RECON MT Até 34,5 kv - PDF\nDownload "RECON MT Até 34,5 kv"\nEdite Alcântara Franco\n1 RECON MT Até 34,5 kv Regulamentação para Fornecimento de Energia Elétrica a Consumidores em Média Tensão Coordenação de Engenharia Gerência de Planejamento da Expansão e Engenharia da Distribuição Diretoria de Distribuição\n2 APRESENTAÇÃO A presente Regulamentação fixa as condições mínimas exigidas para projeto de subestações de Consumidores com fornecimento de energia elétrica em média tensão até 34,5 kv, ligadas ao sistema de distribuição aéreo ou subterrâneo na área de concessão da Light Serviços de Eletricidade S.A. Todas as prescrições contidas nesta Regulamentação são de caráter orientativo, não dispensando a necessidade de profissionais devidamente habilitados, com conhecimento da Legislação vigente, das Normas Técnicas da ABNT e outras específicas atinentes a projeto e execução de instalações elétricas. À Light é reservado o direito de, a qualquer tempo, alterar o seu conteúdo, em parte ou no todo, por motivo de ordem técnica ou legal, sendo nesses casos dada ampla divulgação a todos os interessados. Esta Regulamentação cancela e substitui todas as edições anteriores a data de sua publicação e estará disponível na Internet no endereço e/ou nas agências comerciais da Light. Rio de Janeiro, Outubro de ESTUDOU / ELABOROU ÓRGÃO APROVOU REVISÃO Clayton G. Vabo Engenheiro Eletricista CREA/RJ D Leandro Pires Espíndola Engenheiro Eletricista CREA/RJ Leonardo de Brito Ferreira Técnico em Eletrotécnica CREA/RJ Danielle Menezes Alves Engenheiro Eletricista CREA/RJ Ricardo Yassuo Shimizu Engenheiro Eletricista CREA/RJ DDE DDE DDE DDM DDM 2\n3 ÍNDICE GERAL SEÇÃO CONDIÇÕES GERAIS 1. Introdução 2. Terminologia e definições 2.1. Consumidor 2.2. Instalação de entrada 2.3. Unidade consumidora 2.4. Subestação de Consumidor 2.5. Subestação intermediária 2.6. Ponto de entrega 2.7. Carga instalada 2.8. Ramal de ligação 2.9. Ramal de entrada Subestação compartilhada Capacidade transformadora Cliente Livre Cliente Cativo Cliente Autoprodutor 3. Dispositivos legais, regulamentares e normativos 4. Tensões utilizadas 4.1. Tensões nominais (TN) 4.2. Tensões de atendimento (TA) ou Tensão de conexão 4.3. Tensão de referência (TR) 5. Circuito auxiliar de combate a incêndio 6. Solicitação de fornecimento de energia elétrica 6.1. Pedido de estudo de viabilidade técnica de fornecimento 6.2. Documentação a ser apresentada à Light quando da solicitação de fornecimento de energia elétrica (Pedido de ligação e alteração de carga). 3\n4 6.3. Informações fornecidas pela Light 6.4. Validade da solicitação de fornecimento 6.5. Ligações provisórias 6.6. Ligações temporárias 6.7. Religação 7. Tipos de subestações 7.1. Subestação simplificada 7.2. Subestação Blindada Subestação blindada convencional Subestação blindada compacta Subestação blindada compartilhada compacta ou convencional 8. Fornecimento a cargas especiais 9. Instalação de banco de capacitores 10. Localização e afastamento da subestação 11. Condições não permitidas 12. Ramal de ligação Ramal de ligação aéreo Ramal de ligação subterrâneo Cessão de espaço físico e infraestrutura para equipamentos de manobra 13. Ramal de entrada Ramal de entrada derivado de sistema aéreo Ramal de entrada derivado de sistema subterrâneo 14. Medição de faturamento de energia elétrica Subestação simplificada com transformador em poste ou em pedestal Subestação blindada 4\n5 15. Medição de qualidade de energia (Autoprodutores de energia com paralelismo permanente ou momentâneo com o Sistema Light) 16. Medição de Cliente Livre 17. Proteção geral de entrada Proteção contra sobrecorrente Subestações simplificadas com transformadores em poste ou tipo pedestal Subestações blindadas Proteção contra sobretensão Proteção contra subtensão 18. Aterramento Aterramento de subestação com transformação MT/MT Aterramento de subestação com transformação MT/BT SEÇÃO PADRÃO DE ENTRADA SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA 19. Equipamentos e materiais em subestação simplificada Transformador Chave fusível Elo fusível Pára-raios Isoladores Cruzetas Postes Eletrodutos 20. Proteção geral de entrada 21. Aterramento Detalhes das malhas de terra 5\n6 20.2. Condutores de aterramento (interligação às malhas) 22. Detalhes da medição de faturamento em subestação simplificada ANEXOS ANEXO 1 TRANSFORMADOR EM POSTE ANEXO 1A ANEXO 1B ANEXO 1C ANEXO 1D ANEXO 1E Padrão de montagem Lista de materiais do padrão de montagem Caixa de inspeção dos aterramentos Malha de aterramento em subestação simplificada Notas relativas ao padrão de montagem ANEXO 2 TRANSFORMADOR EM PEDESTAL ANEXO 2A ANEXO 2B ANEXO 2C ANEXO 2D ANEXO 2D1 ANEXO 2D2 ANEXO 2E Padrão de montagem Lista de materiais do padrão de montagem Notas relativas ao padrão de montagem Aterramento do transformador pedestal alimentado por rede aérea Detalhes da malha de aterramento para pedestal derivado de rede aérea Corte BB e vista em perspectiva da malha Base para transformador pedestal ANEXO 3 TABELA A Dimensionamento de equipamentos e materiais de baixa tensão ANEXO 4A Dimensional da CMPS transformador em poste ANEXO 4B Dimensional da CMPS transformador em pedestal ANEXO 5 Gabinete de alvenaria (CMPS, CPG e Base) ANEXO 6 Detalhes da Barra Z 6\n7 SEÇÃO PADRÃO DE ENTRADA SUBESTAÇÃO BLINDADA CONVENCIONAL E COMPACTA 23. Subestação blindada 24. Detalhes da medição de faturamento em subestação blindada 25. Detalhes dos circuitos auxiliares de controle e proteção em subestação blindada 26. Detalhes do TC de proteção em subestação blindada 27. Detalhes de aplicação dos indicadores de defeito ID s 28. Equipamentos e materiais em subestação blindada Transformador de potencial (Exclusivo para proteção de entrada e DTAC) Transformador de corrente (Exclusivo para proteção de entrada e DTAC) Disjuntor Chave seccionadora de abertura sob carga Pára-raios Transformador de potência Identificador de defeito - ID 29. Arranjos de montagem para subestação blindada Entrada simples com medição exclusiva Entrada simples com medição em estrutura compartilhada Entrada dupla com transferência automática de carga com medição exclusiva Entrada dupla com transferência automática de carga com medição em estrutura compartilhada 30. Detalhes do dispositivo de transferência de carga em subestação blindada Dispositivo de transferência automática de carga DTAC 31. Detalhes da aplicação de pára-raios em subestação blindada 7\n8 32. Detalhes da identificação operativa e de segurança em subestação blindada 33. Detalhes de fixação dos módulos blindados em subestação blindada 34. Detalhes dos dispositivos de impedimento ao acesso aos módulos de energia não medida em subestação blindada 35. Detalhes de seccionamento e isolamento físico de segurança em subestação blindada 36. Dimensões em subestação blindada 37. Detalhes dos módulos de medição de faturamento e de proteção em subestação blindada ANEXOS ANEXO A ANEXO B Definições das opções de automatismo Condições operativas do DTAC ANEXO C Informação técnica DDE Requisitos mínimos para Clientes Autoprodutores com previsão de instalação de Medidor de Qualidade ANEXO D Detalhamento da Caixa de Passagem para o Ramal de Entrada 8\n9 SEÇÃO CONDIÇÕES GERAIS 1 Introdução O fornecimento de energia elétrica em média tensão (MT) na área de concessão da Light é feito através de subestações construídas pelo interessado, em conformidade com esta Regulamentação, com as normas de segurança e com as normas técnicas brasileiras. Ao sistema de distribuição da Light somente serão conectadas subestações e equipamentos de fabricantes que tenham seus produtos previamente homologados. O sistema da Light é aterrado por impedância, objetivando a redução das correntes de curto circuito monofásicas, todavia fica condicionado a sobretensões ocasionados por curto circuito nas linhas adjacentes ou manobras nos alimentadores, sendo assim a tensão fase neutro poderá atingir valores até 1,73 vezes maiores. Portanto, pelo exposto, de responsabilidade do responsável técnico do projeto, o dimensionamento dos equipamentos observando as condições do sistema, onde o sugerido pela concessionária que todos os equipamentos estejam projetados para uma tensão mínima de 20kV entre fases. 2 - Terminologia e definições 2.1 Consumidor Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento, a contratação de energia elétrica ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo disposto nas normas e contratos. 2.2 Instalação de entrada Conjunto de equipamentos e materiais formando uma estrutura elétrica de manobra, medição e proteção, instalado junto ao limite de propriedade com a via pública para permitir a conexão da carga com a rede da Light. 9\n10 2.3 Unidade consumidora Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas. 2.4 Subestação de Consumidor Instalação elétrica através da qual é efetivado o fornecimento de energia elétrica em média tensão, com funções de manobra, medição, proteção e transformação. 2.5 Subestação intermediária Instalação elétrica através da qual é efetivado o fornecimento de energia elétrica em média tensão, com funções de manobra, medição e proteção. É empregada nos casos em que a transformação fica localizada distante e fora do compartimento da medição e proteção geral, e também quando da existência de rede de MT interna com transformação distribuída. 2.6 Ponto de entrega O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, ao qual a Light deve adotar todas as providências técnicas de forma a viabilizar o fornecimento, bem como operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação, resoluções e regulamentos aplicáveis, em especial nas definições das responsabilidades financeiras da Light e do Consumidor no custeio da infraestrutura de fornecimento até o ponto de entrega. Nota: O consumidor é responsável pelas instalações necessárias à transformação da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. 