Le diamètre minimum imposé pour les chutes EV est de 100 mm intérieur PLANS - PB RIA - Sous-sol. - PB RIA - RDC. - PB RIA - R+1. CHAPITRE 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES CANALISATIONS 1 - Tuyauteries en acier L'emploi du tube acier noir pour les installations de distribution d'eau froide, d'eau chaude et d'évacuation d'eaux usées ou d'eaux vannes est interdit. 2 - Tuyauteries en acier galvanisé Les tubes acier seront galvanisés à chaud intérieurement et extérieurement. Ne seront utilisés que les tubes portant une marque de fabrique indiquant leur conformité aux normes. Ils seront assemblés par raccords galvanisés à chaud, par brides ou par soudo-brasure (procédé Gas Flux). Les manchons dits "bout de barre" seront proscrits. Si des pièces sont exécutées en acier noir in situ, en raison de la difficulté d'exécution, elles seront, après façonnage, démontées et galvanisées en atelier. Avant raccordement sur les appareils, les tuyauteries seront soufflées à l'air comprimé, afin d'éliminer les gouttes de soudure et autres corps étrangers ayant pu s'introduire dans les canalisations. Toutes les canalisations en acier galvanisé seront de tarif 3 jusqu'au diamètre 50/60 et tarif 10 au-delà. Les coudes à souder seront de type 5D. Toute la boulonnerie doit être du type mécanique, décolletée avec tête et écrou 6 pans. Les longueurs des boulons seront adaptées aux pièces à serrer, le tronçonnage sur place des boulons trop longs est interdit. Lorsqu'une bride ou contre-bride suit immédiatement un coude, un tronçon de tube de même diamètre sera intercalé pour permettre le passage des boulons et un arrêt facile du calorifuge sur une partie rectiligne. Les collecteurs et toutes canalisations ne prendront pas appui sur les appareils quels qu'ils soient. Des "démontables" seront intercalés sur les canalisations et posés systématiquement aux branchements d'appareils en réservant les dévêtissements nécessaires à la dépose aisée de ceux-ci, qui ne doivent pas entraîner la dépose des organes d'isolement et de réglage. Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 10/30\n11 Tous les changements de diamètre seront réalisés par cônes du commerce. Les parties inaccessibles des tubes de distribution seront limitées aux passages des parois et ne comporteront aucun organe ou raccord quel qu'il soit. Les franchissements des joints de dilatation se feront par manchons flexibles Dilatoflex ou qualité équivalente conforme à la norme NF T Tuyauteries en cuivre Les réseaux apparents en cuivre seront réalisés à partir du tube écroui en barres de qualité Sanco, les réseaux encastrés seront réalisés à partir du tube recuit en couronne de grande longueur, de qualité Sanco également (N.F.A ) posées sous fourreaux cintroplast. Les assemblages seront exécutés par soudo-brasure et les coudes seront exécutés par cintrage à froid. Dans les parcours encastrés, les raccordements ou piquage seront proscrits. Les réseaux apparents seront fixés par colliers en acier cadmié. Les réseaux encastrés seront disposés sous fourreaux PVC annelés type Cintroplast. En aucun endroit, les gaines ne seront interrompues et les raboutages éventuels devront être maintenus à l'aide d'une bande de plastique adhésif. Les tubes de diamètre inférieur à 10 mm sont interdits. Les saignées pour les encastrements dans les cloisons et les murs, devront être faites avec soins et selon les règles en usage à cet effet. L'entreprise titulaire du présent lot sera responsable de toutes les dégradations qui pourraient découler d'une mauvaise exécution. Les franchissements des joints de dilatation se feront par manchons flexibles Dilatoflex ou qualité équivalente conformes à la norme NF T Tuyauteries en PVC Les tuyauteries en PVC pression seront de qualité alimentaire, conformes aux normes avec tenue au feu de type M1. Les canalisations seront conformes aux normes NF T et NF T L'assemblage se fera par collage en utilisant toute la gamme de pièces du fabricant, aucun façonnage, aucune modification des pièces d'origine ne seront acceptés. Les raccords seront conformes aux normes NF T , , et La pression nominale sera garantie à 16 bars et 25 bars suivant le diamètre. La mise en œuvre sera réalisée conformément au DTU et aux prescriptions des fabricants (ARMOSIG) et des avis techniques. Le supportage sera réalisé au moyen de colliers métalliques avec garniture antivibratile (genre Mupro ou qualité équivalente). Si nécessaire, des joints de dilatation seront mis en place. Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 11/30\n12 Les canalisations seront protégées contre le gel et la condensation par des fourreaux de mousse isolante, qualité M FOURREAUX Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers doivent être protégées par des fourreaux de dimensions appropriées. A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement à leur axe. Les fourreaux ne doivent pas être détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges apportées par les canalisations. Les fourreaux doivent permettre la libre dilatation des tuyauteries, soit parallèlement, soit perpendiculairement. Ils ne doivent pas être obstrués par du plâtre ou du ciment. Les fourreaux entre parois coupe-feu doivent être bourrés de façon durable d'un matériau empêchant la propagation du feu (tresse d'amiante ou matériau équivalent). Dans les traversées horizontales, les fourreaux seront arasés aux nus des parois. Dans les traversées verticales, ils dépasseront de 0,5 cm du plafond et de 3 cm environ du plancher (niveau sol fini) SUPPORTS Les supports de fixation des canalisations devront être facilement démontables. Ils devront être disposés à intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous l'effet de leur poids propre et des efforts auxquels elles pourront être soumises, n'accusent pas de déformations anormales. L'écartement maximal des supports est de: - 1,50 m pour les diamètres inférieurs à 1", - 2,25 m pour les diamètres compris entre 1" et 1" 1/2, - 3,00 m pour les diamètres compris entre 2" et 76 x 3, - 4,00 m pour les diamètres compris entre 88 x 3 et 108 x 4, - 5,00 m pour les diamètres supérieurs à 108 x 4. Les supports et les fixations des canalisations devront empêcher la production et la transmission des bruits. Les tuyauteries seront convenablement isolées des supports (bagues Forbas ou collier Mupro). Tous les contacts d'appareils avec la structure du bâtiment ou leurs supports, devront être assurés par plots ou tétons résilients. Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 12/30\n13 Il sera fait usage, chaque fois que cela sera possible, de supports suspendus, type Flamco de Julien & Mege. Dans le cas de nappe de tuyauteries, ces supports seront suspendus à des rails type Halphen. Les espacements entre les canalisations d'une nappe calorifugée ne doivent pas être inférieurs à: - 8 cm lorsque les canalisations ont un diamètre inférieur à 150 mm, - 10 cm dans les autres cas. La répartition des supports sera coordonnée avec les autres lots CALORIFUGE La résistance thermique des dispositifs d isolation des réseaux de distribution de chaleur, de refroidissement et d ECS devra, au minimum, être conforme aux valeurs indiquées dans la RT 2005 (articles 26, 28 et 30 du chap.ii Valeurs de référence), La résistance des dispositifs d isolation des réseaux de distribution de ventilation devra, au minimum, être conforme aux valeurs indiquées dans la RT 2005 (articles 49 du chap.iii caractéristiques thermiques minimales), Les fibres minérales utilisées devront justifier des tests de non cancérogénicité : taille des fibres et biosolubilité, prévus par la directive européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en droit français le 28/8/09) permettant de les exclure de la catégorie des produits dangereux classés Xn, Eviter les mousses alvéolaires et préférer les caoutchoucs