Захранване на жилищна сграда - Автоматизация October\nЗа да се разберат правилно различните схеми за захранване на жилищни сгради, е необходимо да се разберат три категории за осигуряване на надеждността на електрозахранването на електрическите инсталации. Най-простата категория е третата. Тя осигурява захранване на жилищна сграда от трансформаторна подстанция чрез един електрически кабел. В този случай, в случай на авария, прекъсването на електрозахранването на къщата трябва да бъде по-малко от 1 ден.\nВъв втората категория надеждност на захранването една жилищна сграда се захранва от два кабела, свързани към различни трансформатори. В този случай, когато един кабел или трансформатор се провали, къщата се захранва от един кабел, докато повредата се отстранява. Прекъсване на захранването е позволено за времето, което се изисква от електрическите техници, които са задължени да свързват товарите на цялата къща с работещия кабел.\nИма два вида енергия у дома от два различни трансформатора. И двете натоварвания на къщата са равномерно разпределени в двата трансформатора, а в авариен режим те са свързани към един или един кабел се използва в режима на работа, а вторият е излишен. Но във всеки случай, кабелите са свързани към различни трансформатори. Ако в електрическата стая са поставени два електрически кабела, единият от които е излишен, но е възможно тези кабели да се свържат само с един трансформатор на подстанция, тогава имаме само третата категория надеждност.\nВ първата категория надеждност на електроснабдяването една жилищна сграда се захранва от два кабела, както и от втора категория. Но когато кабел или трансформатор не успеят, товарите от цялата къща се свързват с работещия кабел, като се използва автоматично устройство за включване (ATS).\nИма специална група потребители на електроенергия (пожароизвестяване, системи за отстраняване на дим в случай на пожар, евакуационно осветление и други), които винаги трябва да се захранват от първата категория надеждност. За целта използвайте резервни източници на енергия - батерии и малки електрически централи.\nСъгласно съществуващите стандарти за третата категория надеждност електроенергията се доставя до къщи с газови печки не повече от 5 етажа, къщи с електрически печки с броя на апартаментите в къщата по-малко от 9 и къщата на градинарските асоциации.\nЕлектричество във втората категория на надеждност са обект на къщи с газови печки на повече от 5 етажа и къщи с електрически печки с повече от 8 апартамента.\nЗа първата категория надеждност е задължително да се доставя електричество в топлоизолираните жилищни сгради, в някои къщи и асансьорите. Трябва да се отбележи, че в първата категория някои обществени сгради се захранват предимно с електричество: това са сгради с над 2 000 служители, операционни зали и отделения за болници в болници и др.\nФигурата показва схемата за захранване на четирите камери за достъп, задвижвани от втората категория надеждност с резервен кабел. Превключвател за превключване на захранващия кабел, имащ параметри "1", "0" и "2". В положение "0" двата кабела са изключени. От прекъсвачите QF1... QF4 линиите се захранват, които се движат по вертикалните стълбове за достъп, от които се хранят до апартаментите. Цялостно натоварване на къщите: осветление на стълби, мазета, лампи над входните врати към входовете се захранват от отделна група, съдържаща собствено измерване на електроенергията.\nФиг. 1. Схема на захранване на апартаментна къща\nВ зависимост от броя на апартаментите в къщата, цялото електрическо оборудване може да бъде поставено в един електрически шкаф или в няколко. Електрическото оборудване на разпределителните къщи е показано на снимките. На снимка 1 са показани въвеждащи устройства и измервателни станции. На снимка 2 - реверсивен превключвател с предпазители. На снимката 3 - автоматичните превключватели на отпътуващите линии.\nУводни устройства и измервателни устройства на жилищна сграда\nРеверсивен превключвател с предпазители\nАвтоматичните превключватели на отпътуващите линии\nАко училището имаше предмет: "Основите на захранването на нашата къща", тогава щеше да се случи много по-рядко злополуки, причинени от неуспеха на различни електрически превключватели и разединители на електропроводи и трансформаторни подстанции. От детството ни се учим да измиваме ръцете си преди хранене и да ни кажем как да пресечем пътя. Но никой не ни учи, че ако светлините излязат в апартамента, трябва незабавно да изключите от мрежата всички мощни електрически уреди: ютии, нагреватели и електрически печки.\nНапример, ако прекъсването на мрежата е възникнало в резултат на изпарения в електрическата мрежа, след това за възстановяване на електроенергията, електротехниците трябва да изключат превключвателя, да заменят предпазителя и отново да включат превключвателя. Животът на всички превключващи устройства зависи в голяма степен от размера на превключващото натоварване.\nАко всички наематели на къщата разединиха електрическите уреди от мрежата в случай на прекъсване на електрозахранването, тогава такива включвания биха се появили при много по-ниски токове и прекъсвачите щяха да работят много по-дълго.\nВ нашия пример, когато електротехниците изключат превключвателя, може да се наблюдава ярка светкавица във веригата на две фази с неизгорели предпазители по време на разделянето на контактите - една дъга ще мига за малко от секундата, от която контактите постепенно се изгарят.\nПравила за инсталиране на кабели: SNiP, 5 професионални съвета\nПреди да инсталирате електрическата инсталация в апартамент, е задължително да се запознаете с правилата за инсталиране. Всеки домакин трябва да е запознат с правилата за инсталиране на мрежата от електрически кабели и електрическо оборудване, които решават да извършват ремонт или окабеляване в дома си. В крайна сметка зависи не само от безопасността на скъпите домакински уреди и личната собственост, но и от безопасността на всички жители. За какви документи се регулира инсталирането на електрическата инсталация и какви правила трябва да се спазват при полагане и ремонт на мрежата - прочетете статията.\nПолагане на електрически кабели в частна къща: функции\nПолагане на електрически кабели в частна къща започва с подготвителна фаза, която включва избор на метод за монтаж, създаване на схема, маркиране. Така че днес има два начина да инсталирате мрежа от електрически проводници - отворени и скрити. Отворена електрическа мрежа е колекция от маршрути в специални кабелни канали, прикрепени към върха на завършените стени. Скритата (вътрешна) електрическа инсталация е монтирана в стените, тавана и пода, в специално създадени ниши, дъски.\nОтвореното окабеляване има няколко предимства:\nМонтирането на отворени мрежи е по-лесно и по-бързо, тъй като стените под уплътнението не е необходимо да бъдат зашити;\nАко е необходимо, можете лесно да добавите нови клонове към такава мрежа;\nВ случай на неизправности, повредената зона може бързо да бъде ремонтирана. В този случай не е нужно да разваляте финала.\nПредимството на полагане на електрически кабели в частна къща е, че в бъдеще можете да добавите нови клонове към съществуващата мрежа.\nОбаче отворените линии рядко се вписват в дизайна на стаята. В допълнение, експлоатационният живот на отворените електрически кабели е по-малък от скритите линии, тъй като външните кабелни канали са по-податливи на механични повреди.\nЕлектрическата схема трябва да включва местоположението на автоматиката, мощните домакински уреди, лампите, контактите.\nНай-удобният начин за изпълнение на схемата за свързване ще бъде на фотокопие на плана на жилището. В този случай копието трябва да показва всички вътрешни прегради, отвори на врати и прозорци по отношение на мащаба.\nКогато създавате план за окабеляване за домашно окабеляване, трябва да следвате следните препоръки:\nСледите трябва да са строго вертикални по стените и хоризонтално по тавана;\nМаршрутите трябва да направят завой само под прав ъгъл;\nПолагане на електрически проводници на пода се допуска само при специални електрически цокли;\nМрежата трябва да се поддържа на разстояние 100 мм от отворите на вратите и прозорците на 800 мм от пода;\nКонтейнерите трябва да бъдат поставени на разстояние 300 мм от пода, на 100 мм от кухненски плотове, бюра.\nСлед изготвянето на схемата, електрическото окабеляване е маркирано върху стените, пода и таваните в помещенията с помощта на тебешир или въглища, след което започва електрическата работа.\nОсновни изисквания за електрическото окабеляване в жилищните помещения\nЕлектрическата инсталация в частни домове и апартаменти се урежда от Правилници и правила за строеж 31-02 от 2001 г., GOST 2011 - R 50571.5.52, PUE. Тези регулаторни документи създават изисквания за подбора и монтажа на електрически магистрали, инсталирането на електрическо оборудване.\nЗа електро инсталацията в жилищни помещения се предлагат следните основни изисквания:\nВсички електропроводи (включително осветителни тела) трябва да бъдат заземени и оборудвани с прекъсвач на диференциални токове.\nВ помещения с висока влажност е забранено поставянето на гнезда и превключватели. В същото време, за инсталирането на осветителни тела, трябва да изберете стената, която е най-близо до окабеляването.\nПоставете гнездата в детските стаи трябва да са на височина, която не е достъпна за деца. Същевременно контактите трябва да са снабдени със защита, която покрива контактите.\nСтрого е забранено да има електрическа инсталация върху металните конструкции на сградата.\nРазстоянието от електрическата мрежа до тръбопровода трябва да бъде най-малко 40 см.\nЗа полагането на кабели използвайте специални метални кутии. В същото време голите краища на проводниците трябва да бъдат внимателно изолирани с лакови, гумени или поливинилхлоридни тръби.\nАко окабеляване се монтира в жилищна сграда, в апартамент, на входа на жилището е необходимо да се инсталира защитно устройство за разединяване на електричество. За правилното определяне на мощността е по-добре да се свържете с опитен електротехник.\nИзисквания за инсталиране на електрическа инсталация в дървена къща\nВ къщите на дървената къща правилното окабеляване на електрическия маршрут е от първостепенно значение, тъй като дървото е запалим материал. Ето защо всички изисквания за монтаж на електрическа инсталация в дървена къща са свързани главно с осигуряване на подходяща противопожарна безопасност.\nПри организиране на електрическата инсталация в дървена къща експертите препоръчват да изберете кабели и кабели, които не поддържат изгаряне\nНа тази основа, когато инсталирате електрическа инсталация в дърводелска къща, трябва:\nИзберете за провеждане на проводници и кабели, носещи ток, които не поддържат изгаряне (с индекс "NG") и имат намален димен излъчвател (индекс "LS"). В същото време, проводниците трябва да бъдат прекарвани през дървени прегради с помощта на метални захвати.\nПоставете проводниците в метални канали, свързани чрез заваряване или чрез болтове с електрическа проводимост. В същото време винаги е необходимо да се заземява металната верига.\nЗа защита на отворените кабели трябва да се използва хидроизолация, изолационни материали. В същото време е препоръчително монтирането на коловозите под ъгъл, за да се избегне обилно натрупване на конденз в тръбопроводите.\nВ допълнение, скритите проводящи проводници и електрическо оборудване трябва да бъдат поставени в защитни кутии от огнеупорни материали.\nSNiP: окабеляване жилищен дом\nСпоред SNiP жилищните сгради се доставят от електропроводи с напрежение 220-380 V. Най-често жилищните сгради имат еднофазно окабеляване (220 V).\nВсяко електрическо свързване в жилищна зона трябва да бъде заземено чрез нулеви работни и нулеви защитни проводници.\nВ същото време работниците и жиците за заземяване трябва да бъдат свързани с електрически домакински уреди чрез болтове. Самото електрическо свързване трябва да бъде монтирано с метални скоби с изолационни уплътнения, покрити с устойчив на корозия лак или боя.