2.7 Carga instalada Somatório das potências nominais de todos os equipamentos elétricos e de iluminação existentes na unidade consumidora, definida em múltiplos de VA. 10\n11 2.8 Ramal de ligação Conjunto de condutores e acessórios instalados pela Concessionária entre o ponto de derivação da rede da Light e o ponto de entrega. 2.9 Ramal de entrada Conjunto de condutores e acessórios instalados pela Concessionária entre o ponto de entrega e o ponto de conexão das terminais do ramal no barramento da subestação de entrada Subestação compartilhada Instalação elétrica através da qual é efetivado o fornecimento de energia elétrica em média tensão, com funções de manobra, medição e proteção. É empregada nos casos em que mais de uma unidade consumidora de média tensão ocupe a mesma estrutura civil em ambientes diferentes e fisicamente segregados sem comunicação elétrica entre eles. É caracterizada por uma entrada de MT única, com os conjuntos de manobra medição e proteção ocupando o mesmo local físico Capacidade Transformadora É o somatório de todas as potências nominais das unidades de transformação existentes na instalação consumidora Cliente Livre É aquele que traça estratégias e negocia livremente condições comerciais de contratação da sua energia, tendo possibilidade de escolher preço, prazo, indexação e ter flexibilidade quanto ao montante de consumo, escolhendo o seu fornecedor que pode ser um Gerador ou um agente Comercializador Cliente Cativo É aquele que compra energia elétrica da Concessionária que tem a concessão para fazer o serviço de distribuição, não tendo possibilidade de negociar preço, ficando sujeito às tarifas de fornecimento estabelecidas pela ANEEL Cliente Autoprodutor Pessoa física ou jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo, podendo eventualmente, com autorização da ANEEL, comercializar o excedente de energia elétrica gerada. Nesse caso o Cliente poderá realizar o paralelismo momentâneo ou permanente com o Sistema de Distribuição da Concessionária. 11\n12 3 Dispositivos legais, regulamentares e normativos O fornecimento de energia elétrica deve estar em conformidade com os seguintes dispositivos legais, regulamentares e normativos: Lei n.º 8078, de 11/09/1990 CDC; Lei 5194 / 66, do CONFEA; Decreto n.º , de 10/07/1934; Decreto n.º , de 26/02/1957; Decreto n.º , de 05/11/1973; Decreto Nº , de 16/12/1988 Decreto n.º , de 17/05/1968; Decreto n.º , de 20/06/1975; Decreto n.º , de 26/10/1989; Resolução ANEEL 414/2010, de 09/09/2010 e suas atualizações; Resoluções do sistema CONFEA / CREA s; NBR da ABNT e suas atualizações; NBR 5410 da ABNT e suas atualizações; RECON - MT - Regulamentação para fornecimento de energia em MT da Light e suas atualizações; Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e suas atualizações; Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST, quando aplicáveis; Norma Regulamentadora - NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, e suas atualizações e Lei Estadual n.º3373 de 24/03/1999. Nota: Nenhuma ligação nova ou religação será realizada em unidades consumidoras que possuam em sua subestação transformadores com meio isolante através de óleo do tipo Askarel ou similares nocivos ao meio ambiente. 4 Tensões utilizadas 4.1 Tensões nominais (TN) As tensões nominais (TN) padronizadas pela Light são 13,8 kv e 34,5 kv. Nota: A Light, na sua área de concessão, pratica no seu sistema de distribuição as tensões nominais 6,3 kv, 13,8 kv, 25 kv e 34,5 kv. Portanto, os Consumidores que forem atendidos em 6,3 kv ou 25 kv deverão ter suas instalações projetadas visando à conversão futura para 13,8 kv e 34,5 kv, respectivamente. 12\n13 4.2 Tensões de atendimento (TA) ou Tensão de Conexão Valor eficaz de tensão no ponto de conexão, obtido por meio de medição, podendo ser classificada em adequada, precária ou crítica, de acordo com a leitura efetuada, conforme tabela a seguir: Classificação da Tensão de Atendimento (TA) Faixa de variação da Tensão de Leitura (TL) em relação à Tensão de Referência (TR) Adequada 0,93 TR TL 1,05 TR Precária 0,90 TR TL < 0,93 TR Crítica TL < 0,90 TR ou TL >1,05 TR 4.3 Tensão de Referência (TR) Valor de tensão utilizado como referência para comparação com os valores de tensão de leitura, devendo ser equivalente à tensão contratada pelas unidades consumidoras. As tensões de contrato estabelecidas pela Light, em geral, são: 6,3kV, 13,2 kv, 25kV ou 34,5 kv, todavia esses valores serão avaliados, independentemente, em cada contrato de fornecimento. 5 Circuito auxiliar de combate a incêndio No caso de instalação alimentada através de subestação particular (MT) e com a necessidade de um circuito exclusivo de BT para a alimentação do sistema de combate a incêndio, este circuito deverá ser derivado antes do disjuntor geral de BT, diretamente na saída do(s) transformador (es) da subestação particular. Os comandos dos disjuntores (o geral de BT, bem como o do sistema de combate a incêndio e/ou serviço), deverão estar localizados na portaria de entrada da edificação e devidamente posicionados e sinalizados conforme as recomendações estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. É de inteira responsabilidade do consumidor a aprovação final do referido circuito junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. 13\n14 6 Solicitação de fornecimento de energia elétrica A solicitação de fornecimento de energia elétrica deve ser sempre precedida por estudo para definição das condições técnicas e comerciais do atendimento, em conformidade com as condições do sistema de distribuição na área do atendimento. 6.1 Pedido de estudo de viabilidade técnica de fornecimento Antes do pedido de fornecimento definitivo, o interessado deverá apresentar à Light, a carga pretendida, planta de localização simplificada com endereço da instalação e o nível de tensão de atendimento pretendido, para fim de definição pelo Planejamento da Light, das condições adequadas de atendimento, que permitam a perfeita definição das características técnicas das instalações de entrada. 6.2 Documentação a ser apresentada à Light quando da solicitação de fornecimento de energia elétrica (pedido de ligação e alteração de carga). a - Carta de credenciamento assinada pelo proprietário ou seu representante legal, apresentando profissional (Eng.º eletricista) ou empresa de engenharia, habilitados pelo CREA-RJ, contratados como responsáveis técnicos e autorizados para tratar das questões técnicas e comerciais atinentes ao processo de solicitação de fornecimento de energia elétrica e o devido documento ART quitado junto ao CREA/RJ. b - Formulários de cadastramento fornecidos pelos órgãos comerciais da Light, devidamente preenchidos, constando todos os dados da carga instalada e demanda avaliada. c - Certidões e documentos públicos e particulares, eventualmente solicitados pelos órgãos comerciais da Light. d - Planta de situação cotada (4 vias), com indicação exata do imóvel destacando o ponto de entrega, a localização da subestação em relação ao limite de propriedade, o posicionamento e numeração do poste mais próximo na via pública (ligações aéreas) e/ou o posicionamento das linhas de dutos e das caixas de inspeção (CI s) faceando com o limite externo de propriedade (ligações subterrâneas), além da localização de eventuais postos de transformação internos. e - Planta de localização (4 vias) do imóvel (escala 1:1000), com localização exata e endereço completo do imóvel (bairro, logradouro, número do imóvel etc.). f - Diagrama unifilar completo (4 vias), contendo indicação e identificação de todos os equipamentos da subestação. Nas respectivas figuras indicadas nas Seções 2 e 3 desta Regulamentação, são apresentados exemplos de diagramas básicos padronizados pela Light, que devem ser obedecidos na montagem das subestações. 14\n15 g - Diagramas funcionais (4 vias) de proteção, de intertravamento de geração particular, de transferência de carga e de autoprodução quando for o caso, incluindo os unifilares e detalhamentos que se fizerem necessários além das respectivas descrições de funcionamento. h - Nos casos específicos de Consumidor com DTAC ou autoprodução de energia, este deverá apresentar um descritivo operacional detalhado, mostrando as condições de funcionamento de todos os componentes do conjunto blindado integrados ao sistema de automação ou autoprodução. Este descritivo deverá fazer parte integrante do manual de operação da blindada por ocasião do fornecimento, bem como estar afixado no corpo do conjunto blindado. Notas: 1 - Após o término da análise e respectiva aceitação pela Light da documentação apresentada, deverão ser fornecidos, por meio magnético (em CD), todos os documentos envolvidos no processo devidamente atualizados. 2 - Durante a fase de análise e aceitação pela Light do projeto apresentado, o representante do Consumidor, em tempo hábil e quando solicitado, deve colocar a disposição da Light um representante técnico capaz de prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários, relativos aos desenhos e documentos apresentados. Eventuais atrasos no processo de análise e aceitação, pelo não atendimento desta condição, serão de inteira responsabilidade do Consumidor. 3 - A aceitação/aprovação dos desenhos pela Light, não exime o Consumidor da plena responsabilidade quanto ao funcionamento correto de suas instalações, bem como de eventuais anomalias provocadas no sistema de distribuição da Light, oriundas de falha técnica ou operacional em suas instalações. 