synthétiques. À défaut, les isolants en mousse alvéolaire devront être à ODP nul (sans effet sur la couche d ozone). Le passage des joints de dilatation ne doivent pas être réalisé en matériaux de synthèse, l entreprise titulaire du présent lot devra réaliser ces passages en tube acier. ECS Eau de chauffage Classe1 Classe2 Diamètre UI Ep. UI Ep. Ø 10,0 0,25 6 0,23 9 Ø 12,0 0,26 8 0,23 11 Ø 15,0 0, ,24 14 Ø 22,0 0, ,26 19 Ø 28,0 0, ,27 23 Ø 35,0 0, ,29 26 Ø 42,0 0, ,31 29 Ø 54,0 0, ,34 33 Ø 76,1 0, ,40 38 Ø 108,0 0, ,48 41 Diamètre et épaisseur en mm. Coefficient de transmission linéique UI en W/m. NOTA La mise en œuvre par fourreau refendu ne sera pas acceptée. Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 13/30\n14 2.5 - ROBINETTERIE La robinetterie sera choisie de manière à s'adapter au réseau sur lequel elle est disposée, notamment en température, en pression de service, en matériau et en diamètre. Toute pièce de robinetterie devra être démontable, soit par nature à l'aide de brides pour les diamètres supérieurs à 50 mm, soit au moyen de pièces taraudées pour les diamètres inférieurs. La robinetterie normalement ouverte doit être du type à "passage direct" (soit à opercules, soit de préférence, à soupape dit à "passage intégral"). La robinetterie normalement fermée doit être du type "à soupape". La robinetterie générale doit être à fermeture lente. Le diamètre nominal de la robinetterie doit être égal au diamètre du tube qu'elle équipe et non au diamètre de l'orifice de l'appareil raccordé. Chaque colonne et chaque antenne doivent comporter : - un robinet d'isolement à volant amovible sur EF et EC, un robinet d'équilibrage sur recyclage d'eau chaude sanitaire, - un robinet de purge à clé triangulaire amovible. Chaque groupe d'appareils, point de puisage, attente ou appareil isolé doit pouvoir être isolé par robinets d'arrêt. 1 - Robinets de réglage Le réglage du débit dans chaque réseau sera assuré par un robinet à soupape : - corps en bronze, - fermeture par soupape, - disque interchangeable en téflon, - tige et fouloir de presse-étoupe à bague graphitée, - couvercle vissé ou fixé par étrier. Fabrication : Pont à mousson ou qualité équivalente. 2 - Robinet vanne d'isolement ou d'arrêt jusqu'au DN 50 Ils seront du type 1/4 de tour à passage intégral : - corps en cupro-alliage nickelé, - sphère laiton chromé dur, - siège et garniture téflon, - levier de manœuvre en acier laqué. Fabrication : Brossette, Giacomini ou qualité équivalente. 3 - Robinet d'isolement ou d'arrêt au-delà du DN 50 Ils seront du type 1/4 de tour à papillon : Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 14/30\n15 - corps en fonte, - papillon et axe en acier inoxydable, - bague d'étanchéité annulaire en élastomère, - levier en fonte malléable. Fabrication : Eurovalve ou qualité équivalente. Type : EVBS 4 - Robinet de lavage Ils seront du type 1/4 de tour : - corps en cupro-alliage nickelé, - sphère en laiton chromé dur, - siège et garniture en téflon, - poignée de manœuvre en acier laqué démontable, - raccord au nez. Fabrication : Brossette, Giacomini ou qualité équivalente. 5 - Robinet de vidange Les robinets de vidange seront du type 1/4 de tour à boisseau DN 8 ou DN 12, réalisés en cupro-alliage nickelé. Ils pourront être remplacés par des robinets de vidange incorporés aux vannes d'isolement. Fabrication : Brossette, Giacomini ou qualité équivalente CLAPET ANTI-RETOUR 1 - Type à clapet Ils pourront fonctionner en toute position. Ils seront réalisés en bronze, corps et clapet, avec étanchéité joint nitrile, tige de guidage inox dans bague bronze, ressort inox. Fabrication : Socla ou qualité équivalente. Type : Type à boule Fonctionnement en position verticale ou horizontale. Ils seront réalisés en fonte avec boule en résine ou en fonte caoutchoutée, joint caoutchouc. Fabrication : Socla ou qualité équivalente. Type : B50 ou 408 Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 