\nОсвен това е важно да запомните, че е строго забранено:\nСвържете алуминиеви и медни проводници;\nИзползвайте предпазители и изключващи устройства в схемите на нулеви работни и защитни проводници;\nПрокарайте проводниците през елементите, изпитващи товароносимост;\nЗа поставяне на скрити електрически кабели в PVC тръби и вътрешно електрическо оборудване - в пластмасови кутии;\nПрокарайте проводящи проводници с вътрешно пространство.\nОтвореното окабеляване трябва да следва архитектурните линии на сградата. И вътрешният трябва да се постави чрез метални кутии в ниши, изработени в тавани от огнеупорни материали.\nSNiP изисквания и правила за окабеляване (видео)\nЕлектрическата инсталация е сложна, многоетапна дейност, която изисква познаване на съответните регулаторни документи. Ако нямате опит с проводящи проводници, по-добре е да поверите проектирането и инсталирането на електрическата инсталация на електротехник. Опитен специалист ще може да организира надеждна и сигурна система за захранване. А придобитите от статията знания ще ви позволят да проверите правилността на извършената работа!\nВходящо и разпределение на електричество в жилищна сграда\nВ жилищните сгради енергийните входящи и разпределителни системи обикновено зависят от самата къща (количеството електрическо оборудване в нея, за да гарантира нейните жизнени функции). Нека се опитаме да разберем устройствата на подобни системи.\nЕнергийно разпределение в жилищна сграда TN-C\nTN-C е остаряла система, но тя се използва активно в къщите на старата сграда. Това е четирипроводна система, състояща се от три фази на напрежение и комбинирани нулеви и работни проводници (L1, L2, L3, PEN). В тази система проводникът PEN не подлежи на разделяне и в тази форма идва на потребителя. Заслужава да се отбележи също, че доста често фазовите кабели задават име A, B, C.\nВ резултат на това, с такава система за захранване с еднофазно свързване, потребителят е свързан с два проводника (L, PEN) и с трифазен четири (L1, L2, L3, PEN).\nОт подстанцията до къщата идва захранващ кабел, поставен под земята. Кабелът влиза в входната кутия, свързана към разпределителното табло:\nВертикалните решетки ще избягат от това. На всеки етаж подовите охранители ще бъдат свързани с решетките, от които ще се доставя електроенергия на апартаментите.\nВписванията могат да се извършват по различни начини, зависи пряко от височината и размера на къщата, от системата за полагане на кабели (в колектора или в земята). Защо? Тъй като натоварването на една къща с броя на апартаментите 100 ще бъде значително по-ниска от къщата с броя на апартаментите 500. Освен това, изискванията за захранване, например пет етажна къща са относително малки - няма асансьори в къщата и няма нужда да инсталирате допълнителни помпи за поддържане на водно налягане, което не е вярно около 30-етажна сграда, където асансьорите и помпите за водоснабдяване не могат да бъдат оставени без власт.\nПоради тези причини големите и големи къщи могат да имат не един, а два или повече кабела за захранване с взаимно изливане. Изпълнението на разпределението на електрическата енергия между домашните товари (асансьори, осветителни тела, помпи) и апартаменти е доста сложна и отнема много време задача. Разпределението се осъществява с помощта на цялостни електрически уреди, методите на закрепване, размерите и местата за монтаж, които са съгласувани с конструкциите на къщите.\nНека да разгледаме възможностите за свързване на апартаменти с подизпълнители в жилищни сгради с TN-C системата. Решетката има четири проводника - три фази и един PEN проводник, посочени в диаграмата като A, B, C и PEN:\nМежду фазите (AB, C-B, C-A) напрежението ще бъде 1,73 или повече, отколкото между някоя от фазите и неутралния проводник (нула). Оттук изчисляваме напрежението между фазата и неутрала - 380 / 1.73 = 220 V. Два проводника влизат във всеки апартамент - фаза и неутрална. Токът в двата проводника ще бъде точно същият.\nТе се опитват да свържат товара на различни фази (в нашия случай апартаменти) равномерно. На фигура a) от шест апартамента за всяка фаза две са свързани. Еднообразното свързване позволява да се намали тока на неутралния проводник и да се избегне неправилно изравняване на фазите.\nВ къщите на старата постройка понякога се използват комбинирани електрически шкафове вместо подови панели. Пример за такъв шкаф е показан по-долу:\nТози шкаф има отделения с отделни врати. Плочки с брой апартаменти, ключове и автоматични превключватели се намират в едно отделение. В други - броячи, в третия - нискочестотни устройства, като телефони, мрежи от телевизионни антени, усукани двойки интерком, интернет и други устройства.\nВ такъв подов панел всеки апартамент има един превключвател и два автоматични превключвателя (за осветителната линия на общата и втората за съдовете). При някои версии на електрически шкафове може да има електрически контакт със защитен контакт за свързване на различни машини (например машини за събиране на реколтата).\nЕнергийно разпределение в жилищна сграда TN-C-S\nВ жилищен район електрическите кабели се състоят от входа на електрическа, групова електрическа мрежа, която разпределя енергия от електрическия панел в цялата стая и всъщност от самия електрически панел. За всяка група потребители електрическото окабеляване се извършва с кабел с определено напречно сечение и прекъсвачи с номинални стойности, предварително изчислени.\nВходни и разпределителни устройства\nКакто беше споменато по-горе, захранващият кабел, който идва от подстанцията, влиза в WU (входното устройство) или в ASU (устройство за разпределение на входа). За една жилищна сграда, основната разлика между тях един от друг ще бъде наличието на оборудване за разпределение на енергията в сградата.\nТака че аз LIE - комплект от защитни устройства (предпазители, прекъсвачи и т.н.), устройства и устройства за измерване на електроенергия (електромери, амперметри и т.н.), електрическо оборудване (автобуси, превключватели, токови трансформатори и други устройства) монтирани на входа на сградата или жилищни помещения, които включват защитни устройства и измервателни устройства (електромери) на изходящи електропроводни линии.\nСъщо така трябва да се има предвид, че линиите за заземяване са подходящи както за WU, така и за ASU, което означава, че разделянето на входящия PEN проводник може да се извърши само тук.\nКогато се използва системата TN-C-S, комбинираният PEN проводник, идващ от подстанцията, е обект на разделяне. Системата TN-C-S ще се осъществи само след разделянето отстрани на трансформаторната подстанция. В модерните подови панели обикновено се инсталират трифазни автомати, електромери, RCD и difavtomaty.\nСлед VRU или VU, електричеството се подава към подовите електрически табла на жилищна сграда. При използване на системата TN-C-S, пет проводника преминават към потребителите (L1, L2, L3, N, PE).\nЕлектрическите кабели в жилищни помещения трябва да отговарят на стандартите, които са в сила в Руската федерация. Познавайки правилата за окабеляване, можете да правите тази работа, без да нарушавате изискванията за електрическа безопасност, отколкото да защитите живота си и да предпазите уредите от повреда. Има три типа електрически кабели:\nИ трите вида са предмет на общи изисквания, които трябва да бъдат взети под внимание при разработването на плана за свързване на плана.\nТези изисквания се отнасят до поставянето на елементите на окабеляването: измервателни уреди, кутии за свързване, контакти, превключватели и поставяне на електрически проводници.\nКутиите за разделяне, ключове и контакти, електромерите се намират на места, достъпни за тяхната поддръжка (в същото време всички текущи части са затворени).\nПревключвателите трябва да се поставят във всяка стая от едната страна на вратата. Височината на разполагане е 1,5 метра от нивото на чистия под (подовата настилка). Забележка: при отваряне на вратата към стаята ключът трябва да остане достижим.\nШкафовете са монтирани на височина от 0,5 - 0,8 м от нивото на чист под. Тяхното местоположение се определя от планираното разполагане на електрическо оборудване.\nСъществуват и изисквания за броя на обектите в апартамента: според правилата за пожарна безопасност, те са инсталирани най-малко един на шест квадратни метра. В кухнята, независимо от нейната площ, те трябва да бъдат монтирани на поне три.\nВъв влажни зони - тоалетни и бани - инсталирането на контакти е забранено. Но има едно предупреждение: за да се свържат сешоари за коса и електрически бръсначи, е позволено да се инсталира във вани, които се захранват от изолационни трансформатори с двойна изолация.\nНе е разрешено да се инсталират изходи, по-близо от половин метър от заземени радиатори, газови печки, стоманени тръби и други метални устройства.\nЩепселите на вътрешния дял трябва да бъдат инсталирани в една точка от всяка страна на преградата. В този случай те са свързани паралелно през проходен отвор в стената.\nВсички клонове и връзки на електрически проводници в апартамента се правят само в кутии за кръстовища и кръстовища.\nЗа по-нататъшното ремонт не е имало проблем с повреда на окабеляването, проводниците трябва да бъдат поставени само хоризонтално и вертикално. И е необходимо да се съхранява планът за полагане на мрежата. Съществуват общоприети стандарти за разполагането на проводници:\nхоризонталните секции се разполагат на разстояние 50-100 мм от гредите и завесите и 150 мм от тавана и основата (в последния случай се допуска разстояние от 200 мм);\nвертикално разположените секции на електрическата мрежа трябва да са на разстояние най-малко 100 mm от ъглите на стаята и отворите на вратите и прозорците. В този случай контактът на жицата с металните конструкции на сградата (ако има такива) не е разрешен;\nако тръбите за отопление или гореща вода са разположени до окабеляването, то трябва да бъде защитено с уплътнения от азбест. Друг допустим вариант е използването на тел с термично защитно покритие;\nако телта е поставена успоредно на газовата тръба (или на тръбопровода с друго запалимо вещество), разстоянието между тях трябва да бъде поне 0,4 метра;\nв апартамента е забранено да се поставят електрически проводници в греди. Също така е неприемливо да ги поставите с разстояние по-малко от 3 мм.\nСхемата за правилното окабеляване в къщата\nПроводниците на износващите се и заземяващи проводници са свързани чрез заваряване. Електрическите уреди, които трябва да бъдат защитени, са свързани към защитните проводници чрез болтове.\nЗа изчезването на стационарни електрически печки от апартаментния метър се полага отделен проводник. Неговото напречно сечение трябва да бъде равно на напречното сечение на фазовия проводник. Този проводник е свързан пред електромера към защитния проводник на електрозахранващата мрежа. Заземите и зониращите проводници не трябва да имат превключватели или предпазители. Това правило трябва да се спазва, в противен случай в момента на закрила всички домакински уреди ще бъдат в зоната на излагане на опасния потенциал на мрежата.\nВсички горепосочени изисквания се отнасят до областта на електрическата безопасност.\nИзисквания за монтаж в зависимост от вида на уплътнението\nПравилната инсталация включва не само спазването на общите правила: за всеки тип електрическа инсталация в апартамента са разработени специални изисквания.\nНай-лесният начин е да отворите уплътнението. Изглежда, разбира се, не е прекрасно, но не е необходимо да се правят стени за кабели. Трудно е да си представим такъв метод в апартамент, но в селскостопанските постройки тази къща не е необичайна. Но дори и за такъв примитивен метод на полагане има някои изисквания:\nЗа осъществяване на окабеляването по открит начин се използват плоски проводници APRV, APR или APPV. Ако стените на помещението са запалими (например от дърво), азбестовите листове с дебелина най-малко 3 мм се поставят между проводниците и основата. Разстоянието от тел до ръба на листа - повече от 5 мм. Подложките за азбест са прикрепени към стената с гвоздеи с размери от 200 до 250 мм по изпъкнал начин. За няколко групи проводници може да се използва едно общо уплътнение, изработено от азбест (разстоянието между съседните проводници трябва да бъде 5 mm или повече).