6.3 Informações fornecidas pela Light a - Tensão de contrato (tensão de referência); b - Níveis de curto-circuito no ponto de entrega; c - Tipo de ramal de ligação (aéreo ou subterrâneo); d - Prazo para atendimento; e - Valor da participação financeira do Consumidor, quando houver; f - Tarifação. 15\n16 6.4 Validade da solicitação de fornecimento Após as condições de fornecimento ser confirmada junto ao interessado e verificada a conformidade do projeto da subestação particular de acordo com esta Regulamentação, o prazo máximo aceitável para se estabelecer a ligação será de 18 (dezoito) meses. Após esse prazo, a solicitação de fornecimento estará automaticamente cancelada, devendo o Consumidor, se assim desejar, fazer nova solicitação de fornecimento, para a qual a Light avaliará a possibilidade de validar ou não as condições de fornecimento anteriormente estabelecidas, podendo exigir a adequação da instalação para novos padrões eventualmente elaborados nesse período. 6.5 Ligações provisórias Ligação destinada ao fornecimento provisório de energia elétrica (de caráter não definitivo) para viabilização de obras e construções. O prazo máximo permitido para esse tipo de ligação é de 12 (doze) meses, podendo ser renovável por igual período. 6.6 Ligações temporárias Ligação destinada ao fornecimento provisório de energia elétrica por curto período de tempo (de caráter não definitivo), com a finalidade de atendimento a eventos populares, feiras e exposições, parques, atendimentos de emergência etc. O prazo máximo permitido para esse tipo de ligação é de 6 (seis) meses, podendo ser renovável devendo a Light ser consultada. 6.7 Religação Para qualquer pedido de religação, a unidade consumidora deverá atender às condições mínimas de segurança e ao padrão adotado pela Light. Quando necessário poderá ser solicitada a adequação da instalação ao padrão vigente. 16\n17 7 Tipos de subestações 7.1 Subestação simplificada Arranjo simples com proteção por fusíveis no primário, transformação em poste ou em pedestal, destinado a alimentar pequenas cargas, sobretudo as instalações temporárias ou provisórias. O sistema de medição, definido previamente pela Light, pode ser na MT ou na BT, dependendo das condições da área de atendimento. Neste arranjo a potência nominal trifásica de transformação está limitada entre 75 kva e 300 kva, podendo ser utilizado um único transformador trifásico, ou bancos com dois trifásicos em paralelo ou três monofásicos em paralelo, desde que não ultrapassem ao limite máximo de 300 kva. A tensão nominal (TN) praticada para esse tipo de subestação está limitada em 6,3 e 13,8 kv. 7.2 Subestação blindada Arranjo eletromecânico cujos elementos de manobra, medição e proteção são montados em compartimentos metálicos blindados. Pode ser convencional ou compacto, isolado a ar ou a gás. É indicado como padrão para atendimento de instalações de caráter definitivo Subestação blindada convencional Arranjo eletromecânico previamente homologado pela Light, onde são montados em compartimentos blindados, elementos de manobra, medição e proteção, podendo ser de fabricantes diferenciados. Possui sistema de isolamento a ar, normalmente utilizando chaves seccionadoras tripolares de operação sob carga isoladas a ar e disjuntores gás (SF6) ou a vácuo com relés de proteção secundários independente da potência instalada. Os transformadores de potência poderão ocupar o mesmo espaço físico do conjunto de manobra, medição e proteção ou ser instalados em outros compartimentos. 17\n18 7.2.2 Subestação blindada compacta Arranjo eletromecânico previamente homologado pela Light, onde são montados em compartimentos blindados compactos, elementos de manobra, medição e proteção, sendo todo o conjunto de um mesmo fabricante. Utiliza chaves seccionadoras tripolares de operação sob carga isoladas à gás (SF6) e disjuntores a gás (SF6) ou a vácuo com relés de proteção secundários. Os transformadores de potência poderão ocupar o mesmo espaço físico do conjunto de manobra, medição e proteção ou ser instalados em outros compartimentos Subestação blindada compartilhada compacta ou convencional São arranjos nas mesmas características no item 7.2, destinadas ao fornecimento de energia a instalações compostas por mais de uma unidade consumidora (shoppings, centros comerciais e outros). Notas: 1 - Somente será aceita na área de concessão da Light a utilização de subestações blindadas de fabricantes e modelos previamente homologados. As subestações referenciadas nessa regulamentação se destinam a instalação abrigada. 2 - Nos casos onde os transformadores estiverem instalados em ambientes diferentes da subestação blindada de MT, será obrigatória a instalação de chave seccionadora de abertura sob carga, com posição de aterramento voltado para o lado da carga, fisicamente após o disjuntor de proteção geral. 3 - Para os casos de instalações que possuam transformadores localizados em outros ambientes ao da subestação blindada, só será aceita a não existência da chave de saída na subestação blindada se existir uma chave no lado primário do transformador. 18\n19 8 Fornecimento a cargas especiais A Light exigirá, a qualquer tempo, dentro de prazo por ela estabelecido, o estudo de interferência no sistema de distribuição e a instalação de equipamentos destinados a corrigir e resguardar o sistema de distribuição contra flutuações, cintilações, desequilíbrios e distorções harmônicas advindas de cargas especiais da instalação particular, cabendo ao Consumidor a total responsabilidade pelo estudo de interferência e pelo fornecimento, montagem e custeio dos equipamentos de correção necessários. Para avaliação das perturbações e dos índices de qualidade, devem ser observados os limites legais estabelecidos pelas regulamentações e procedimentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 9 Instalação de bancos de capacitores A todas as instalações, cuja característica da carga instalada venha requerer a instalação de banco de capacitores para a correção do fator de potência, recomenda-se que seja previsto, por ocasião da realização do projeto da subestação, local para a instalação do mesmo. A fim de evitar problemas com a elevação da corrente de partida (inrush), os bancos de capacitores deverão ser instalados de forma automática e controlados, pelo menos, por relés de tensão e/ou corrente associados a funções temporizadas. Portanto não são aceitas instalações fixas de bancos de capacitores. Os bancos de capacitores deverão ser instalados sempre após a proteção geral de entrada. 10 Localização e afastamento da subestação A subestação deve ser localizada junto ao limite de propriedade com a via pública, sendo admitido um afastamento interno desse limite de no máximo 3,0 (três) metros. A subestação deve ser localizada no pavimento térreo (piso ao nível da rua), em ambiente seco e em condições que permita o livre acesso da Light a qualquer tempo, não sendo permitida, instalação em subsolos ou em locais passíveis de inundação. Todavia, de acordo com avaliação prévia e autorização da Light, poderá ser instalada em superfície do primeiro andar (mezanino), desde que respeitada a distância máxima aceitável a partir do limite de propriedade. A fim de viabilizar a ligação de equipamentos temporários para serviços de manutenção, aferição etc., deve ser disponibilizada no ambiente físico da subestação, pelo menos, uma tomada de 20 A 127 V. 19\n20 Em subestação existente localizada em subsolo, independentemente do padrão utilizado, qualquer solicitação de serviço que implique na necessidade de intervenção física na instalação, deverá ser promovida a remoção da subestação para o pavimento térreo ou mezanino, mantidos os afastamentos máximos permitidos. Entretanto, exclusivamente nesse caso e considerando a total impossibilidade de remoção da subestação, esta poderá ser mantida no subsolo desde que seja instalada no pavimento térreo a 3 (três) metros da porta principal de acesso da edificação, um dispositivo de seccionamento sob carga interrompendo o ramal de ligação. Esse dispositivo deve ser equipado com bobina de disparo comandada por, pelo menos, 2 (duas) chaves bóia distantes entre si de, no mínimo, 2(dois) metros, localizadas no interior da subestação existente. 11 Condições não permitidas a - Conexão de subestação simplificada com transformador em poste, quando se tratar de sistema de distribuição subterrâneo ou área de conversão. b - Medição única para mais de uma unidade consumidora. c - Paralelismo de gerador particular com o sistema de distribuição, sem o conhecimento prévio e autorização da Light. No caso de utilização de geração particular de emergência, deverá ser apresentado previamente à Light, para análise e aprovação, o diagrama de proteção e intertravamento, incluindo uma descrição operativa da separação entre os circuitos alimentados pelo sistema da Light e os alimentados pela geração particular, bem como declaração assinada pelo representante técnico e pelo Cliente informando da impossibilidade de paralelismo entre as fontes. d - Conexão de bancos de capacitores, filtros ou quaisquer dispositivos de correção de fator de potência, sem o conhecimento prévio e autorização da Light. e - Alteração da capacidade transformadora instalada, das características técnicas dos equipamentos, bem como da configuração física da instalação, sem o conhecimento prévio e autorização da Light. f - Alteração dos ajustes da proteção geral de entrada sem a autorização da Light. g - Interferência ou violação dos selos, lacres e dispositivos de segurança existentes tanto nos módulos a montante do conjunto de medição inclusive, quanto nos próprios equipamentos de medição e relés de proteção. 