15/30\n16 2.7 - MANOMETRE Les manomètres seront à boîtier métallique, diamètre 100 mm, graduation adaptée à la pression du réseau mesuré. Ils seront montés avec robinet de contrôle, afin de laisser la capsule manométrique détendue en dehors des périodes de mesure FILTRE Les filtres sur les tuyauteries seront du type à tamis, corps laiton ou fonte, tamis inox, PN 16, montage à vis jusqu'au DN 50 et à brides pour les diamètres supérieurs. Fabrication : Brossette ou qualité équivalente DETENDEUR Réducteur de pression en bronze, taraudé jusqu'au DN 50 et à brides pour les diamètres supérieurs. La réduction de pression sera garantie jusqu'à débit nul. L'appareil sera livré équipé d'un manomètre aval. Fabrication : Desbordes ou qualité équivalente. Type : ter DISCONNECTEUR Les disconnecteurs hydrauliques seront réalisés avec corps en fonte et boulonnerie en acier inoxydable. Ils seront sélectionnés de manière à ne pas provoquer une perte de charge supérieure à 0,8 bar sur les réseaux. Fabrication : Watts, Socla, Desbordes ou qualité équivalente ANTI-BELIER Les anti-béliers seront du type pneumatique à membrane de capacité adaptée à l'installation. Fabrication : Watts, Socla, Desbordes ou qualité équivalente. Type : Mini n PURGEUR D'AIR Les purgeurs d'air seront du type automatique, composé de : - corps en fonte et couvercle en fonte boulonné, - siège, flotteur mécanique, visserie en acier inoxydable, - clapet d'étanchéité viton, - DN 15, Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 16/30\n17 - orifice pour casse-vide, - température maximum 110 C, - pression 10 bars. Fabrication : Watts, Socla, Desbordes ou qualité équivalente. Type : Valuratic THERMOMETRE Type à liquide Les thermomètres à liquide seront du type droit ou coudé, en verre, réservoir à alcool disposé dans une gaine en laiton avec doigt de gant. Les échelles seront adaptées aux régimes de températures du fluide concerné. Fabrication : CTC ou qualité équivalente SIPHON DE SOL Les siphons de sol auront une garde d'eau minimum de 5 cm. 1 - Siphon de sol à panier DN 75, carré Les siphons de sol à panier DN 75, carrés seront en acier inoxydable et comprendront : - un corps en fonte, - un panier inox, - une grille inox avec cadre réglable. Fabrication : Pont à mousson ou qualité équivalente. Type : RM 20 GO HP 2 - Siphon de sol à panier DN 100, carré Les siphons de sol à panier DN 100, carrés seront en fonte avec panier plastique et comprendront : - un corps fonte avec revêtement époxy, - un panier plastique, - une grille fonte avec revêtement époxy. Fabrication : Pont à mousson ou qualité équivalente. Type: RM 22 FO XP MANCHON ANTIVIBRATILE Les manchons antivibratiles seront composés de deux raccords taraudés pour les DN inférieurs ou égaux à 50 mm ou à brides pour les DN supérieurs, reliés par un manchon en élastomère renforcé Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 17/30\n18 assurant la rupture solidienne et garanti pour les températures extrêmes des fluides véhiculés sous une pression égale à 1,5 fois la pression de fonctionnement des installations. Fabrication : LRI ou qualité équivalente. Type : 334 ou COMPENSATEUR DE DILATATION Les compensateurs de dilatation seront du type à soufflet inoxydable avec guidage extérieur. Le montage sera réalisé par brides ou raccord union, PN 16. Fabrication : Brossette ou qualité équivalente APPAREILS SANITAIRES Les appareils sanitaires et leurs robinetteries devront correspondre aux prescriptions définies au DTU 60.1 et devront faire l'objet d'un accord de l'architecte et du Maître de l'ouvrage. Le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire remplacer, aux frais de l'installateur, les appareils et les robinetteries non conformes à ceux prévus. Les appareils sanitaires seront en porcelaine sanitaire blanche vitrifiée sauf spécification contraire. Les appareils sanitaires seront conformes aux normes et règlements en vigueur. Ils seront de première