\nТелът е прикрепен към стената с лента от калай през лента от картон. И за тази цел се използва специален картон-изолатор. Широчината и дължината на лентата трябва да надвишават едни и същи размери на конзолата с няколко милиметра. Проводникът трябва да бъде увит около крепежа достатъчно здраво.\nВътре в съединителната кутия не позволявайте изолираните краища на проводниците да влязат в контакт.\nПреди да влязат в кутията, проводниците са прикрепени към стената. Разстоянието от тялото на кутията до крепежния елемент е 50 мм.\nКонтейнерите и превключвателите при окабеляване по открит начин се монтират на специални подложки: пластмасови или дървени. Техният диаметър надвишава сходния размер на гнездата за 8-10 мм.\nНай-безопасният начин да инсталирате вътрешна електрическа мрежа е затворен. Проводниците в този случай са вътре в незапалимия материал. Те са недостъпни за случайни механични повреди, не окисляват и не заплашват апартамента с огън.\nОкабеляване скрито в апартамента\nАко стените на къщата са издигнати от дърво, тогава затвореното окабеляване, подобно на отвореното, се извършва върху листове с азбест. Тези изисквания не се прилагат, ако къщата е построена от тухли или стоманобетон.\nПресичането на плоски проводници не е разрешено. Ако това е неизбежно, точката на преминаване трябва да бъде подсилена с изолационна лента (3-4 слоя на проводник).\nВ жлебовете на телта са фиксирани с алабастър. Често използвайте специални пластмасови скоби. Когато затвореното окабеляване не е разрешено да използва ноктите като крепежни елементи.\nКлемите и проводниците се произвеждат чрез заваряване, кримпване или запояване. Можете да изпълнявате тези операции с помощта на специални клипове в пространството на кутиите на кръстовищата.\nАко стените в апартамента са облицовани с гипсокартон, електрическите проводници са перфектно поставени под неговия слой и не изискват подстригване в основата. В гипсовите стени се пробиват няколко отвора с доста голям диаметър - от 30 до 40 мм в посока на електрическата мрежа. Чрез тези отвори можете да прокарате проводника, с който кабелите са издърпани в правилната посока. Това обаче е от значение само, когато окабеляването се замени в вече завършена стая. Ако гипсокартона все още не е инсталиран, е по-лесно първо да настроите електрическата мрежа и след това да покриете стените.\nПоставянето на електрическите проводници на вътрешната мрежа в апартамента може да се извърши комбинирано чрез кабелни канали. Този метод е кръстоска между отворени и затворени видове окабеляване. Кабелният канал може да бъде изработен от незапалима пластмаса, алуминиева сплав или галванизирана стомана. Лесно се монтира, но в този случай има някои изисквания, които нарушават, които можете да осъдите на безкрайни промени:\nПървата стъпка е да изберете правилния тип кутия. В продажба има няколко версии на кабелни канали. Това са стени, подови дъски, модификации на тавана тип и т.н. Най-често срещаната (и най-практичната) опция е стенен кабелен канал, изработен от пластмаса.\nНастоящи изисквания за инсталиране на кабели\nТака че днес има изисквания директно за монтаж на електрическа инсталация, както и за избора на кабелна секция, рейтингите на защитната автоматизация и метода за свързване на проводниците. Помислете подробно какво се казва в регламентите.\nНека да започнем с изискванията за монтаж електротехници, защото Въз основа на тези точки ще можете да решите как да поставите кабела и избора на необходимите за това материали.\nЗахранването на жилищна сграда трябва да бъде направено от мрежата с напрежение 220 или 380 волта. В този случай системата за заземяване трябва да бъде TN-C-S.\nМонтажът на отвореното окабеляване може да се извърши в специални кабелни канали, тави или електрически первази. Във влажни зони (например вани) и дървени къщи можете да монтирате електрическото окабеляване на изолаторите.\nПолагане на скрити електрици, направени на пода, празни конструкции (в жилищни сгради), както и директно в стените. Основното изискване е в случай на скрито окабеляване кабелната линия да преминава през огнеупорни конструкции. Това е особено вярно, когато инсталирате електрическото окабеляване в дървена къща и баня.\nЗа окабеляване трябва да използвате кабел с медни проводници. Алуминиевите проводници могат да свързват електричество от полюса към къщата.\nАко кабелът или проводникът имат защитна обвивка, той може да бъде прокаран през стените, без да се използват тръби или метални втулки.\nНеосигурени изолирани проводници (без допълнителна обвивка) могат да се поставят през външните стени в тръби от полимерни материали. В този случай в сухи помещения в края на тръбата е необходимо да се монтира изолационна втулка. Във влажните зони за терминиране трябва да се използва специална фуния (според SNiP 31-02).\nСпоред PUE, незащитените изолирани проводници не трябва да се движат открито по повърхността на тавана и стените. Също така, съгласно изискванията, тези проводници не трябва да се полагат в кухините на апартаментните панели и по скрит начин под слой мазилка. Монтирането на изолирани незащитени електрически инсталации е позволено на изолатори, в пластмасови кутии, нагъвки, метални тръби.\nЗабранено е да се провеждат фазови и неутрални проводници в различни стоманени тръби, ако непрекъснатият товар е по-голям от 25А.\nПоставете окабеляването само строго вертикално и хоризонтално. Инсталирането на електротехниците по най-бързия начин не само нарушава общите изисквания за електрическа инсталация, но също така излага на риск живота ви (увеличава шанса да влезе в електрическата инсталация, докато пробива стени).\nПанелът в стаята, всъщност, като самия електромер, трябва да бъде инсталиран на височина от 80-170 см от пода, което ще попречи на децата да имат достъп до таблото, както и случайни механични повреди. Можете да научите за останалите изисквания за инсталиране на електромер в съответната статия.\nЗабранено е поставянето на електрическо окабеляване върху отопляеми повърхности, включително в близост до камини, комини и печки. Особено това изискване е от значение за ваните и сауните.\nЕлектрическата работа може да се извърши при температура не по-ниска от -15 ° С.\nРейтингът на гнездата трябва да е 16А и по-горе, а всички гнезда трябва да бъдат заземени.\nВъв влажните зони степента на защита на контактите от влага и прах не трябва да бъде по-ниска от IP44. Това изискване е от значение за бани, вани, кухни (ако е разположен в близост до мивката) и дори тавански стаи.\nМинималната височина на монтаж на гнездата от пода трябва да е 30 см.\nВсяка стая трябва да има поне една точка на осветление. В този случай, изискването за външно осветление - най-малко една лампа трябва да падне на всеки изход от къщата, гараж, други сгради.\nБанята и тоалетната трябва да имат отделна линия от електрически проводници от панела, защитени не само от прекъсвач, но и от 30 mA RCD.\nДомашната мрежа трябва да се състои от най-малко три групи: осветление, контакти и отделна линия за свързване на плота и фурната. Ако се предоставят по-мощни консуматори на електроенергия (например електрически бойлер), трябва да се предвиди отделна линия за захранването му.\nКогато инсталирате електрическото окабеляване в пода, трябва да спазвате важно изискване - не се допускат повече от две завъртания на кабела под прав ъгъл. Това е особено вярно, когато полагате електротехници в съединителя.\nПри поставяне на podrozetnikov в стената е забранено да се използва монтажна пяна (по причини на пожарна безопасност). По-добре е да се използва за монтаж на алабастър подrozetknikov.\nКогато подземното окабеляване не е разрешено да провежда електрическа линия под основата.\nНевъзможно е да се направят обвивки на припокривания, както и носещи стени, представлявани от панели (имат вътрешни кухини).\nНад банята е забранено да се инсталират свещи. Фактът, че червената гореща лампа в контакт с вода може да се пръсне.\nСъгласно изискванията за пожарна безопасност в дървени къщи е необходимо да се използва незапалим кабел с ниско ниво на дим, например VVGng-LS.\nНапълно е забранено използването на проводник PUNP за инсталиране на електрическа инсталация. Какво е опасно жица PUNP, можете да разберете в нашата статия.\nТова са всички основни изисквания за директно окабеляване в частна къща и апартамент. Както можете да видите, повечето от забраните се отнасят за дървени сгради. С тухлени къщи нещата са много по-лесни.\nСвързване на проводници и избор на секцията им\nБих искал също така да подчертая няколко основни забрани, които са посочени в правилата на OLC по отношение на кабелните връзки. Така че:\nКлонът на проводника (или връзката) не трябва да бъде подложен на механично натоварване. Изолацията на кръстовището / клона не трябва да бъде по-ниска от техническите характеристики на цялата изолация на същите проводници.\nПроводниците, които ще се полагат в стените, трябва да имат марж за свързване на електрическите точки (лампи, гнезда и т.н.), както и връзки помежду си в разпределителни кутии с размери най-малко 5 см.\nЗабранява се комутация на вените в тръбите. Всички връзки трябва да бъдат направени в незапалими кутии за свързване, достъпът до които трябва да е свободен.\nСпоред PUE завъртането е строго забранено. Залепването е най-добре да се избягва. От предпочитаните методи за свързване на сърцевините препоръчваме спиране при бързозаключващи скоби WAGO, PPE капачки, заваряване и кримпване на ръкава.\nСвързването на алуминий с мед е разрешено само с помощта на клемни блокове.\nТова сме осигурили основните изисквания за окабеляване в жилищни и индустриални помещения. Препоръчваме ви да се запознаете с таблицата, в която са посочени минималните напречни сечения на проводниците за електрическа инсталация (точка 2.1.14.\nВие също трябва да изберете кабелна секция, съсредоточавайки се върху силата на електроуредите в къщата или апартамента. Можете да научите повече за изчисляването на напречното сечение на кабела за мощност и ток в съответната статия.\nТова са всички съвременни изисквания за окабеляване в частна къща и апартамент. Както можете да видите, има няколко нюанса, които трябва да бъдат разгледани, за да направите всичко правилно и най-важното - безопасно. Накрая ви препоръчваме да се запознаете с типичните грешки при електрическата инсталация.\nПо време на ремонт в апартамент или къща, обичайният въпрос е как да подмените окабеляването. Ако искате да го направите сами, тогава трябва да знаете всички тънкости на правилното окабеляване.\nКакто и в други видове работа, инсталирането на електрическата инсталация започва с планиране, което се основава на принципите на удобство и безопасност. Разбира се, разбира се, при разработването на план, акцентът е върху безопасността, тъй като електричеството е такова нещо, при което небрежността е неприемлива.\nРаботите трябва да бъдат компетентни и точни, което ще ви спести от проблеми и ще защити вашия дом. На всички етапи на работа трябва да се следва ясен план.\n10 правила за окабеляване\nОбмислете основните моменти, взети предвид в плана за развитие.\n№ 1. Ще бъдат инсталирани контакти, електромери и разделителни кутии на леснодостъпни места за поддръжка и ремонтни работи.\n№ 2. Проводните елементи трябва да бъдат затворени и изолирани от външни лица.\n3. Превключвателите се разполагат на височина 0,9 метра от пода и на такова разстояние от вратата, когато достъпът до ключа не се блокира при отваряне на вратата. Понякога всички превключватели се монтират от една страна във всички помещения.