20\n21 h - Ligação de propriedades não delimitadas por parede ou muro e que não sejam devidamente identificadas por placa numérica. i - Localização de subestações em subsolos ou em locais passíveis de inundação. j - Utilização de subestações blindadas, equipamentos e materiais não homologados pela Light; k - Utilização dos elementos TP e TC de medição de faturamento com duplo enrolamento, objetivando utilização também na medição de qualidade, ou mesmo em qualquer outra aplicação. l - Ligação de cliente em MT em área atendida através do sistema subterrâneo reticulado. m Ligação de subestação simplificada em MT no nível 25/34,5 kv n O cabo de saída para a carga deve estar em linhas de dutos absolutamente independente, não devendo haver cruzamento com o cabo de entrada. 12 Ramal de ligação O ramal de ligação em média tensão, pode ser aéreo ou subterrâneo, dependendo, entretanto, do sistema de distribuição local e da conveniência técnica da instalação Ramal de ligação aéreo O ramal de ligação aéreo compreende o trecho até o primeiro ponto de ancoragem dentro da propriedade particular. É de responsabilidade da Light, a instalação e o fornecimento dos condutores e materiais do ramal de ligação aéreo até o ponto de entrega junto ao limite de propriedade com a via pública. Contudo, caberá ao Consumidor a participação financeira no custeio relativo aos condutores, materiais, acessórios, mão-de-obra etc. utilizados no ramal de ligação referente ao trecho citado acima, conforme disposto na legislação vigente. Os condutores do ramal de ligação, além dos afastamentos na estrutura fixados nas figuras constantes na Seção 02 desta Regulamentação, devem atender também as seguintes condições mínimas, conforme ABNT NBR de 06/04/2009: 21\n22 a - O ramal de ligação não deve passar sobre edificações e terrenos de terceiros; b - 6,0 metros sobre ruas, avenidas e entradas de veículos; c - 5,5 metros sobre ruas e vias exclusivas de pedestres; d - 1,0 ou 1,2 metros do limite de propriedade de terceiros (na projeção horizontal), quando em 13,8 ou 34,5 kv respectivamente; e - 1,0 ou 1,2 metros de paredes de edificações (na projeção horizontal), quando em 13,8 ou 34,5 kv respectivamente; f - 1,5 ou 1,7 metros de janelas, sacadas, marquises, escadas etc. (na projeção horizontal), quando em 13,8 ou 34,5 kv respectivamente; g - 3,0 ou 3,2 metros acima do piso de sacadas, marquises e terraços (na projeção vertical), quando em 13,8 ou 34,5 kv respectivamente; h - 1,0 ou 1,2 metros abaixo do piso de escadas, marquises e terraços (na projeção vertical), quando em 13,8 ou 34,5 kv respectivamente. No ponto de entrega, os afastamentos mínimos devem ser: i - 0,5 ou 0,7 metro entre os condutores de fases diferentes (centro a centro), quando nas tensões nominais de operação 13,8 ou 34,5 kv respectivamente; j - 0,3 metro do centro dos condutores fase até qualquer ponto de neutro ou terra; k - o afastamento mínimo entre os circuitos com tensão primária e circuitos de comunicação deve ser de 1,5 ou 1,8 metros, quando nas tensões nominais de operação 13,8 ou 34,5 kv respectivamente. 22\n23 Nota: Quando por conveniência técnica ou estética do Consumidor, o fornecimento vier a ser efetivado através de ramal de ligação subterrâneo derivado de rede de distribuição aérea, o ponto de entrega é na conexão do ramal de ligação com a rede da Light. Nesse caso, a Light também fará a instalação do ramal de ligação, todavia o custeio da instalação será integralmente do Consumidor, incluindo materiais e mão-de-obra, conforme disposto na legislação vigente. As características técnicas do ramal em questão serão as mesmas definidas no item desta Regulamentação Ramal de ligação subterrâneo Quando o Consumidor for alimentado a partir de rede de distribuição subterrânea, o ramal de ligação será sempre subterrâneo, utilizando cabos isolados de média tensão, conforme características técnicas definidas pela Light de acordo com a Norma Técnica Light NTL 37. Fica a cargo da Light, a instalação e o fornecimento dos condutores e materiais do ramal de ligação até o ponto de entrega situado na caixa de passagem particular junto ao limite de propriedade com a via pública. Contudo, caberá ao Consumidor à participação financeira no custeio relativo aos condutores, materiais, acessórios, mão-de-obra etc. do ramal de ligação referente ao trecho citado acima, conforme disposto na legislação vigente. Para a instalação do ramal de ligação subterrâneo e se tratando de área de conversão do sistema aéreo para subterrâneo, o Consumidor deverá disponibilizar a estrutura civil necessária definida pela Light por ocasião da análise do processo de ligação, que deverá ser composta por caixa de passagem no limite externo da propriedade com a via pública e um banco de dutos de acordo com a necessidade dos circuitos que vierem a compor o respectivo ramal de ligação, contemplando, pelo menos, um (01) duto vago como reserva técnica. O banco de dutos em questão deverá ter profundidade mínima de 1,0 (um) metro e espaçamento entre dutos de 5,0 (cinco) centímetros, podendo ser construído com eletroduto rígido em PVC ou com eletroduto flexível em POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE e, independentemente do tipo de eletroduto, deverá ser envelopado em concreto. Esse banco de dutos deverá interligar, diretamente, o ponto de entrada dos cabos na base da blindada a uma caixa de passagem construída no limite externo da propriedade com a via pública, nas dimensões adequadas ao conjunto de cabos do referido ramal de ligação. 23\n24 12.3 Cessão de espaço físico e infraestrutura para equipamentos de manobra Em se tratando de área de atendimento através de rede de distribuição aérea com previsão de conversão para subterrâneo, ou áreas já atendidas por sistema subterrâneo, poderá ser necessária, pelo cliente, a cessão de espaço físico bem como a devida infraestrutura para instalação de equipamentos de manobra da Light conforme detalhes abaixo: 1. O compartimento poderá ser construído em via pública dependendo da anuência dos órgãos públicos ou, interno a propriedade, com a devida formalização da cessão de espaço pelo Consumidor, sendo a definição estabelecida de comum acordo entre as partes na ocasião da solicitação de fornecimento de energia elétrica; 2. Quando o compartimento for construído em área interna a propriedade o mesmo deve estar localizado no limite da propriedade com a via pública, no pavimento térreo, em local de livre e fácil acesso, em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança de acordo com as dimensões e especificações técnicas estabelecidas pela Light. 3. A definição das dimensões do espaço a ser cedido pelo Cliente, bem como as características técnicas da infraestrutura necessária serão informadas pela Light após o estudo de ligação. 4. Após as informações fornecidas, o interessado deverá apresentar a Light o projeto de toda a infraestrutura para aprovação. 13 Ramal de entrada O ramal de entrada sempre será subterrâneo. É de responsabilidade da Light, a instalação e o fornecimento dos condutores e materiais do ramal de entrada, cabendo ao Consumidor à participação financeira relativa aos condutores, materiais e acessórios, mão de obra etc utilizados no ramal de entrada. Caberá ao Consumidor disponibilizar toda a infraestrutura civil necessária para o recebimento do ramal de entrada (linha de dutos e caixa de passagem). 24\n25 25 O ramal de entrada é derivado diretamente da rede da Concessionária a partir de uma chave de faca com para-raios Ramal de entrada derivado de sistema aéreo\n26 26 a gás, instalada na propriedade particular em área cedida pelo Cliente para essa finalidade. Nas áreas de atendimento através de sistema subterrâneo da Concessionária, o ramal de entrada será derivado de chave de manobra Ramal de entrada derivado de sistema subterrâneo\n27 14 Medição de faturamento de energia elétrica Todos os equipamentos fornecidos e instalados pela Light a fim de permitir a realização da medição de faturamento, serão sempre de propriedade da Light. Portanto, o Consumidor deverá zelar e manter em condições técnicas e de segurança adequadas todas as instalações, bem como os respectivos equipamentos do sistema de medição de faturamento. Também é de responsabilidade do Consumidor a guarda e a conservação de todos os selos, lacres e dispositivos de segurança instalados pela Light na sua subestação particular. Nos casos de subestações blindadas o módulo de medição deverá ser projetado prevendo a instalação de medição a três elementos (3 TC e 3 TP) Subestação simplificada com transformador em poste ou em pedestal A medição de faturamento de energia elétrica é normalmente efetivada no lado secundário do transformador, com medidor de energia, transformadores de corrente (TC) e demais componentes, instalados pela Light, no interior de caixa tipo CMPS fornecida e montada pelo Consumidor conforme instruções contidas na Seção 02 desta Regulamentação. Todavia, dependendo das características da região de atendimento, a Light poderá optar por efetivar a medição na média tensão. A informação sobre o tipo de medição deverá ser obtida previamente pelo interessado na ocasião da solicitação do pedido de fornecimento de energia elétrica Subestação blindada A medição de faturamento de energia elétrica será efetiva sempre no lado de média tensão, com medidor, transformadores de corrente (TC), transformadores de potencial (TP) e o bloco de aferição, instalados pela Light. O sistema de medição será instalado em módulo (cubículo) metálico blindado, padronizado especialmente para esse fim, devidamente homologado pela Light sob os aspectos eletromecânicos e de segurança. O módulo de medição deve estar localizado a montante da proteção geral de entrada da subestação, entre chaves com posição de aterramento voltada para o lado da carga. Os arranjos mostrados na Seção 03 desta Regulamentação exemplificam a posição do módulo de medição. 