qualité, leurs étiquettes de classification ne seront décollées qu'en fin de chantier. Toute la robinetterie sanitaire sera titulaire du label NF et d'un classement acoustique. Elle portera obligatoirement l'estampille du fabricant et fera l'objet d'une garantie de cinq ans. Les robinetteries comporteront des têtes normalisées NF. Toute la robinetterie sanitaire sera classée acoustiquement. Les articles de robinetterie sanitaire en cuivre ou en laiton, devront être munis de la marque de qualité SGM (Syndicat Général des Industries Mécaniques et transformation des Métaux). La qualité de la robinetterie sanitaire en cuivre ou en laiton chromé répondra obligatoirement aux conditions du Cahier des Charges n 9 pour la robinetterie du bâtiment telles que précisées au sousarticle du DTU n Le raccordement des tuyauteries eau froide et eau chaude aux robinetteries sanitaires devra être démontable. Les appareils sanitaires devront être exempts de tout défaut, de première qualité, choix "A", couleur blanche. L'adjudicataire du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que ces appareils restent en parfait état jusqu'à la livraison des locaux. Les appareils sanitaires seront livrés sur le chantier avec leurs étiquettes d'origine, justifiant le choix et la marque, sous peine de refus. Ces étiquettes ne pourront être enlevées qu'après que le Maître d'œuvre et le vérificateur en auront constaté l'origine et le classement. Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 18/30\n19 Tous les appareils seront posés avec désolidarisation de toute la structure du bâtiment. Des joints souples seront interposés entre les parois et les appareils sanitaires. La fixation des appareils et leur scellement seront assurés par l'entreprise du présent lot, quelle que soit la nature des matériaux et le type des appareils. Les joints d'étanchéité entre les appareils sanitaires et les parois auxquelles ils sont adossés sont à la charge du présent lot. Immédiatement après la pose, l'entrepreneur devra prévoir, pour chaque appareil, un tampon de papier revêtu d'une fine couche de plâtre, afin d'éviter l'engorgement des siphons pendant les travaux CLAPETS AERATEURS Les clapets aérateurs seront en PVC moulé, comprenant : - un couvercle avec joint démontable, - une membrane caoutchouc. Le montage par collage et le positionnement seront réalisés conformément aux prescriptions de mise en œuvre. Les clapets utilisés devront être titulaires d'un avis technique en cours de validité. Fabrication : Nicoll ou qualité équivalente AMENAGEMENTS DIVERS 1 - Protection des ouvrages métalliques Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les tuyauteries, colliers, gaines, enveloppes diverses, doivent subir un traitement antirouille soit chez le constructeur, soit sur le chantier avant pose ou immédiatement après (deux couches de peinture antirouille), qu'elles doivent ou non être calorifugées, d'une épaisseur totale de 50 microns au minimum. 2 - Repérage Des plaques inaltérables solidement fixées par vis doivent repérer de manière bien visible, en accord avec les schémas et tableaux affichés en locaux techniques : - Les organes importants ayant une affectation déterminée, les circuits principaux, les vannes de commande et d'isolement, - les appareils en parallèle, individualisés par des numéros tels que pompes, réservoirs, filtres, etc... Les canalisations en locaux techniques et aux nœuds de la distribution doivent recevoir, sur leur surface extérieure finie, une peinture ou un revêtement aux teintes normalisées (NF X Octobre 1977). Les canalisations d'ef et d'ecs seront repérées suivant la norme NFX : Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 19/30\n20 - sens et nom du fluide - couleurs d'état et d'identification du fluide 3 - Aménagement des locaux et enceintes techniques Outre les dimensions et dispositions réglementaires à respecter, l'aménagement doit : - permettre de circuler