\n4. Необходимо е да се монтират гнездата във всички помещения, с изключение на санитарните помещения, като се допуска използването на специални гнезда за електрически уреди (бръсначи, сешоари за коса и перални машини).\nВ противен случай гнездата се монтират на ниво от 30 см от пода, поставени по такъв начин, че по време на работа би било удобно да се свържат устройства към тях или, на базата на мястото, където ще бъде поставено оборудването.\nНе инсталирайте изхода на по-малко от 50 сантиметра от хардуера: батерии, тръби, мивки и др. по стените - преградки. Най-удобно е да монтирате контактите в стената от двете страни чрез общ отвор.\nВ стаята, 6 м 2 по размер, според стандартите за безопасност във всяка стая трябва да има поне един изход, а в кухнята общият им брой трябва да бъде най-малко три. Контейнерите трябва да са свързани към двойно изолиран сепаратор, чието местоположение трябва да е извън тези помещения.\n5. Поставянето на окабеляването трябва да бъде на ясно определени линии, хоризонтални или вертикални. И е необходимо да се помни нейното разположение, особено когато други довършителни и декоративни работи, така че да не случайно чук един пирон в стената и да повреди електрически проводник.\nТака че, хоризонтално, електрическото окабеляване се извършва на разстояние от 5-10 сантиметра от греди и корнизи, на 20 см от тавана, на 15-20 сантиметра от основата, вертикалата трябва да е на най-малко 10 сантиметра от ъглите на пресичане на стените, вратите и прозорците.\n№ 6. От метални предмети, тръбопровод със запалими вещества, електрическото окабеляване се поставя на разстояние най-малко 40 сантиметра. Ако в близост до него има тръбопровод за гореща вода, по време на монтажа на електрическата инсталация се използва защитно окабеляване или е защитено с азбестови уплътнения.\n7. Разстоянието между проводниците трябва да е не по-малко от 3 милиметра. Както вече беше споменато, окабеляването трябва да бъде оборудвано с кутии за свързване или разпределителни кутии.\n8. Монтирането на отворено окабеляване (да не се бърка с кабела) е позволено във всички помещения за готвене и хранене, с изключение на кухни с апартаменти. Т.е. в кухните на апартаментите отворено полагане на кабели е забранено. Инсталирането и окабеляване под формата на отворени проводници в тези помещения е забранено. В жилищните кухни вида на електрическото окабеляване трябва (може) да бъде същият като в хола.\nБележки под линия от PUE заради правилата за инсталиране на отворени проводници:\n9. В помещения с висока влажност, като вани, сауни, душове, трябва да се използват само скрити кабели или отворени кабели.\nЗабранено е да се поставят жици с метална обвивка в метални тръби и ръкави.\n№ 10. Разделянето на комбинирания PEN проводник в нулеви работни и нулеви защитни проводници се извършва върху специално предназначени за целта гуми. Освен това нулевият защитен и работен проводник е свързан към различни болтови съединения.\nМеталните кутии на електрически уреди са свързани към защитните проводници чрез болтове. Тези защитни проводници не съдържат предпазители и превключватели.\nСмяна на окабеляването в MCD\nПодмяната на окабеляването е много важен етап от ремонта на входа. Навременното подмяна на остарелите електроуреди е гаранция за безопасността на жителите на жилищна сграда. Този проблем е особено остър в съветските сгради, в които съответните капиталови работи не са извършвани от дълго време. В момента е в ход регионална програма за извършване на цялостни ремонти, които включват подмяна на електрическата инсталация в къщата. Тази програма се осъществява в съответствие с Федералния закон "относно фонда за подпомагане на жилищната политика и реформата на бизнеса с обществени услуги".\nНеобходимостта от замяна на електрическата инсталация във входа на жилищна сграда\nНа първо място, тази нужда се дължи на различни причини. Логично могат да се имат предвид основните фактори - времето на използване на окабеляването и неговото състояние. На свой ред, състоянието може да се влоши поради използването на мощна технология и в резултат на несъизмеримото натоварване на окабеляването. То може да се разтопи или блести. Освен това, трябва да се има предвид, че както всеки друг предмет и уред, проводниците, които съставят електрическата мрежа, имат оперативен термин. Средно, 25-30 години. Причините, които показват, че кабелите на входа трябва да бъдат променени, могат да бъдат намалени до следния списък:\nОтлагане на старата изолация;\nИзползване на високоенергийна технология;\nКабелите са загубили своите свойства;\nСлучаите на задръствания стават все по-чести;\nСветлината на входа мига или периодично изгасва;\nКогато се използват, бурканчетата искрят;\nТрудно е да се използват няколко устройства наведнъж.\nВажно е и материалът, от който са направени проводниците. Ако е алуминий, трябва да помислите за замяна на алуминиеви проводници по време на следващата реконструкция на медни електрически проводници. Алуминият се показа добре в Съветския съюз, но новите реалности и новите мощни електрически уреди, които не могат да се мислят в СССР (климатици, модерни нагреватели), изискват използването на медни проводници с по-голям квадрат.\nСтрува си да се обръща внимание на замяната на стари обекти с модерни "еуро", които са проектирани със заземяване. Това заземяване ще гарантира, че никога няма да има късо съединение в апартамента.\nИзбор на електротехник за замяна на окабеляване на жилищна сграда\nВажен въпрос при смяната на електрическите мрежи е изборът на квалифициран специалист. Трябва да се разбере, че ако окабеляването е инсталирано неправилно, то може да се превърне в заплаха не само за жителите на един апартамент, но и за голям брой хора, живеещи в квартала. Ето защо, в повечето жилищни сгради всички капиталови работи се съгласуват с всички наематели, избран е председателят, който ръководи извършването на всяка сериозна работа в къщата. Избраният специалист (и) трябва да притежава необходимите умения и способности, както и да носи подходящо електрическо оборудване.\nБъдете много внимателни по този въпрос, уверете се, че електротехникът притежава необходимата квалификация.\nЕтапи на смяна на окабеляване в жилищната сграда\nПодобно на всеки друг процес, подмяната на електрическите проводници се извършва на няколко етапа. Основните етапи са представени по-долу:\nПреди това е необходимо да информират жителите на къщата, че ремонтите ще се извършват на определена дата, както и липсата на електроенергия по това време;\nСлед това е необходимо да изключите къщата;\nСлед това трябва да дадете ключове на мазето на работниците, които ще бъдат ангажирани в ремонта на електрически кабели;\nТези работници трябва да извършат проучване на жителите на къщата по техните предпочитания при инсталирането на контакти, превключватели или прехвърлянето им на друго място;\nТова е последвано от най-важната фаза - създаването на планове за апартаменти, планове за местоположението на електроуредите;\nКогато се събират всички данни, електротехниците извършват демонтаж, а след това и електрическа работа.\nОбикновено кабелната инсталация започва от долните етажи на входа на къщата. На първо място, процесът започва с инсталирането на светлина в стълбището, на стълбищата и на улицата, след което започва окабеляване в апартаментите. По-удобно е да работите с електрически табла, инсталирани отделно за всеки апартамент, освен това те не се намират в стълбището, а не в апартамента.\nНякои общи стандарти GOST за електричество\nМястото на електрическите мрежи в къщата трябва да отговаря на определени норми и стандарти. Dale е списък на някои от разпоредбите на Междудържавните стандарти (GOST), които трябва да бъдат спазени.\nБроячите, гнездата и разделителните кутии трябва да бъдат разположени на леснодостъпни места;\nВисочината на изходите - 30 см, ключове - 90 см;\nКогато има близки метални предмети или предмети, гнездата трябва да бъдат поставени на 50 см от тях;\nМонтирането на изходите в тоалетната е възможно само при условие, че те са оборудвани със защита срещу вода;\nНеобходимият брой на изходите в кухнята - 3, в други жилищни помещения - 1 изход в размер на (изход за 6 квадратни метра).\nРолята на управляващото дружество за замяна на окабеляването\nРеконструкцията се извършва за сметка на средствата, които идват всеки месец от наемателите на къщата до управляващото дружество. Съответно управляващото дружество отговаря за компетентните, професионално изпълнени окабеляване на входа. Честотата на основните ремонти варира в различните домове. Месечното плащане за него също е различно при различни теми (от 1,38 рубли на квадратен метър до 15 рубли). Ако е необходимо, наемателите могат да вземат решение за допълнителни такси.\nВ заключение, трябва да се каже, че замяната на кабелите на входа на една жилищна сграда е много сериозен въпрос, който трябва да се извършва изключително от професионалисти. Бъдете внимателни към тези работи и следете за спазването на стандартите, стандартите и избора на персонал за безопасността на себе си и близките в бъдеще. Всички произведения трябва да отговарят на съществуващите стандарти и изисквания, за да облекчат жителите на техния опит за възможните неприятни последици от лошата инсталация в продължение на много години напред.\nИзисквания на електрически инсталации и строителни норми и правила за инсталиране на кабели в апартамент\nПравейки самостоятелен монтаж или ремонт на електрическото окабеляване в апартамента, не трябва да мислиш нещо. Съществуват общоприети правила за инсталирането на електрически кабели, чието неспазване има опасност от лоши последствия. Съществуват два вида правила, обхващащи електрическите инсталации и кодовете на сградите. Те се съкращават като PUE и SNiP. Всички основни точки на тези правила всеки електротехник трябва да знае.\nОсновните моменти от изискванията и правилата\nНапоследък, поради икономия на разходите, много хора започват да инсталират електрически кабели сами. Не е необходимо обикновеният човек да знае всички SNiP и EMP точки, но основните норми и изисквания ще ви помогнат да направите инсталацията правилно и безопасно.\nИзбор на проводници в секцията\nСпоред статистиката повечето пожари се дължат на лошото състояние на окабеляването. Но има и друг фактор като претоварване. Преди да се занимаем с това, нека разгледаме друга концепция - електрическа инсталация. Ако се обърнете към речника или към едни и същи правила, можете да разберете, че тази концепция крие обозначението на група от електрически съоръжения, работещи на едно място и взаимосвързани помежду си. Цялото това оборудване създава определено натоварване на окабеляването. Ако товарът надвиши тока, който може да издържи напречното сечение на проводника, се създава същото претоварване. От него се отоплява, а след това окабеляване светва.\nЕлектрическата инсталация на апартамента се състои от всички домакински уреди, които се захранват с електричество. Това трябва да включва входен възел, представляван от табло. Вътре в щита са инсталирани автоматични машини, които защитават окабеляването. Те изключват захранването, ако силата на тока надвишава номиналната стойност за дълго време. Но когато напречното сечение на самия проводник е по-малко от нормалното, то няма да издържи на номиналния ток, при който машината ще има време. Резултатът е пожар.\nСъществуват изисквания, които гласят, че в помещенията на модерните апартаменти кабелите трябва да бъдат изработени от меден кабел, покрит с незапалима изолация. Алуминиевите проводници останаха в далечното минало, тъй като те не издържат на цялото натоварване на съвременните битови уреди.\nСъгласно стандартите използвайте следните видове кабели:\nза свързване на входа на апартамента към разпределителния панел се използва VVG-2 с напречно сечение от 6 mm 2 или VVG-5 със сечение от 6 mm 2;\nVVG-3 с напречно сечение 2,5 mm 2 се използва за монтаж на главните кабелни линии и консумативи;\nвсички клонове към превключватели и осветителни устройства се полагат с проводник VVG-3 със сечение 1,5 mm 2.