27\n28 15 Medição de qualidade de energia elétrica (Autoprodutores de energia com paralelismo permanente ou momentâneo com o Sistema Light) Todos os Consumidores que desejarem se estabelecer como autoprodutores de energia elétrica, especificamente em relação à medição de qualidade exigida pela Light de acordo com o Anexo C (IT DDE), deverão disponibilizar na blindada mais um módulo destinado a medição de qualidade, nas mesmas condições físicas e de segurança exigidas para a medição de faturamento, instalado ao lado e imediatamente após, física e eletricamente, do módulo de medição de faturamento, estando os cubículos de medição de faturamento e de medição de qualidade instalados entre chaves com posição de aterramento voltada para o lado da carga. Na impossibilidade de instalação do referido cubículo no mesmo ambiente da subestação de entrada, ou não sendo possível visualizar as chaves a montante e a jusante do conjunto de medição, é necessário à instalação do mesmo conjunto de seccionamento exigido para medição de faturamento, no ambiente onde será alocado o cubículo de medição de qualidade. Notas: 1. No caso de previsão futura de instalação de geração com paralelismo, é aconselhável a aquisição de blindada contemplando o respectivo cubículo de medição de qualidade, mesmo que esse venha a ser equipado futuramente, uma vez que a dificuldade para inclusão de um novo módulo na blindada, após a ligação, poderá inviabilizar o projeto de Autoprodução. 2. A medição de qualidade será sempre efetivada em sistema a três elementos (3 TC e 3 TP). 16 Medição de Cliente Livre Nas ligações novas as quais o Cliente opte por ser faturado no Ambiente de Contratação Livre ACL, atendidos os critérios regulatórios, esta informação deve ser formalizada à área Comercial da Light S.E.S.A, através de seu Gerente de Contas. Este, por sua vez, disponibilizará os documentos necessários para início do processo para preenchimento, e informará os prazos aplicáveis. Nestes casos o prazo para ligação é diferenciado. O padrão de ligação do Sistema de Medição para Faturamento é a 3 elementos, com 2 medidores (principal e retaguarda) e sistema de comunicação, conforme requisitos descritos no Módulo 12 do Procedimento de Rede do ONS e padrão desta concessionária. 28\n29 17 Proteção Geral de Entrada A proteção geral de entrada das subestações consumidoras, deverá ser assegurada exclusivamente por equipamentos e dispositivos devidamente homologados pela Light, contemplando obrigatoriamente as funções de sobrecorrentes (50/51 e 50/51N). Deverá ser prevista pelo Consumidor a adoção de medidas próprias, junto às cargas, que garantam a proteção contra subtensões e sobretensões, em conformidade com o estabelecido nas normas NBR e NBR-5410 da ABNT, consideradas as suas atualizações Proteção contra sobrecorrentes Subestações simplificadas com transformadores em poste ou tipo pedestal Nos casos de subestações com montagem de transformador em poste, a proteção geral de entrada contra sobrecorrentes é efetivada através de chaves e elos fusíveis no lado de MT e disjuntor tripolar no lado de BT em caixa padronizada. Nas subestações tipo pedestal, com transformador autoprotegido, a proteção geral é parte integrante do módulo, efetivada por fusíveis internos na MT e por disjuntor tripolar na BT. Considerando a necessidade de proteção do trecho entre o ponto de conexão com a rede aérea e o transformador do Consumidor, devem ser instaladas chaves-fusíveis conforme ANEXO 2A. Os detalhamentos técnicos estão contidos na Seção 02 desta Regulamentação Subestações blindadas Nos casos de subestações blindadas, convencional ou compacta, a proteção geral de entrada contra sobrecorrentes é efetivada exclusivamente através de relés secundários eletrônicos de sobrecorrente com funções 50 e 51 de fases e de neutro, acionando disjuntor tripolar na MT localizado a jusante da medição. Estes relés devem possibilitar o ajuste mínimo para corrente de 20 A na unidade temporizada de neutro. Nota: Não será aceita, em qualquer hipótese, a utilização de CLP (controlador lógico programável) para a função de proteção bem como relés primários na proteção de entrada. 29\n30 O cubículo destinado à proteção, bem como o próprio relé, deverá contemplar dispositivos para aplicação de selos ou lacres que impeçam, sem a prévia autorização da Light, eventuais mudanças nos ajustes. Os detalhes técnicos e arranjos estão contidos na Seção 03 desta Regulamentação Proteção contra sobretensão A ocorrência de sobretensões em instalações de energia elétrica e de sinal, não deve comprometer a segurança de pessoas e a integridade de instalações e equipamentos. A proteção contra sobretensões deverá ser proporcionada, basicamente, pela adoção de dispositivos de proteção contra surtos (pára-raios poliméricos) de tensão nominal e características técnicas compatíveis para a tensão do atendimento, bem como pela equalização de potencial e demais recomendações complementares, em conformidade com as exigências contidas nas normas da ABNT, consideradas as suas atualizações. Deve ser proporcionada a segurança de pessoas, animais, instalações e equipamentos, contra tensões induzidas e/ou transferidas, elevação de potencial oriundos de faltas a terra no lado de maior tensão da própria instalação ou das configurações elétricas próximas. A condição de utilização de pára-raios, bem como suas características técnicas, estão contidas nas respectivas Seções 02 e 03 desta Regulamentação Proteção contra subtensão Instalações elétricas de energia e de sinal não devem ser submetidas à subtensão em nível capaz de comprometer a segurança operativa e a integridade de pessoas, animais, sistemas e equipamentos elétricos. Nos casos de instalações com dupla alimentação e sistema de transferência de carga, bem como instalações de autoprodutores, a utilização de relés de subtensão ou outros dispositivos de proteção deverão ocorrer somente após estudo prévio e autorização da Light. 30\n31 18 Aterramento Nos casos de subestações consumidoras, deverão ser construídas duas malhas de aterramento independentes e distantes entre si de suas áreas de influência. A primeira malha com a finalidade interligar os respectivos pára-raios, a(s) carcaça(s) do(s) transformador(es) e partes metálicas associadas ao lado de média tensão (MT). A segunda malha com a finalidade de interligar o(s) neutro(s) do(s) transformador(es), bem como as partes metálicas associadas ao lado de baixa tensão (BT). Notas: 1 - O condutor de descida do aterramento dos pára-raios deve ser exclusivo, e instalado em eletroduto de proteção em PVC no trecho de descida, protegendo o condutor em, pelo menos, 3 (três) metros a partir do nível do solo. 2 - Maiores detalhes sobre as condições de aterramento, bem como suas características técnicas, estão contidas nas respectivas Seções 02 e 03 desta Regulamentação. 3 O condutor de aterramento de interligação da barra de neutro à primeira haste de aterramento deverá ter bitola superior ou igual à metade da bitola do condutor de fase. 31\n32 32 Aterramento de subestação blinda com transformação MT/MT\n33 33 Aterramento de subestação blinda com transformação MT/BT (220/127V)\n34 SEÇÃO PADRÃO DE ENTRADA SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA 19 Equipamentos e materiais em subestação simplificada Somente será permitida a utilização de equipamentos, materiais e acessórios de fabricantes homologados pela Light, cujas características mínimas são apresentadas abaixo Transformador Potências nominais: 75 a 300 kva. Tipo: trifásico ou monofásico em banco trifásico. Tensão máxima do equipamento: 15 kv Frequência: 60 Hz. Tensão suportável de impulso (TSI): 95 kv (Crista). Impedância de curto-circuito: 3,5 % (máximo). Perda total (W): valor máximo estabelecido pela ABNT. Perda em vazio (W): valor máximo estabelecido pela ABNT. Deslocamento angular e diagrama vetorial: O deslocamento angular nos transformadores trifásicos ligados em triângulo-estrela aterrada é de 30º, com fases de tensão inferior atrasadas em relação às correspondentes da tensão superior (ligação Dyn 1), de acordo com o diagrama vetorial da figura abaixo. H2 X2 X1 X0 H1 H3 X3 Diagrama Vetorial Derivações primárias (TAP s): Para subestações a serem inicialmente ligadas no sistema 6,3 kv, considerando que este sistema será convertido oportunamente para 13,8 kv, as derivações mínimas disponíveis no transformador devem ser 13,8 / 13,2 / 12,9 / 12,6 / 12 / 6,9 / 6,6 / 6,3 / 6,0 / 5,7 kv. Entretanto, para subestações a serem definitivamente ligadas no sistema 13,8 kv, as derivações mínimas (TAP s) disponíveis no transformador devem ser 13,8 / 13,2 / 12,6 / 12 kv. 34\n35 Tensão nominal secundária: 220/127 V, 380/220 V ou 440/254 V. Notas: 1 - Nos casos de ligações através de transformadores do tipo pedestal, esses, além de atender a todas as características técnicas anteriores, devem ser do tipo autoprotegido por fusíveis internos no primário e disjuntor tripolar no secundário. 2 - Os transformadores empregados no sistema em tensão nominal de operação 13,8 kv, devem vir ligados na derivação (TAP) de 13,2 kv e os do sistema em tensão nominal 6,3 kv na derivação (TAP) de 6,3 kv. 3 - As buchas primárias, para condições ambientais normais, devem ser para 25,8 kv, com distância de escoamento, mínima, de 450 mm. Para condições ambientais agressivas (industrial ou salina), devem ser para 36,2 kv, com distância de escoamento mínima de 700 mm. 4 - A bucha secundária do neutro deve ser isolada da carcaça do transformador Chave fusível Tensão máxima do equipamento: 15 KV. Corrente Nominal: 100 A. Tensão Suportável de Impulso (TSI): 95 KV. Capacidade de Interrupção: 10 ka (assimétrico). Tipo da base: C com cartucho cinza. Material: Porcelana ou Polimérica Elo fusível Tipo: botão. Material do elemento fusível: Prata 99%. Corrente nominal: conforme respectivas tabelas contidas nos ANEXOS 1E e 2C desta Seção 02. Nota: Com tubinho de fibra vulcanizada na parte interna. 35\nRECON - BT ENTRADAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS Regulamentação para fornecimento de energia elétrica a consumidores em Baixa Tensão Coordenação de Engenharia Gerência de Planejamento da Expansão e Engenharia