autour des appareils, l'espace nécessaire à cette circulation à une largeur minimale libre de tout obstacle jusqu'à 2 m du sol fini de 0,50 m, - laisser aisément accessibles toutes les parties constitutives des matériels, ainsi que les organes de commande, contrôle, sécurité et les organes de sectionnement soit du sol, soit de passerelles ou échelles fixes. - permettre le démontage de tout ou partie des matériels sans dépose d'autres matériels. - comporter les équipements nécessaires à la manutention des matériels. - toutes les purges d'eaux en locaux techniques doivent être raccordées aux vidanges par canalisations d'évacuation. Des tuyaux souples permettent l'évacuation des purges disséminées. - assurer la mise hors d'eau des matériels, en particulier les appareils au sol et leur socle éventuel antivibratile doivent reposer sur des socles d'une hauteur minimale de 0,20 m - la protection mécanique des organes ou canalisations susceptibles d'être heurtés. Les armoires électriques ne doivent pas être disposées sous les tuyauteries d'eau ou réseaux d'évacuation. 4 - Isolation acoustique Les résultats acoustiques à obtenir sont fixés par les textes réglementaires. Tous les moyens nécessaires doivent être mis en œuvre, en particulier : La continuité électrique devra être réalisée au moyen de tresses. - Les matériels doivent être choisis dans leur zone d'emploi la plus silencieuse, compatible avec les caractéristiques demandées par ailleurs. - Les supports et les fourreaux de toutes les tuyauteries comporteront une bague en matériau résilient placée entre la tuyauterie et le support. - Tous les contacts d'appareils avec la structure de bâtiment ou leur support doivent être assurés par des matériaux résistants. - Les flocages nécessaires (exemples : baignoires, éviers). - Les scellements dans les parois traitées phoniquement ou susceptibles de l'être, sont interdits. 5 - Prescriptions d'ordre sanitaire Conformément au Règlement Sanitaire Départemental Indice 1 BET Fluides : BET FOBIS 20/30


Plage de Pampelonne : la valeur de l’appel d’offres largement surévaluée ? - NextNews.fr\nAccueil Voyage & Loisirs Plage de Pampelonne : la valeur de l’appel d’offres largement surévaluée ?\nPlage de Pampelonne : la valeur de l’appel d’offres largement surévaluée ?\nLa Chiffre d’Affaires estimé des 21 futures concessions de la plage de Pampelonne pour les 12 ans à venir a été largement surévalué selon le propre aveux de la mairie de Ramatuelle au détriment des exploitants historiques, qui contestent les résultats de l’appel d’offres. Le maire de Ramatuelle, Roland Bruno, a gonflé les estimations de plus de 30% par rapport aux résultats actuels en intégrant les chiffres d’affaires réalisés sur les restaurants installés sur des parcelles privées jouxtant Pampelonne. Si l’on peut estimer comme la Commune que ces entreprises doivent leur renommée à la plage, ce n’est qu’une partie de leurs Chiffres d’Affaires qui en découle et ne peut de toute manière pas entrer dans l’estimation du futur Chiffre d’Affaires sur l’espace public.\n« La valeur estimée des concessions a été fixée par la ville à 660 millions d’euros sur douze ans, alors que, sur la base du chiffre d’affaires réalisé en 2015 par la totalité des établissements, cette valeur s’établissait à 423 millions », a indiqué dans un communiqué la direction de La Plage des Jumeaux, l’un des établissements historiques qui ne sera pas renouvelé.\nDe nombreux exploitants historiques de la plage de Pampelonne, où se retrouvent en journée la plupart des estivants basés à Saint-Tropez, n’ont pas vu leurs concessions reconduites par la mairie de Ramatuelle dans le cadre d’un nouveau schéma d’aménagement visant à adapter la plage aux exigences environnementales de la loi littoral.