\nВсички тези изисквания са определени в правилата на SNiP и PUE. Принципът на изчисление се основава на факта, че напречното сечение на окабеляването трябва да издържа на номиналното натоварване, ограничено от защитния прекъсвач.\nХарактеристики на кабела VVG\nИзисквания за броя на проводниците\nКато се върнете към същите правила на ПУУ, в седмото издание можете да намерите изискванията, които гласят, че цялата електрическа инсталация на жилището трябва да бъде изпълнена с трижилен меден кабел. Третото ядро е необходимо за заземяване.\nИма два типа заземяващи системи, които се различават по точката на нулево разделяне:\nTN-S система с работно нулево разделение (N);\nTN-C-S система със защитно нулево разделяне (PE).\nКаквото и да беше, триъгълния кабел, т.е. фаза (L), нула (N) и, разбира се, заземяване (PE), трябва да излезе от електрическия панел.\nЗаземяващият проводник предпазва човека от токов удар, както и от изгарянето на всички домакински електроуреди. Монтаж окабеляване, земята проводник трябва да се обърне специално внимание. Ако се счупи при лошо свързване на терминала, по време на фазово повреждане, напрежението на всеки електрически уред ще бъде приложено към корпуса на всеки електрически уред, свързан към изходите.\nЗа да се избегне непредвидено счупване, е невъзможно свързването на нишките с обрати. За тези цели съществуват специални клемни блокове, които се различават в различните механизми за затягане на тел. В един щипка, можете да спойка. Всички връзки трябва да бъдат в разпределителни кутии, подзеткини и щитове, така че да имат свободен достъп.\nКогато в стаята има стари алуминиеви кабели, е по-добре да замените новата мед. Ако това не може да бъде направено, медните проводници могат да бъдат свързани към алуминиеви проводници само със специални клемни блокове.\nИзисквания за поставяне на гнезда, ключове и окабеляване\nПоставете на случаен принцип около стаите и превключвателите не могат. Тук има изисквания SNiP 23-05-95, което гласи:\nПревключвателите са монтирани на максимално разстояние от 100 мм от вратата от страната на дръжката на вратата. Няма специални изисквания към височината на монтаж в апартамента, основното е, че е удобно да се използва. Съществуват изисквания за детските заведения, където разстоянието на превключвателя от пода трябва да бъде 1,8 м.\nСъгласно нормите на SNiP на 6 m 2 от помещенията е разрешено да се инсталира един изход. Но съгласно същите правила е забранено да се свързват стационарни монтирани мощни домакински уреди чрез носене. В такива случаи е позволено да се монтират колкото се може повече контакти, необходими за свързване на домакински електроуреди. Често такива ситуации се срещат в кухнята, където един изход е малък.\nОтворите за банята трябва да имат подходящ клас на защита срещу влага. Те се разполагат на разстояние не по-малко от 600 мм от предмети, образуващи спрей, и се свързват чрез RCD. Конзолите могат да се поставят там, където те са удобни за използване. Единственото изискване е минималното разстояние от 100 мм от пода, прозорците и вратите, както и 200 мм от тавана.\nЩо се отнася до окабеляване, по-точно клони към контакти и ключове, кабелът трябва да бъде изваден от тръбопровода с 500 мм, а от други комуникации - с 40 мм.\nСъществуващи типове публикуване\nИзискванията на SNiP предвиждат, че всички кабелни кабели трябва да бъдат поставени строго хоризонтални или вертикални линии. Има няколко типа подходящи кабели:\nНай-сигурният и естетически се счита за скрито окабеляване. Полага се под пода, в пукнатините на подовите плочи, по стените под гипса. Ако елементът на къщата е направен от горим материал, тогава кабелът е защитен с метална втулка;\nНай-простият е окабеляването на открито. Полага се в специални канали, прикрепени към стената. Плюс това, такава система в удобството на достъпа до кабела за извършване на ремонт, но тя изглежда в жилищен район, като окабеляване не е естетически приятен.\nИма и трети вид окабеляване - комбинирано. Тя включва комбинация от двата предишни вида. Например, главната линия е скрита под пода или на тавана, а склоновете към гнездата и превключвателите са отворени. Комбинираният метод се използва изключително рядко, а след това най-вече за стопански постройки.\nНай-често използваният скрит начин на инсталиране, но тук е желателно да се осигури възможност за подмяна на кабела, когато той не успее.\nОптимално е да се поставят проводниците в гофрирания ръкав, така че да могат да бъдат извадени оттам и да се сменят, без да се унищожи мазилката. Гънките се поставят в едни и същи жлебове, нарязани от шлифовъчен инструмент или стенд. Между другото, правилата на SNiP забраняват рязане на метални фитинги при рязане на канали на стоманобетонни конструкции. Също така е неприемливо да се използват свързвания на панелни блокове вместо канали.\nВсички електрически линии в къщата трябва да бъдат защитени с автоматични машини. Те са инсталирани в табло съгласно този принцип:\nкъм машините, проектирани за 16 А, свържете всички линии на осветление;\nна линията на гнездата поставете машина 20 А;\nгнезда за свързване на мощни битови електрически уреди се извеждат от отделна линия към разпределително табло с връзка през 25 A слот машина.\nВ допълнение към автоматичните автоматични прекъсвачи, RCD се прилага към цялата окабеляване, което се задейства от токов удар от 100 mA. Всяка линия е допълнително отделно свързана към RCD, проектирана за пропускателна способност от 10-30 mA.\nЛинейни схеми на свързване\nВсички текущи консумирани в апартамента от различни електрически уреди се обобщават в разпределителното табло, където то се взема под внимание от електромера. Основният товар пада върху входния кабел, така че той е монтиран в голяма секция. Проводници на по-малък участък се доставят на всеки потребител, тъй като товарът върху тях е по-малък.\nВъз основа на тези изисквания има 3 оформления:\nВеригата се нарича още и шина. Това включва полагане на традиционна обща линия от дебел кабел, от която те преминават през кутии за свързване с тънки проводници към потребителя.\nРадикалната връзка се счита за по-надеждна и удобна. Тя се основава на доставката на отделни линии от панела за всеки потребител. Недостатъкът е високите разходи, дължащи се на използването на голямо количество кабел.\nТретата схема се нарича комбинирана. Състои се от първите две.\nНаскоро в много от апартаментите електротехниците събраха комбинирана верига.\nСкритите електрически кабели могат да се поставят в стените, на тавана и под пода. Тук трябва да сте подготвени за сериозно замърсяване на апартамента поради нарязването на стрела и разглобяване на част от подовата настилка.\nПоставяне на кабел в стената\nНай-често срещаният метод е поставянето на кабела в каналите, нарязани на стените. Работата започва с оформлението на цялата стая. На стените и тавана носете точно копие на оформлението на окабеляването. Удобно е да се изрязват канали със стенд, но ако не е налице, ще работи шлайф или чук. Няма специални изисквания за размерите на стробовете. Необходимо е да се очаква, че кабелната или гофрирана втулка се напасва навътре, при условие че те ще бъдат затворени отгоре с 10 мм слой гипс.\nВътре в каналите, кабелът се фиксира на всеки 500 mm. Много го правят с обикновен гипсов хоросан, като го прилагат на определено разстояние. Ще бъде по-надеждно за закрепване на окабеляването с дюбели и скоби. В местата за свързване на гнездата и превключвателите се монтират щепселни гнезда, а за свързване на клоните са прикрепени съединителни кутии. Свободните краища на проводника се вкарват в шкафовете и съединителните кутии, където се осъществяват последните свързвания на всички контакти с терминалните блокове в общата верига.\nПоследното е свързването на входния кабел вътре в електрическия панел. След това напрежението се захранва в мрежата и ако всичко работи правилно, можете да започнете да вграждате светкавиците. Естествено, шаблоните за замазка и всички други подобни работи се извършват с изключено захранване.\nПолагане на кабели под пода\nПо-икономичен вариант е да се постави основната линия под пода. Лесно е да се направи, когато все още няма подови настилки. В противен случай някои от тях ще трябва да бъдат демонтирани. Методът се състои в поставяне на ръкави от гофрирани или обикновени тръби под пода за всеки отделен кабел. Телата трябва да проникне свободно в ръкава, така че да може да бъде заменена в бъдеще, без да се демонтира подовата настилка.\nНа стената е монтиран щит за разпръскване. За да го надолу на входа кабел от под пода. Вътре в щита ще има допълнителни връзки към машините. В пунктовете на разклоняващите се изходи към контакти, превключватели и осветителни устройства, те оставят кабелни изходи с дължина 200 mm от подовете. Тук са инсталирани разпределителни кутии. Всички допълнителни връзки се извършват по същия начин, както при полагане на кабела в стената.\nМонтаж на таван кабел\nПоложението в панелните къщи е по-лесно. Много електротехници полагат кабела вътре в кухините на подовите плочи. Най-често линиите на стаята са поставени тук. За да не се отрежат жлебовете, клон от стената се издърпва през кухата на плочата и освобождава проводника от пробития отвор в центъра на тавана, за да свърже осветителното тяло.\nВътре в тавана можете да организирате обща линия, след което само стените ще бъдат отворени за ключалки и ключове. На места, където кабелът е завъртян, а връзките на проводниците в кутията за свързване правят най-много 150 мм от тавана под прав ъгъл.\nСъщността на отворената инсталация е поставянето на кабела в специални кутии. Това се прави само на стените и тавана. Работата започва със същото оформление на стаята. За да изчертаете линиите с дюбели и винтове, поставена е кутия с размери 500 мм. Зад клоните са монтирани кутии за външно свързване. Щепселите и превключвателите също се използват само навън. Свързването на всички кабели е точно същата като при скритите кабели, само тук не е нужно да блестете над каналите с гипс. Кабелната кутия вътре е покрита с декоративни капаци.\nНачини за инсталиране на гнезда и ключове\nВ зависимост от вида на използваните електрически проводници и превключватели, външна или вградена проба. Външните модели просто се завинтват към стената с винтове или лепени с лепило. Под вградените модели в стената се изрязва вдлъбнатина, в която е фиксирана долната страна на мазилката. Гнездото или ключът в гнездото е фиксирано със захващащ механизъм.\nСъобразявайки се с правилата за окабеляване, почти цялата работа може да се извърши у дома сами. Но ако има някакви съмнения, по-добре е да се консултирате с експерти.\nКогато извършвате електрическа работа, може да се наложи да наберете кабела, например, когато маркирате проводниците и проводниците, проверявайки изолацията и целостта на окабеляването, както и намирането на мястото на счупване на електрическия кабел.\nОще в зората на появата на електричество, инженерите започнаха да мислят как да предпазват електрическите мрежи и уреди от токове на силен ток. Бе измислено много устройства, които отдавна са служили вярно.\nРегистрация и издаване на разрешително за работа за работа в електрически инсталации\nРаботата с електрическите инсталации поради високия риск трябва да се ръководи от получените квалификации. Поради факта, че всички електрически инсталации са предмети, които могат да бъдат вредни за здравето?\nСъединител с включен и изключен таймер\nКак функционират непрекъсваемите захранвания (UPS) и работата\nСерийно свързване на тягови двигатели\nКакво е изравняване и потенциално изравняване?\nСъдържание:За захранване в дървена къща е подходящ кабел тип SIP (самоносеща тел с изолация). До този момент този тип кабел става все по-популярен на пазара. Изолацията CIP се състои от висококачествен полиетилен и не се разрушава от слънчева светлина.\nЕлектрическа инсталация във ваната. Как да направите окабеляване в сауната със собствените си ръце.