Paróquia de santa Maria de Alvarelhos\nAs Origens de Alvarelhos\nO Berço de Alvarelhos\nIgreja Srª do Carmo\nVida Stª Eufémia\nMuseu de Arte Sacra de Santa Maria de Alvarelhos\nO Museu de Arte Sacra da paróquia de Alvarelhos “nasceu” na cave da capela mortuária. Foi inaugurado pelo então prelado portucalense, D. Armindo Lopes Coelho, no dia 2 de Setembro de 2001. Nesse dia, no Livro de Honra, o Vereador da Cultura do Município da Trofa, eng. António Pontes, deixou estas palavras:\n“Ao Pe. Ramos e à Paróquia de Alvarelhos, as minhas felicitações por este passo no sentido da preservação do património religioso e cultural, contributo inolvidável para este jovem concelho da Trofa”.\nNesse mesmo dia, um dos visitantes – Emanuel Gomes – registava a sua apreciação no “Livro de Honra”:\n“Não é possível conhecermos o presente e adivinharmos o futuro se não tivermos uma ideia do que foi o passado. Urge preservar aquilo que fomos no sentido de recuperar a nossa identidade”.\nForam muitas as pessoas que ao longo de aproximadamente dois anos passaram pelo Museu de Arte Sacra. E a opinião unânime dos visitantes era que aquele espaço se estava a tornar bastante exíguo para albergar um tão vasto espólio. Por isso, a Fábrica da Igreja decidiu transportar todas as peças de arte para um novo e mais amplo espaço. Desta feita, no dia 20 de Julho de 2003, o Museu reabria as suas portas no 1º andar do nº29 da Rua de Santa Maria. Uma das suas primeiras visitantes – Angélica Costa – deixava gravado este testemunho:\n“É de louvar todo o esforço que se vê aqui, neste Museu. Não desanimem porque, por vezes, este grande esforço nem sempre é aplaudido, mas no entanto não desistam. O trabalho ainda agora começou, uma grande etapa já passou…”\nUm outro visitante – Lúcio Maia Ferreira – deixava no Livro dos Visitantes as suas impressões:\n“O Museu de Arte Sacra de Alvarelhos, reunindo a história de, pelo menos o último século, é depositário de uma grande riqueza, não só pelas belas peças expostas, como pelo fazer reviver e relembrar factos marcantes das gentes desta bela terra e acontecimentos que foram marcantes na história da freguesia. Parabéns e procuremos, todos, enriquecê-lo”.\nVer mais clique aqui!\n© Paróquia de Alvarelhos 2011\nDesign: Tiago Sousa


Concurso da Aquafluxus homenageia Dia Mundial da Água – Conexão UFRJ As redações sobre os temas “Água e Energia”, “Água e Meio Ambiente”, “Água e Cidade” e “Água e História”, poderão ser enviadas até o dia 22 de Abril.\nConcurso da Aquafluxus homenageia Dia Mundial da Água\nAs redações sobre os temas “Água e Energia”, “Água e Meio Ambiente”, “Água e Cidade” e “Água e História”, poderão ser enviadas até o dia 22 de Abril.\nData de publicação 2 de abril de 2014 às 14:44\nA Aquafluxus, empresa da Incubadora da COPPE/UFRJ, promove o concurso cultural “Dia Mundial da Água” (22 de março) para celebrar este recurso natural. A empresa vai selecionar as melhores redações recebidas sobre “Água e Energia”, “Água e Meio Ambiente”, “Água e Cidade” e “Água e História” e vai premiar os vencedores das categorias, que terão ainda seus nomes divulgados no blog Cidade das Águas. Os envios podem ser feitos até o dia 22 de abril para o mail: contato@aquafluxus.com.br.\nO Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a RIO-92, realizada no Rio de Janeiro em 1992. A ONU e seus países-membros dedicam a data para promover recomendações e atividades relacionadas à preservação deste recurso natural. Neste ano, o tema é “Água e Energia”.\nPara outras informações e regulamento, clique aqui.\nSobre a Aquafluxus\nBuscando uma maior valorização da água no espaço urbano, a AquaFluxus elabora projetos de controle de inundações e de sistemas de drenagem com maior precisão, menor risco e ambientalmente mais sustentáveis. Também desenvolve estudos de modelagem hidrológica-hidrodinâmica de bacias hidrográficas urbanas e rurais, para diagnóstico de enchentes e prognósticos de intervenções estruturais em corpos d`água, assim como avaliação de impacto nos sistemas hídricos locais decorrentes de novos empreendimentos e alterações do uso e cobertura do solo. Para isso, conta com o auxilio de sistemas de modelagem computacional desenvolvidos na COPPE/UFRJ e emprega os conceitos de drenagem sustentável.\nTags autor: ASSESSORIA DE IMPRENSA - GABINETE DO REITOR, editoria: CULTURAL, unidade: SGCOMS\n← Definidas as normas da pesquisa eleitoral para escolha de decano do CFCH → Via entre CT e CCMN volta a ser interditada na sexta


Atleta da AA Évora Campeão Nacional Junior nos 10.000 m - Atletismo Magazine Modalidades Amadoras\nAtleta da AA Évora Campeão Nacional Junior nos 10.000 m\nNo dia 09 de Abril de 2016, o atleta FILIPE FIALHO, Júnior, do Grupo Desportivo Diana, foi convidado pela Federação Portuguesa de Atletismo para participar no Troféu Ibérico de 10.000 metros, realizado na Pista da Maia.\nOs atletas portugueses que participaram nesta competição estavam também a disputar o título de Campeões Portugueses, na mesma distância.\nO atleta Filipe Fialho, venceu no escalão de Juniores, sagrando-se assim Campeão Nacional.\nNesta prova obteve a marca de 31.08,99, alcançando os mínimos para o CAMPEONATO DO MUNDO DE JUNIORES, que se realizam de 19 a 24 de Julho de 2016, na Polónia, estando esta competição inicialmente calendarizada para se realizar na Rússia.\nÉ a 1ª vez que um atleta filiado na Associação de Atletismo de Évora alcança este nível de marca e qualificação para uma das competições mais importantes do Mundo.\nÉ um atleta de nível mundial e esta época está ser recompensadora para toda a dedicação e empenho que dedica à Modalidade, pois recentemente também se sagrou Campeão Nacional de Corta Mato, realizado em Albufeira.\nPARABÉNS FILIPE FIALHO, a Associação de Atletismo de Évora têm um enorme reconhecimento por tudo o que tens feito pelo Atletismo.\nquarta-feira, 5 de maio de 2021 – 22:41:48


peitos tag archive - Fotos de meninas mulheres virgens fazendo sexo? Veio ao lugar errado! Fotos de meninas mulheres virgens fazendo sexo? Veio ao lugar errado!\tBlog com hist�rias de meninas mulheres safadas e humor picante.


G1 - Engenheiro da BP detido por destruir evidência de vazamento no Golfo - notícias em Mundo\n25/04/2012 14h51 - Atualizado em 25/04/2012 14h51\nEngenheiro da BP detido por destruir evidência de vazamento no Golfo\nWASHINGTON, 25 Abr 2012 (AFP) -As autoridades americanas detiveram um ex-engenheiro da BP por destruir evidências relacionadas com o acidente com a plataforma Deepwater Horizon, em 2010, que matou 11 pessoas e vazou milhões de barris de petróleo no mar do Golfo do México.\nO Departamento de Justiça, que fez na terça-feira a primeira detenção desde o desastre, acusou Kurt Mix, de 50 anos, de dois crimes.\nMix, natural de Katy, no Texas, é a primeira pessoa denunciada no âmbito do acidente, registrado em 20 de abril. Ele foi acusado de obstrução da justiça por tentar destruir centenas de mensagens de texto em seu iPhone, vinculadas com o incidente.\nAs mensagens, que foram parcialmente recuperadas, indicaram que BP sabia há semanas que o acidente era três vezes maior do que as estimativas oficiais da companhia e que a manobra conhecida como "Top Kill", em que fluido pesado de perfuração foi bombeado no local do poço acidentado no leito marinho, estava dando errado.\nSegundo a acusação, Mix fazia parte da equipe da BP que tentava calcular a quantidade de petróleo que vazou do poço durante a operação com vistas a por fim ao acidente.\nEle teria mandado centenas de mensagens "em tempo real" para um supervisor da BP sobre o vazamento do poço e o progresso da operação.\nSediada na Grã-Bretanha, a BP informou na época que o poço estava vazando cerca de 5.000 barris diários de petróleo bruto.\nAs mensagens supostamente deram uma imagem diferente.\n"O fluxo é muito maior, superior a 15.000", dizia uma mensagem que Mix enviou em 26 de maio, no primeiro dia da operação.\nMesmo antes do início da mesma, o Departamento de Justiça disse que "Mix e outros engenheiros concluíram internamente que a (operação) de 'Top Kill' provavelmente não seria bem sucedida se o fluxo fosse superior a 15.000 barris de petróleo por dia".\nA operação de fato fracassou e o poço continuou vazando petróleo por mais 10 semanas até que uma nova tentativa conseguiu finalmente tapá-lo em 4 de agosto, após 4,9 milhões de barris ter poluído as águas do Golfo do México.\n"A força-tarefa da (plataforma) Deepwater Horizon prossegue com sua investigação sobre a explosão e se responsabilizará aqueles que violarem a lei relacionados com a maior catástrofe ambiental da história americana", disse em um comunicado o procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder.