\nLes exploitants non-renouvelés affirment que si la surévaluation des chiffres d’affaires permettra à la mairie d’augmenter le montant des redevances perçues, elle devrait causer un cercle vicieux menant à des reventes d’établissements devenus non rentables. Selon eux, seuls les grands groupes hôteliers de Saint-Tropez, qui investissent à Pampelonne pour assurer un accès à la plage à leurs clients plus que pour des questions de rentabilité, devraient survivre.\nOutre les questions relatives à l’avenir de la plage de Pampelonne et à son attractivité, les exploitants historiques de la plage dénoncent un appel d’offres inéquitable à cause de cette surévaluation des chiffres d’affaires. Les sortants évincés ont basé leurs projections de résultats (et donc de redevances) sur leurs chiffres d’affaires des années précédentes, les pondérant même de la réduction de taille des exploitations… plutôt que sur les scénarios jugés irréalistes et avancés par la mairie de Ramatuelle et la plupart des heureux élus.\nUne problématique illustrée par La Plage des Jumeaux dans son communiqué : « Cette erreur, pourtant signalée à la ville, a conduit le candidat finalement retenu à proposer, sur la base d’un chiffre d’affaires totalement irréalisable, une redevance annuelle de 270.000 euros, très supérieure à celle proposée par le candidat sortant qui s’était fondé, lui, sur des prévisions réalistes et sur ses 31 ans d’expérience ». Un schéma qui s’est manifestement reproduit à de nombreuses reprises le long de la plage de Pampelonne.\nEt comme souvent ce sont les contribuables qui devront mettre à la poche pour couvrir les investissements annoncés et engagés par la commune qui dans sa lettre d’information de l’été 2018 explique benoitement qu’ils seront couverts par les nouvelles redevances.\nArticle précédentComment fonctionnent les logiciels permettant de surveiller un téléphone ?\nArticle suivantComment choisir votre médaille de baptême ?\nSeminaire Incentive 9 avril 2019 à 9 h 14 min


Le Refuge réalisé par Stéphane Thidet lors du dernier Printemps de Septembre à Toulouse aura incontestablement été l’un des temps forts de ce début de saison. Il aura permis à plusieurs observateurs de découvrir ce jeune artiste, déjà très actif sur la nouvelle scène française notamment au travers des activités de la Générale.\nAttentif à l’apparition d’univers singuliers, Le Grand Café invite Stéphane Thidet pour une exposition personnelle qui présente quatre oeuvres nouvelles, produites à cette occasion : « Confettis », « Balançoire », « Billard » et « Fenêtres »1.\nAussi émerveillé que sombre, l’univers de Stéphane Thidet offre des visions mélancoliques où le réel est mis en doute. Les oeuvres suggèrent un ailleurs, une fiction non accessible mais perceptible qui plongent le spectateur dans une sorte de 4ème dimension. Comme beaucoup d’artistes de sa génération, Stéphane Thidet témoigne au travers de ses oeuvres d’une mise en crise du réel, d’une virtualisation de la vie quotidienne. Les objets présentés, souvent liés à l’enfance ou au divertissement collectif populaire comme la fête foraine, les jeux (billard, balançoire), le camping, le zoo…\ndévoilent une certaine perte d’innocence, un désenchantement.\nAinsi la pièce Refuge, cabane en bois à échelle 1 avec table et chaises, est ouverte et invite le visiteur à y pénétrer ; or, une pluie dense et ininterrompue rend cela impossible et renverse alors l’usage même de la construction. (Nous ne sommes plus à l’abrià l’intérieur du refuge) On se trouve face à une situation incongrue : que s’est-il passé ? Et\nque va-t-il advenir de ce refuge dont le bois qui le compose semble voué à un lent processus de destruction? Ce glissement de fonction de l’objet et son détournement pour produire un décalage est récurrent dans le travail de Stéphane Thidet. Ainsi pour Sans titre, constituée d’un guéridon noir sur lequel une soucoupe posée contient une ampoule, c’est la mise en scène d’un objet banal et familier qui place à nouveau le visiteur dans l’interrogation. En effet, alors qu’elle n’est raccordée à aucun branchement électrique