Разказ за едно изделие, което измислих преди години – „Кобилица с ведра – историята на едно изделие“ | Блогът на Пламен Герганов\n← Препратка от gerganov.eu – 16.01.2020\nЗнаете ли какво е кобилица? За какво се е използвал този уред?\nНякой може и да ми се смее, но в днешно време има деца и млади хора, които са виждали, но не знаят как се казва!\nКобилицата е дървена дръжка с дължина около 180см., чиито два края за леко закривени за да бъдат закачвани дръжките на „менци – -метални съдове, с които са носели вода от чешма,извор,кладенец по селата навремето. Тогава не е имало водоснабдяване и канализация.\nТъй като работя с дърво, реших да пробвам да направя имитация на кобилицата със малки съдове в сувенирен вариант.\n„Когато започнеш да разказваш историята, значи са минали много години време, опит и съответно промени и подобрения, особено ако става дума за изделие. Както и ще да го описвам, идеята за някои изделия се раждат съвсем случайно, когато ми е поставен въпрос от клиент и заедно обсъждаме детейлите. Така се започна и с Кобилица с ведра – подарък за гости на една сватба.…“


Търсене за 'затворник'\nЗатворник избяга от следствения арест\n23 декември 2018 | 15:56\nЗатворник избяга от обекта, на който работи, съобщи NOVA. Мъжът вече е заловен, но е успял да избяга от Националното следствие, където е работел. Той е изтърпявал малка присъда за измама и е бил на лек режим в затворническото общежитие в Казичене. Вчера е успял да изчезне и започнало издирването му. Днес той вече е арестуван и е преместен в Централния софийски затвор. Остатъкът от присъда >> повече\nБивш затворник се гръмна с пистолет в бензиностанция\n12 септември 2018 | 17:44\nДоскорошен работник от бензиностанцията на бизнесмена Дончо Жечев, намираща се на изхода на Бургас към АМ „Тракия“, е извършил опит за самоубийство в търговския обект. За това съобщи свидетел на драматичното събитие пред десетки клиенти, зареждащи автомобилите си с гориво, пише Флагман. 33-годишният Сабри Сабри от бургаското с. Соколец бил за малко на трудов договор в бензиностанция >> повече\n163 затворника избягаха от затвор в Северен Камерун\n29 юли 2018 | 22:45\n163-ма затворника са успели да избягат в резултат на въоръжено нападение срещу затвора в град Ндоп в северозападната англоговореща част на Камерун, съобщават местните медии. Според градоначалника на Ндоп Уилям Беноа Емвуту Мбита нападателите са били близо 50 души. Те са били въоръжени с огнестрелно оръжие и са успели да отворят портите на затвора, след което са запалили сградите. Мбит >> повече\nПипнаха го! Хванаха избягалия затворник в Пловдив\n14 юли 2018 | 12:13\nНа четвъртия ден след бягството е заловен 59-годишният затворник Младен Младенов. Той е бил задържан тази сутрин на територията на Трето РУ в Пловдив, съобщи полицията. Пандизчията духна на 11-и от университетската болница “Св. Георги”, където бил настанен за лечение. Дни наред полицията беше на крак да го издирва. Заловен е в пловдивския квартал “Кършияка” и предаден на >> повече\nБивш затворник пощури живущите в благоевградския квартал "Еленово", полицията едвам го озапти\n12 юли 2018 | 17:12\nАгресивен мъж вдигна на крак полицията в Благоевград. Случката се разигра до блок 125 на кв. „Еленово” преди минути. 51-годишният В.А., бивш затворник, заплашвал майка си с нож, бе задържан от полицаите в дома си в блок в благоевградския кв. Еленово. Сигналът за опасния мъж, заплашвал с нож майка си, с която живее на първия етаж в блока, бе подаден към 16.50 ч. днес.&nbs >> повече\nПолицията пусна снимка на избягалия от болница затворник, вижте...\nПолицията издирва затворника беглец от пловдивската болница. Това става ясно от съобщение на МВР, като от там разпространиха и актуална снимка на мъжа. Поредно бягство: Затворник изчезна от болница в Пловдив (ВИДЕО) 59-годишният Младен Младенов избяга вчера от болница в Пловдив, където бил настанен в понеделник. Той е в неизвестност след като напуснал лечебното заведение без >> повече\nЗатворник липсва от болницата "Свети Георги" в Пловдив, където е бил настанен за лечение, съобщава БНТ. Информацията потвърди директорът на затвора в Пловдив Божил Иванов. От болницата и от затвора на този етап отказват повече информация по случая и не коментират дали става дума за бягство. Това е втори случай на липсващ затворник от Пловдив само за последния месец. Припомняме, че в края н >> повече\nТри села под полицейска блокада заради избягалия затворник\n23 юни 2018 | 13:22\nАкцията по издирването на затворника, избягал преди два дни от мандра край Ловече тече с пълна сила, съобщи NOVA. В събота сутрин в операцията се включиха и служители на Специализирания отряд за борба с тероризма. Под полицейска блокада е целият район между ловешките села Александрово, Дренов и Деветаки. Главният секретар на МВР Младен Маринов също е бил на място в късните часове в петъ >> повече\nБорис Иванов е избягалият от Ловеч затворник\n21 юни 2018 | 17:35\nБорис Иванов е избягалият от Ловеч затворник. Мъжът е на 48-години, среден на ръст, с кафяви очи и къса черна коса. Ловешката полиция издирва избягал затворник, който е бил настанен в затворническо общежитие на облекчен режим. Той е работил на строеж на къща извън Ловеч, когато в един момент напуснал обекта. Това се случило към 10:30 ч. в четвъртък сутринта. Когато се разбра >> повече


Вкусни рецепти със швед - храни и напиткиnone\nОсновен храни и напиткиВкусни рецепти със швед\nВкусни рецепти със швед\nМелани Джонсън смята, че шведът не трябва да бъде скучен.\n„Шведът не е от най-елегантните зеленчуци, давам ви, но има много добър пюре в шотландския стил, когато, строго погледнато, трябва да бъде посочен като neeps. Не съм го сдвоил с хаджи, а с динята наденички. Независимо дали са домашно приготвени или са закупени от вашия месар, те ще ви накарат да се замислите за дебнене в планината ”\nМъничари и шведска каша с лук с песто и бира (s erves 4)\n12 наденички колбаси\n1 швед със среден размер\n75мл пълномаслено мляко\nЩедър шепа листа босилек\n12 малки бели лука\n300мл кафяв ейл\n300 мл говеждо месо\n1 tbspn тъмнокафява захар\nЗагрейте фурната си до 180 ° C / 350 ° F / газ 4. Пригответе колбасите в тенджера за печене за около 25 минути или докато свършат, като се обърнете наполовина.\nОбелете шведа и моркови и ги нарежете на равно парченца. Сварете ги до омекване, за около 20 минути. Отцедете ги, след това омесете с маслото, млякото, индийското орехче и подправката.\nСмелете зехтина, настъргания пармезан, орехите, листата босилек, чесъна и подправките в блендер, докато имате груба паста.\nОбелете лука, като ги оставите цели и прехвърлете в тенджера, в която плътно се вписват. Изсипете кафявия ейл и запасите върху тях, след което добавете чесъна, мащерката, розмарина и захарта. Оставете да къкри за около 25 минути или до готовност.\nЛъжица пюрето шведска чиния в чиния и завъртете песто през горната част. Сервирайте с наденичките и лука, като използвате богатия сос от тях като сос.\nОще начини с швед\nПечени шведски клинове с мащерка и пекорино\nОбелете голям швед и нарежете на клинове. Намажете ги със зехтин и ги поръсете с мащерка, след което печете в калай в гореща фурна за около 30 минути. Извадете тенекия и добавете щедро разпръскване на настърган пекорино, върнете го във фурната и печете за още 8-10 минути. Сервирайте с всяко печено месо.\nКъри супена супа\nОбелете швед и нарежете на малки парченца. Подредете върху тавичка за печене, намажете със зехтин и печете в гореща фурна за 25 минути. Запържете нарязан бял лук, 2 нарязани на кубчета моркови, 1 кубче стрък целина и няколко стръка мащерка в тиган с пръска зехтин до омекване. Подправете, добавете шведа, след което налейте достатъчно зеленчуков запас, за да покриете само зеленчуците. Варете леко, преди да използвате плъзгащ блендер, за да пюрирате сместа. Смесете няколко супени лъжици сметана с равно количество паста от къри и ги завийте през супата. Сервирайте с хрупкав хляб.\nCopyright храни и напитки: Вкусни рецепти със швед - храни и напиткиnone