(in)delicadeza de amar.: 01/04/11 - 01/05/11\nFeita pro meu momento!\nNe-yo - So Sick (Tradução)\nPostado por Unknown às 17:08 2 comentários\n"Você merece alguém insanamente, inexplicavelmente, perfeitamente e completamente apaixonado por você.\nFilme - The Romantics\nQuando não tenho notícias dele, é como se morresse.\nÉ como se o ar fosse retirado dos meus pulmões.\nFilme - Brilho de uma Paixão\nQuando você é criança, você é tão ingênuo a ponto de achar que ser adulto é uma coisa legal.\nTem momentos que você desaba, não consegue controlar, tentou ser forte por muito tempo, então você não aguenta mais segurar o choro, e então chora, não resolve, nem passa a dor, mas alivia.\nNão adianta esperar atitude de quem não tem. Não é ele que vai estar lá quando você precisar, não adianta esperar pelo trem que já passou! ♪\nTem vários jeitos da gente matar uma pessoa, a indiferença é uma delas.\n"E as cicatrizes dessa história mal escrita, se converteram no aprendizado da reconstrução."\nEle: O que você vai contar pra eu anotar no meu caderninho de “Coisas que ‘ela’ gosta”?\nEla: Gosto de você, anota em todas as páginas.\n''Você nunca sabe a força que tem. Até que a sua única alternativa é ser forte''. Johnny Depp.\nFiquei tão só, aos poucos. Fui afastando essas gentes assim menores, e não ficaram muitas outras. Às vezes, nos fins de semana principalmente, tiro o fone do gancho e escuto, para ver se não foi cortado. Não foi(...)\nSozinha, gosto de estar sozinha. É uma coisa que eu ainda não achei sentido. E ninguém sabe como me sinto bem trancada no quarto eu e meus pensamentos. Acho que ninguém vai entender esse meu estranho gosto de não querer me relacionar com as pessoas. Além do mais, algumas pessoas não são tão confiáveis. Às vezes eu as uso para conseguir algo, elas também fazem isso, também tenho o direito de trapacear um pouco. Me sinto todos os dias como se alguém estivesse passando a perna em mim (isso quase sempre acontece), é tão fácil brincar com a minha inocência. Gostar de ser sozinha é mesmo estranho, mas me sinto bem assim.\nHá uma porção de coisas minhas que você não sabe, e que precisaria saber para compreender todas as vezes que fugi de você e voltei e tornei a fugir(...)\nO que tem de ser, tem muita força. Ninguém precisa se assustar com a distância, os afastamentos que acontecem. Tudo volta! E voltam mais bonitas, mais maduras, voltam quando tem que voltar, voltam quando é pra ser. Acontece que entre ainda-não-é-hora e nossa-hora-chegou, muita gente se perde. Não se perca, viu?\n'- Ai Caio, mas o coração tem tanta presa, tanta incerteza.'\nEntão não perca seu tempo comigo. Eu não sou um corpo que você achou na noite. Eu não sou uma boca que precisa ser beijada por outra qualquer. Eu não preciso do seu dinheiro. Muito menos do seu carro. Mas, talvez, eu precise dos seus braços fortes. Das suas mãos quentes. Do seu colo pra eu me deitar. Do seu conselho quando meu lado menina não souber o que fazer do meu futuro. Eu não vou te pedir nada. Não vou te cobrar aquilo que você não pode me dar. Mas uma coisa, eu exijo. Quando estiver comigo, seja todo você. Corpo e alma. Às vezes, mais alma. Às vezes, mais corpo. Mas, por favor, não me apareça pela metade. Não me venha com falsas promessas. Eu não me iludo com presentes caros. Não, eu não estou à venda. Eu não quero saber onde você mora. Desde que você saiba o caminho da minha casa. Eu não quero saber quanto você ganha. Quero saber se ganha o dia quando está comigo.\nO que sobrou quando o incêndio acabou? Eu achei que era certo, mas aquele certo era errado, pegos no meio da tempestade e tentando entender como era seguir em frente, e eu nem sei que tipo de coisas falei , minha boca continuou se movendo mas minha cabeça morreu. Então juntando os pedaços, onde é para começar? A parte mais difícil do terminar é começar de novo.\n(Linkin Park - Waiting For The End - Tradução)\nSe não fosse amor, não haveria planos, nem vontades, nem ciúmes, nem coração magoado. Se não fosse amor, não haveria desejo, nem o medo da solidão. Se não fosse amor não haveria saudade, nem o meu pensamento o tempo todo em você (...)\nGosto muito de você, mais não vim até aqui pra implorar o amor de ninguém!\nEm 2010 eu pedi que 2011 fosse melhor, mas não quero nesse ano desejar, que 2012 venha melhorar, quero poder desejar: "Deus, faça com que continue tudo bem assim como esta"\nPostado por Unknown às 12:07 0 comentários\n"- Agora quero ficar limpa. De corpo, de alma. Não quero sair do corpo..."\nEsse conselho serviu pra mim.\nAh, vou dar o conselho de sempre. Pare de dramatizar a vida! Chega de Nick de MSN, frases no Orkut e na página de recados. Por mais que você esteja sentindo isso, nem todo mundo precisa saber não. Isso é dramatizar a coisa. Se você realmente sente,\nexteriorizar e tornar isso publico só vai piorar tudo. Por mais que a gente precise colocar pra fora isso, na pratica não funciona, o que gera mais uma decepção e mais um motivo de tristeza. Alegria, garota. Por pior que seja o momento, entenda que ele vai passar.\nÉ a lei da vida. Se cuide. QUEIRA ESTAR BEM, E ISSO VAI ACONTECER.'\nJá foi.. ou é, muito, mais muito minha.\nPostado por Unknown às 15:24 0 comentários\nEle: A que ponto?\nEla: A ponto de largar tudo só para fugir com você!\nÉ... exatamente a esse ponto.\nPostado por Unknown às 14:54 0 comentários\nEu sempre quis tanto um amigo homem... já estou desistindo.\nAmigos homens: Te ensinam a jogar futebol. Pedem pra tu buscar cerveja pra ele. Jogam video game contigo. Pedem ajuda na hora da conquista. Vivem falando merdas e pagando micos. Dedicam um gol pra você. Te deixam de vela. Jogam água em você. Te abraçam forte, dói. Vivem dizendo ”não é assim aramba”! Te chamam de burra/lerda. Batem na tua cabeça. Fazem você rir toda hora. Chamam o cara que tu gosta de idiota. Mas principalmente, eles ficam sempre ao teu lado e te dando conselhos incríveis e abraçando forte mesmo que tu fale não é nada, eles sabem. (CR)\nEle: No dia 30 de novembro do ano que vem... Quer comemorar um ano de namoro comigo?\nGostei e postei. kkkkkkk\nPostado por Unknown às 13:08 0 comentários\nMenino carente de 10 anos, vendedor de sacolé, conversando com repórter\nRepórter: E o que é que você vai fazer com esse dinheiro que você economiza?\nMenino: Vou pagar uma faculdade pra mim.\nRepórter: Nossa. E quem te ensinou a ser tão esperto assim\nMenino: A vida.\nEla: Você está mesmo disposto a encarar? Falo 3 palavrões a cada 5 minutos e quando me acordam fico mau humorada. De noite na cama eu chuto, derrubo as cobertas no chão, não consigo dormir na mesma cama com alguém, pelo menos não junto abraçados como toda garota sonha, e fico trocando de posições pelo menos uma vez a cada cinco minutos. Assisto desenhos, não sou nem um pouco fofinha, meiga ou diabo a quatro. Mexo no meu cabelo compulsivamente e quando recebo um elogio não sei o que fazer. Não sou do tipo que sai distribuindo sorrisos, nem sou falsa a ponto de falar as coisas pelas costas dos outros. Fico de pijama 24 horas se for possível e se me deixassem dormiria mais que a cama, sim eu durmo bastante, amo dormir e mesmo assim acordo com sono. Sem contar que quanto estou de TPM, fico com espinhas, me irrito facilmente, brigo por tudo e qualquer coisa é motivo de discussão, mas nada que um eu te amo não resolva sabe? Também falo muita coisa sem pensar, isso acho que você já percebeu.Erro bastante, e odeio pedir desculpas. Faço coisas estranhas e tenho manias estranhas. Agora me diz, tem certeza que vai encarar? (Toda Sorte)\nEle: Sim eu vou, e com um sorriso enorme no rosto. Isso não vai me importa e ainda vou te ensinar novos palavrões para não ouvir só os mesmos. Seu mau humor, nada que um beijo com um sorriso não resolva. Nossa cama será um rinque de luta e ao mesmo tempo de amor, pois eu também me mexo muito. Não adianta ser fofa e não ser quem amo e você é quem eu amo. Não irei ligar para quantas vezes mexer o cabelo só irei sempre dizer que esta linda, irei sempre te elogiar só pra ver como você fica quando não sabe o que falar, eu irei fazer tudo que puder para arrancar seus lindos sorrisos. Admiro seu jeito e sinceridade de nunca falar pelas costas. Nós juntos vamos passar o dia inteiro assim: você de camisola e eu de cueca, vamos dormir muito, e ainda vamos acorda com sono, e o mais importante será que vamos estar juntos. Quando você tiver de TPM vou te mimar ao quadrado, mesmo com espinha você vai estar linda,irei fazer de tudo para não ter motivos pra brigar com o amor da minha vida, e se discutirmos irei calar sua boca com um beijo e um eu te amo olhando dentro dos seus olhos, pode falar sem pensar, o importante é que fala e assim podemos ver onde esta o erro para juntos corrigimos. Quando estiver insegura simplesmente aperte minha mão que irei passar segurando através de um abraço ou qualquer coisa que seja, seus erros todos eu irei perdoar porque te amo. Eu também odeio pedir desculpas, sou orgulhoso, mas o meu amor por você é bem maior que meu orgulho. Se fosse você normal não teria graça te amar, pessoas normais e perfeitas são chatas… Agora me diz você, vai encara isso tudo ao lado de um chato como eu? (Isso que eu chamo de coragem) Outra coisa, eu respondi sua pergunta? (Fernando S.)\nEu sei que a vida devia ser bem melhor, e será!\n"Me perguntam, assim, o que tu achas de tal coisa. Pô, eu não sei o quê que eu acho. Na hora eu acho uma coisa, meia hora depois eu posso achar outra. Eu não tenho opinião definida sobre naa. Não acho que isso seja insegurança. Acho que é abertura, acho que tudo é passível de uma outra interpretação."\n; porque já não temos mais idade para, dramaticamente, usarmos palavras grandiloqüentes como "sempre" ou "nunca". Ninguém sabe como, mas aos poucos fomos aprendendo sobre a continuidade da vida, das pessoas e das coisas. Já não tentamos o suicidio nem cometemos gestos tresloucados. Alguns, sim - nós, não. Contidamente, continuamos. E substituimos expressões fatais como "não resistirei" por outras mais mansas, como "sei que vai passar". Esse o nosso jeito de continuar, o mais eficiente e também o mais cômodo, porque não implica em decisões, apenas em paciência.\nAprendi a amar menos, o que foi uma pena,\nViver pra sempre tão boba e perdida teria sido fatal.