Японски аналитик нарича конфликта в Украйна „война на САЩ“ - Поглед Инфо\nХристо Георгиев 15281\nНамираш се в: Начало » Свят » Украйна » Японски аналитик нарича конфликта в Украйна „война на САЩ“\nЯпонски аналитик нарича конфликта в Украйна „война на САЩ“\n01.05.2022, 05:31 Анатолий Кошкин 25954\n/Поглед.инфо/ В потока от антируски публикации в масмедиите на колективния Запад, обвиняващи страната ни в „агресия в Украйна“, гласът на онези, които не са „адвокати на Москва“ и се стремят да разберат обективно какво се случва, се чува повече и по-силно. Последиците от военния сблъсък в Украйна тревожат и живеещите от другата страна на Земята.\nПреглеждайки ежедневно японската преса, е трудно да не забележим, че уж независимите, но в действителност проправителствени японски издания не разчитат толкова на собствените си източници, колкото и да повтарят това, колкото на това, с което американските медии тъпчат читателите. Въпреки че японските журналисти ценят репутацията си на обективни наблюдатели, в повечето случаи не могат да се измъкнат от общия пропаганден коловоз.\nТова ясно се прояви например на 8 август 2008 г., когато по заповед на Саакашвили грузинската артилерия започна масиран обстрел на Цхинвали в деня на началото на Олимпийските игри в Пекин. Четейки заглавията на водещите японски вестници, тогава бях поразен от факта, че военните операции, изпълнени с предполагаемо превземане на Тбилиси, бяха започнати от Русия. В отговор на моите упреци към политически наблюдател на една от водещите новинарски агенции в Япония, той отговори, че е трудно да се разбере.\nРазказвам това, защото искам да запозная читателите с мнението на авторитетен японски автор, който, противно на писанията на сервилните журналисти, има смелостта да се опита да разбере кой е провокирал началото на „специална военна операция“ и прави всичко така че тази операция, „изтощаване на Русия“, да продължи възможно най-дълго.\nХироши Охара, автор на статия в японския влиятелен ов седмичник „Шукан Гендай“, е изпълнителен директор на консултантската компания „Гинзакс“ и директор на Хуманитарния институт по икономика. Дълго време е на ръководни позиции в японския клон на френската банка „Креди Лион“. Занимава се активно с аналитична работа, главен редактор е на финансовото издание "Симпо".\nСтатията на Охара е озаглавена „Ще бъде ли сблъсъкът в Украйна „войната във Виетнам“ на Америка през настоящия век?“. Не по-малко значимо е и подзаглавието: „Не е задължително целият свят да подкрепя Съединените щати“. Това се отнася до американската политика за разширяване и удължаване на военните действия в Украйна.\nОще от първите редове авторът предупреждава срещу налагането на едностранчиви мнения и оценки: „Има ожесточени спорове за украинския конфликт. Разбира се, във всяка демокрация защитаването на различни идеи и различни позиции е добре дошло. Но щом някои мнения станат доминиращи и изключват други, като по този начин станат „едностранно управляващи“, демокрацията със сигурност ще я сполети криза.\nАвторът смята, че този конфликт трябва да се разглежда като част от „втората студена война“ между западните и незападните страни, сред които на първо място трябва да се посочат Русия, Индия и Китай. Украинският конфликт е „прокси“-война между западните държави, съсредоточени върху САЩ, и незападните страни, предимно Русия и Китай. Охара припомня, че подобна война беше войната във Виетнам, причините за която бяха остро идеологически. Съединените щати се бориха за своята хегемония във Виетнам.\nЯпонският автор директно казва, че въпреки отдалечеността от фронта, Япония не трябва да бъде небрежна. Както казват японците в такива случаи, войната „не е пожар от другата страна на реката“. Охара пише: „Припомнете си, че по време на войната във Виетнам често се казваше в света, че Япония, където се намират американски военни бази, може да бъде бомбардирана всеки момент от „враговете на Съединените щати“.“ Но сега ситуацията изобщо не се е променила.\nГоляма част от дискусията в Япония за украинския конфликт се води от гледна точка на външни наблюдатели, до които искрите не достигат директно. И те се провеждат еднопосочно и едновекторно, казват, „това е сблъсък между слаба Украйна и силна Русия“.\nПосочвайки тежките последици от водената от САЩ война във Виетнам, Охара призовава за бързо прекратяване на конфликта в Украйна, но признава, че това не е в интерес на колективния Запад. Той пише: „Западните общества, ориентирани към Съединените щати, прибягват до „размахване на юмруци“ с безпрецедентен ентусиазъм чрез налагането на антируски санкции и масивни доставки на оръжие за Украйна. Правителството на Кишида, следващо петите на Байдън, предприе редица безпрецедентни и необичайни мерки за обявяване на санкции срещу Русия. Това включва забрана за внос на термични въглища и замразяване на руски активи в японски банки.\nОсвен това Япония се съгласи да прекрати мирния диалог с Русия. Как може да се оцени това? Само по следния начин: Япония създаде криза около себе си по отношение на осигуряването на своята сигурност и осигуряването на мир за себе си. Япония се превърна в много очевиден съучастник на Втората студена война и една от нейните прояви – украинския военен конфликт.\nСтатията правилно отбелязва, че хегемонията на САЩ не се простира върху целия свят и Русия не е единствената страна, която се противопоставя на Америка. В ислямския свят има много антиамерикански държави. Населението им за 2021 г. е около 1,9 милиарда души. Освен това около три милиарда души живеят в момента в триъгълника Русия-Индия-Китай. Общото население на тези два мощни лагера е около пет милиарда от почти осем милиарда от населението на нашата планета.\n„За разлика от позицията на Америка преди Втората световна война „да не участват във войните на други държави доколкото е възможно“, Съединените щати сега изглеждат „упоени от войната и пристрастени, както зависимите са пристрастени към наркотиците“. ' Много американци не искат война, но военно-индустриалният комплекс на САЩ тайно прави всичко, за войната да се говори все повече и повече в страната. Въпреки че в момента Съединените щати не участват пряко в украинския конфликт със своите войски, подобно на войната във Виетнам, това е война на САЩ “, казва японски анализатор.\nАмериканците обичат да манипулират думи като "справедливост", "демократични ценности". А Охара Пита: "Но тогава какво ще кажете за масовите бомбардировки на Съединените щати по време на Втората световна война много японски градове? Например с прословутото ужасно въздушно нападение срещу Токио, в резултат на което десетки и дори стотици хиляди японски цивилни, от бебета до възрастни хора, бяха убити безразборно? Ами възмутителния нечовешки експеримент върху хора, когато атомни бомби от различни видове бяха хвърлени два пъти върху Хирошима и Нагасаки, които изгориха десетки хиляди хора в ядрен Апокалипсис?“\nЕдна от тезите на статията на японския анализатор е, че международният ред не трябва да се създава по прищявка на САЩ. „Дори в Западна Европа Франция и други вече започнаха да казват „не“ на войната на Съединените щати в Украйна. На президентските избори Марин Льо Пен, която е втора и представлява гласовете на около половината французи, каза, че въпреки че осъжда руската военна специална операция в Украйна, тя се застъпва за мирно разрешаване на украинския конфликт и компромис между НАТО и Русия. Тя заявява и позицията си относно излизането на Франция от НАТО. Във Франция има много хора, които не искат да участват в „американската война“, пише авторът на статията.\nРазбирането, че политиката на безусловно следване на Вашингтон във всичките му авантюри, независимо дали в Европа или в Източна Азия, където англосаксонците въвличат Япония във враждебен на Китай и Русия военен съюз като "Източно НАТО", е изпълнено с големи опасности за Японците, Хироши Охара призовава за бдителна съпротива срещу американците: „Ние, японците, трябва да помислим внимателно какъв свят наистина искаме и да не правим грешка в решението си“.


store.bg - Книги от Мария Игнатова\nКниги Книги от Мария Игнатова\nПървокласник Да си първокласник - то не е шега. Колко много грижи имам аз сега. По часовник ставам - времето следя. Мирно на чина си трябва да седя... Пиша, пиша букви и чета на глас, и разказвам ясно и внимавам в час... Много, много грижи имам аз сега. Да си първокласник - то не е шега. Калина Малина ...\nКниги от Мария Игнатова Продукти 1-4 от общо 4\nИзползваните в страницата "Книги от Мария Игнатова" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права.


Дико Илиев живее в размирни години и сам попада във водовъртежа на Балканската, Първата и Втората световна войни. Той е роден през 1898г. в с.Карлуково.\nНа 13 години започва да учи музика във военен оркестър, но на следващата година започва война. Между кратките покои на сраженията в Първата световна Дико Илиев пише първото си авторско хоро- ,,Искърско хоро”. След края на тази война работи като оркестрант във военното училище на град София, а по-късно като първи тромбонист в оркестъра на Софийската опера. Дико Илиев е имал влечение към мелодии, изпълнявани от духов оркестър.\nЕто защо, след 1920- и до 1938г година, завръщайки се в родния си край, вече като глава на семейство, той започва да популяризира духовата музика сред населението. Създава духови оркестри, работи като музикален педагог и започва активна копозиторска работа. В този период пише много хора.\nЗапочва Втората световна война и Дико Илиев отново е на фронта.\nПрез 1947 година е удостоен с офицерско звание . Назначен е за диригент на Военния оркестър в Оряхово. В тези мирни години той продължава да прави музика- пише маршове, рапсодия. Ражда се ,, Дунавско хоро”. Самият той казвал, че веднъж, както гледал вълните на Дунав, мелодията сама дошла в съзнанието му и това хоро за него е най- любимо.\nДико Илиев умира в Монтана през 1984 година- декември месец.\nОт 1988 г. в град Монтана се организират дни на духовата музика ,,Дико Илиев”-в които се надсвирват духови оркестри от цялата страна .\nЛично аз се покланям пред този човек, който има нелека лична съдба: преживява дните на войни и успява да създава красота, извлечена от дълбините на българския фолклор и душевност. Каква сила на духа е имал той, за да вижда само музика около себе си, за да я популяризира, за да създава оркестри в такива тежки следвоенни години?! Не е ли това доказателство, че изкуството е спасявало хората в дни на трудности, че фолклорът е запазил българското самосъзнание.\nВ недалечното минало всяко селище си имаше самодеен духов оркестър. А аз- тъй като малка съм отраснала в село Сумер- научих първите стъпки на хоро на селския мегдан- под звуците на селската духова музика. Играехме -Елениното…Чичовото….Дунавското …..


Добавка или 100 октана - Страница 7 - Тойота форум България\nМнение от chukich » 21 яну 2020 22:16\nТри месеца само зареждам от Бенита и определено мога да кажа, че бензина им е хубав, но колата пак на моменти се чувства някак си тромава и мудна. Реших да сложа на Bardahl добавката за почистване на инжектори и цялата горивна система. 500мл на 20л гориво е съотношението. Колата се събуди от зимен сън Сутрин при студен старт едвам се чува двигателя, децибелите сигурно паднаха двойно.\nПрепоръчвам на всички колеги, особено на тези с дизелите да си направят поне веднъж годишно прочистване на горивната система с такава или подобна добавка. Bardahl и имат и стандартна добавка за горивото. 35лв струва и стигало за около 500л гориво. Мисля да си взема и при всяко зареждане да слагам по една капачка от нея.\nАко някой ги е ползвал, нека сподели своя опит и наблюдения\nМнение от biro » 22 яну 2020 07:16\n35лв за 500 литра гориво вероятно говориш за Bardhal BDC. Това е за дизели.\nМнение от kalkam » 22 яну 2020 07:55\nBDC ползвам от около една година - никаква видима разлика.\nМнение от chukich » 22 яну 2020 07:58\n22 яну 2020 07:16\nСтава въпрос за това https://www.bardahl.bg/bg/product/a/4276\nМнение от todorakis » 22 яну 2020 09:30\nkalkam написа: ↑\n22 яну 2020 07:55\nИ аз от толкова на Авенсиса. Дюзите бяха преди +/- 0.7- 0.8, сега са +/- 0.2- 0.3 Не твърдя, че е точно от това, но за 17 000км това са показанията.\nИзвинявам се за off topic- a.\nА по темата смятам на мотора първото палене на пролет да сложа точно от тази добавка, че всяка година е малко тегаво след около 4 месеца престой и поизветрял бензин. 500мл в 16л, колкото събира резервоара. Така и не се научих да използвам стабилизатор за бензин.\nМнение от chukich » 12 фев 2020 10:25\nСлед като изразходих бензина с добавката на Бардал 6 в 1 за почистване на горивната система си вземах и другата за 500л гориво (35лв)\nПри Бардал 6 в 1 ефектът се усети мигновено. Докато при втората добавка и първо наливане, трябваше около 2-3 дена, за да се разпръсне в цялото гориво. Това никъде не ти го обясняват, но разликата е осезаема след третия ден. При първата същото имаше още по-голямо подобрение след 1-2 дена, но тъй като е може би по-концентрирана усещаш разликата от началото. Вече един резервоар изгорих с втората добавка и съм изключително доволен. 35лв за 500л гориво излиза по 7ст. на литър и разлика има. Докато примерно Vpower shell 95 оскъпяването е пак толкова спрямо обикновен шел 95, но при него разлика към по-добро отдавна не усещам.\nМнение от Shishkovi » 12 фев 2020 11:41\n31 окт 2019 14:24\nНапълно подкрепям, Колегата Чък ! Имал съм бензинови коли, които по препоръка трябваше да се карат с високооктанов бензин! И при Роувъра 1,4 I 103 коня се усещаше разлика във вървеж и разход, както и при Маздата. Примасито с 2-литров автоматик, който с хубав 100 окт.бензин работеше много добре, а с 95 разликите започваха още при запалването, при мощността, при работа на автомата и прекалено завишения разход на бензин! Не разбирам защо не вярвате на човека, след като кара колата си от нова, познава си я добре и ясно усеща рязката разлика в горивата при отделните зареждания ! Аз тук в Словения също отчитам разлика в горивата! Яриса ми дава разлика от половин до един литър нафта при извънградско шофиране при еднакъв маршрут и темпо!\nМнение от Shishkovi » 12 фев 2020 12:09\n14 ное 2019 14:55\nКолега, ясно е че си зареждал на доказани бензиностанции и затова си нямал проблеми ! Аз обаче в родния ми Казанлък съм виждал доста цветни картинки ! Имахме една квартална евтина бензиностанцийка с доста кофти бензин! Нито таксита зареждаха, нито тези които веднъж са заредили. Скутерчето на един колега от казармата, малко след като го зареди, отказа да работи ! След източване на чорбата и зареждане с бензин от друго място, скутера заработи както трябва! Шефа на обекта, не след дълго време, подобри горивата, но лошата слава бавно отминава !\nМнение от BOz » 12 фев 2020 12:50\nШефа на обекта\nКоето само доказва и тезата, че не горивата са лоши, а евентуално собствениците на обекти, които могат да се правят на хитри и да изкарат някакви пари. Което няма общо с тезата - "В България горивата са скапани."\nАз лично не зареждам на бензиностанция различна от голяма верига и никога (ако имам възможност за избор) няма да заредя на някаква локална/регионална или на вид изглеждащ съмнителен обект.\nМнение от chukich » 12 фев 2020 12:59\nАз винаги съм зареждал от най-големите вериги бензиностанции, но това не гарантира качество на горивото или поне на това, което рекламират, че съдържа.\nПовечето са франчайзинг и според мен много от тях си спестяват добавките, филтрите не ги сменят на оказаното време/кол. гориво и подобни тарикатлъци, за да спестят пари и увеличат печалбата.\nМнение от mirott » 12 фев 2020 13:02\nBOz, и Петрол е голяма верига. Иди моля те сипи на Приуса бензин 95...и кажи как пали, какъв разход има, как върви на бензин, не на ток...\nОсобено ако имаш възможност да сипеш на колонките им за самообслужване, ефекта ще е поразителен.\nМнение от Shishkovi » 12 фев 2020 13:21\nИ все пак темата, която е пуснал колегата е кое предпочитаме: 100 октанов бензин или добавка за повишаване на октана! Често темите изместват центъра си на тежестта и не дискутираме по същество ! При мен относно дизела, наблизо нямам предлагане на премиум дизел и затова си търся цетан+ ! Винаги съм бил доволен от добавките, както при бензин, така и при дизел. Веднъж също реших малък теч на радиатор с някаъв шейк, не помня какъв. Относно тези , които се сипват в двигателя съм абсолютно пасивен и незаинтересуван ! Успех и късмет по пътя !\nМнение от todorakis » 12 фев 2020 14:47\nКолега или семейство ( не знам честно казано), нали темата беше за 100 октанов бензин? А се сърдите, че си измествал фокуса? Вие в едно мнение изместихте толкова фокуса, че станах разноглед- та за нафтата, та за шейк за радиатора, та за добавки в двигателя..... Оставям настрана над 100- те Ви мнения със завоалирани и генерално обобщаващи изводи по всякакви теми, марките коли, които сте притежавал и проблемите, които сте имал с тях, но тук доста се държи на правилното писане. С тези удивителни на всяко изречение, направо бодете очите.\nНищо лично, но когато човек няма какво конкретно да каже по- добре да замълчи. Всичко останало е просто излишно разводняване.\nМнение от Shishkovi » 12 фев 2020 15:20\n12 фев 2020 14:47\nПриемам критиките донякъде. Не разбирам кое от нещата за които съм писал не е подходящо за автомобилен форум ? Не говоря за къмпиране, концерти, спорт или филми. Това за пунктоацията е неуместно, тя съществува в правописа и се налага нейната употребата, също както точки и запетайки.\nСемейство сме, но аз Тодор Шишков членувам тук. Конкретното ми мнение по темата е, че ако имаме на разположение качествен 100 октанов бензин, то той е за предпочитане. Също така от личен опит, подкрепям употребата на адитиви за гориво. Какво лошо има да се изкоментират добавките и личното мнение, след като се съдържат в самото заглавие на темата. Вие също карате в момента дизел и сте писали за дюзи и добавки за чистене.\nМнение от todorakis » 12 фев 2020 16:02\nСъс сигурност ако се разровите в мненията на всеки един потребител ще откриете off topic. Идеята на горния ми пост е останала неразбрана. Нищо.\nНе ми се иска да влизам в едни безкрайни полемики. Попрочетете за октановото число на бензина. Защо и кога е наложително да се ползва 100 и кога ( не че е лошо) е финансово неоправдано.\nПотребители, разглеждащи този форум: MSN [Bot] и 4 госта


50% от тръбите по морското трасе на "Турски поток" са положени:: Investor.bg\nГрафика: South Stream Transport\nAllseas е положила 50% от трасето на "Турски поток" по дъното на Черно море, съобщава операторът на проекта South Stream Transport B.V. В съобщение на компанията става ясно, че по двете секции на проекта вече са положени общо 930 километра тръби.\nТурция може да забави строежа на сухопътната част на „Турски поток“\nПървата тръба е по-напреднала - 706 километра, а по втората са положени 224 километра от тръбите. Дължината на трасето от станция Анапа в Русия до турския бряг (на 100 километра западно от Истанбул) е малко над 930 километра. Следващият етап - по сушата на Турция, е с дължина от 180 километра.\nСпоред първоначалните планове първата тръба на "Турски поток" ще захранва директно потребителите на газ в Турция. За нея няма пречки за осъществяването, но по втората въпросителните още стоят.\nТя трябва да доставя природен газ за европейските потребители на "Газпром", но все още трасето й към Европа не е ясно. Един от вариантите е това да стане през България, а другият - през Гърция.\nТемата за "Турски поток" е била дискутирана по време на телефонен разговор между Бойко Борисов и руския президент Владимир Путин преди дни, съобщиха от правителствената пресслужба.\nДвамата са разговаряли по повод Националния празник на България, 3 март, но обсъдените теми са включвали още и развитието на АЕЦ "Белене" като европейски проект, газовия хъб "Балкан" и доставките на руски природен газ.\nОще по темата: Централна и Източна Европа природен газ доставки на газ за Европа Турски поток\nГ. Александрова: Газопроводът „Турски поток” има своите предимства 2\nСтоенчо, галфoн-ефрейторчето рече, че нямало да има ТП, и че Фсичко туй било уйдурма. Предполагам, че сега нЕкои се нaсиpaт от зор как да стане, щото втората тръбица да кривне към Варна и поне малко от малко да облажим.\nФедерални прокурори разследват как са били похарчени парите за встъпването в длъжност на президента