\nPostado por Unknown às 12:13 2 comentários\nEstive pensando em você hoje a noite, te procurei em meio a tanta insegurança, tantas dúvidas, tantos medos (…) Talvez esteja errando por pensar tanto, talvez fosse melhor simplesmente deixar de pensar, mas não consigo. Onde você está agora? o que estará fazendo? Será que também está pensando em mim? (…) confio em você, acredito na gente, mas meus pensamentos me traem, são tão bobos. Acho que a grande culpada é essa distancia, essa saudade que me deixa tão frágil, a cada música que ouço, a cada mensagem que leio, a cada foto que revejo ela aumenta mais e mais. É, acho que realmente preciso de você, não só agora, mas sempre.\n“Só eu sei que cheguei à humildade máxima que um ser humano pode atingir: confessar a outro ser humano que precisa dele para existir.”\nSobre você ir embora de vez.\n”Vai até a esquina, mas não solta da minha mão. Foge de mim, mas me busca nesse seu abraço tão maior que eu.\nPode cortar meus assuntos, pode ficar vazio de repente. Eu sei que a culpa é só minha. Provoca minhas inseguranças, de tanto que eu já provoquei as suas. Pega meu ponto mais fraco e torce até sair minha última gota de orgulho. Esfrega bem na minha cara o que eu perdi e que logo vai ser de qualquer uma e que eu nunca mais vou ter. O que eu não sei ter.\nMostra que eu mereço ficar com um vácuo bem grande dentro de mim por não saber cuidar de uma coisa tão simples e tão pronta. Você nunca pediu mais do que eu podia dar e eu sempre quis mais, quis menos, sempre quis diferente. Você nunca exigiu nada de mim, só queria minha existência e eu não soube nem existir pra você.\nTem razão, você não tem que responder direito. Afinal, não fui eu quem acabei com toda e qualquer possibilidade de ter você longe da esquina e perto do meu coração? Tá certo, se protege da louca que só quer brincar com sentimentos enquanto não cresce, não tem seus próprios sentimentos.\nTá vendo esse coração podre aqui? Cabe muita solidão, mas o espaço de amor tá esperando um pouquinho pra amadurecer. Ele tem medo de acabar gostando da sensação e descobrir pra que serve de verdade.\nTesta todo seu vocabulário monossilábico comigo. Testa meu limite pessoal, minha paciência, minhas paranóias… Eu ainda não posso ser o que você quer de mim. Eu posso ser essa metade que não encaixa, mas sabe falar por horas e completar frases bobinhas.\nVocê pode esquecer que por um tempo eu fui mais que todas as outras. Só não me deixe morrer em você, porque em mim você vai continuar vivendo. Com seu abraço - abraço de amigo - maior que eu, com suas falas que sempre me deixaram sem ação, gostando mais de mim do que eu sei gostar de alguém. Sendo alguém além do que eu sei ter.\nAcaba o texto pra mim. Sua inspiração vem e volta e a minha simplesmente não existe. Não me deixe morrer no papel. Não se afogue na tentativa de me deixar pra trás e não confunda me superar com me apagar. Não me apague nem me mate um pouquinho. Esquece o durante e o depois e refaz esse antes que eu gosto tanto. Eu só quero isso.\nMe conquista todo dia, mas não queira me levar no final. Só volte pra folha em branco e caminhe com mais calma.”\nColoque em negrito o que for verdade. | Gostei e postei.\nGosto daquilo que me desafia. O fácil nunca me interessou, já o obviamente impossível sempre me atraiu - e muito.\nEnquanto não encerramos um capítulo, não podemos partir para o próximo. Por isso é tão importante deixar certas coisas irem embora, soltar, desprender-se. As pessoas precisam entender que ninguém está jogando com cartas marcadas, às vezes ganhamos e às vezes perdemos.\nE quando falarem em “amor”, não pense só naquele menino(a). Pense também, na sua família, porque esse sim, é o amor eterno.\nPs. Quando eu digo não acreditar o amor, digo no amor desses garotos, nessas amizades.


Ancelotti assina pré-contrato com Chelsea e pode levar Kaká; Milan busca parceiros para manter o craque – Virgula\nAncelotti assina pré-contrato com Chelsea e pode levar Kaká; Milan busca parceiros para manter o craque\nO atual treinador do Milan, Carlo Ancelotti, assinou um pré-contrato de quatro temporadas com o Chelsea para treinar a equipe inglesa a partir da próxima temporada, afirma hoje o jornal esportivo italiano “Corriere dello Sport”, e, segundo a imprensa britânica, pode levar junto o meia brasileiro Kaká.\nSegundo o diário, o pré-acordo entre Ancelotti e o proprietário do Chelsea, o magnata russo Roman Abramovich, já está fechado e contempla uma remuneração de 6,5 milhões de euros por temporada para o técnico italiano, questionado recentemente pelo proprietário de seu atual clube, Silvio Berlusconi.\n“Abramovich precisa de uma resposta, mas sabe que não poderá tê-la antes de domingo”, afirma o jornal, em referência à rodada decisiva do Campeonato Italiano deste fim de semana, na qual o Milan poderia garantir matematicamente sua presença na Liga dos Campeões, do que depende seu futuro no clube.\nSegundo o jornal, Ancelotti e o Chelsea já chegaram a falar, inclusive, dos homens que acompanharão o italiano na equipe técnica do clube inglês, entre eles Sebino Nela, como assistente, e Franco Tancredi, como preparador de goleiros.\nA imprensa inglesa “escreve que Ancelotti poderia levar com ele Pirlo e Kaká, do Milan”, lembra o periódico italiano.\nReceosos com a situação. o dirigentes do Milan buscam novos parceiros para enfrentar os desafios econômicos do futuro e evitar uma eventual transferência do meia Kaká a outros clubes, principalemente Real Madrid e Chelsea.\nA informação foi divulgada hoje pelo diário italiano “La Repubblica”, que assegurou que a família Al Maktoum, dos Emirados Árabes Unidos (EAU), seria o principal candidato a ser o novo grande parceiro do clube italiano.\nDe acorodo com o tablóide, um representante dos Al Maktoum foi visto no estádio Giuseppe Meazza como convidado do vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, e também na residência de Silvio Berlusconi, dono do clube.\n“Ronaldinho Gaúcho ganhará 18 milhões de euros líquidos entre esta temporada e a próxima. É difícil que ele vá para o Manchester City ou para o Flamengo, e é dificilíssimo que o Milan consiga arcar com seu salário e os outros sem ceder ao assédio do Real Madrid por Kaká”, disse o jornal.


Resistir é preciso… Injustiça nunca mais!!! | Blog da Ligia Deslandes\nPostado por Lígia Deslandes | 28, fev 2014 | Denúncias | 1 |\nPor Pedro Henrichs no Facebook\nO STF entrou na etapa final do julgamento da AP 470 ao começar a julgar os embargos infringentes, na semana passada. Acompanhamos da Trincheira da Resistência e Luta com apreensão o desenrolar da semana, sem muita esperança, pois apesar da nova composição da Corte, acreditávamos que os magistrados iriam tentar preservar a institucionalidade do STF e manteriam o absurdo da acusação de formação de quadrilha.\nA Ação Penal 470 entrou para a história como o julgamento mais longo da Corte, consumindo até os embargos 65 sessões da Corte, tendo coincidido sua apreciação em plenário com as eleições para Prefeituras em 2012, com uma cobertura midiática capaz de derrubar a grade oficial da maior emissora do país, afinal, “a novela do Mensalão” reunia artigos mais interessantes do que qualquer teledramaturgia. Não era apenas o interesse público, era a exposição e o achincalhamento, não apenas dos acusados, mas principalmente o Partido dos Trabalhadores, em uma clara tentativa de desgastar a imagem do Partido em período eleitoral, condenando-o por meio dos seus líderes.\nVale lembrar o espetáculo e a pressão que sofreram os ministros quando a Corte decidia se aceitaria ou não os embargos infringentes, mas por maioria o Tribunal decidiu, graças ao seu regimento interno, aceitar tais embargos e dar os acusados um novo julgamento, entre outros, para a acusação de formação de quadrilha.\nNa sessão extraordinária que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 27 de fevereiro, vimos o estancamento de uma ferida, os réus, em especial José Dirceu, José Genoíno e Delúbio Soares, foram inocentados da acusação de formação de quadrilha. O que tínhamos divulgado na grande mídia até agora é que era uma quadrilha do PT, como acusou o então Procurador-geral da República, Roberto Gurgel, ao usar 42 vezes o termo “quadrilha” e chamar José Dirceu de “chefe da quadrilha”. Então se a maioria dos Ministros hoje entende que não houve formação de quadrilha, que os condenados não se juntaram com o propósito de desviar recursos públicos e pagar a base aliada no Congresso na primeira gestão de Lula, como fica o embasamento de toda a AP 470?\nA resposta é a manutenção da institucionalidade. O STF não pode permitir que um processo desse tamanho, com a repercussão que ganhou, chegue a conclusão que os acusados não se uniram com a intenção de cometer um crime. O Presidente demonstrou desrespeito, destempero e trejeitos nervosos ao ouvir os votos desde ontem e ver desmoronar o embasamento da AP 470, declarando que “Esta é uma tarde triste para o Supremo Tribunal Federal, porque, com argumentos pífios, foi reformada, foi jogada por terra, extirpada do mundo jurídico, uma decisão plenária sólida, extremamente bem fundamentada, que foi aquela tomada por este plenário no segundo semestre de 2012”.\nMas não foi unanimidade entre os ministros que votaram à favor dos embargos que não houve uma associação com a intenção de cometer os crimes dos quais estavam sendo acusados os apenados, os votos giraram em torno da prescrição do crime. Esse argumento talvez seja um modo de manter a institucionalidade do Tribunal, afinal, a prescrição é uma saída fácil à falta de provas que inocenta os réus. Avaliamos também que esse julgamento de hoje talvez tenha sido uma resposta dos ministros à exposição que o seu Presidente fez da Corte, ao caminho que o Tribunal estava tomando.\nNós, da Trincheira da Resistência e Luta, que desde a prisão dos companheiros denunciamos diariamente todas as arbitrariedades da execução penal, recebemos com alívio e observância essa decisão do STF hoje. Alívio porque sabemos que nunca houve formação de quadrilha e que esta acusação atingia diretamente cada um e cada uma dos militantes que se associam, ou se filiam, ao Partido dos Trabalhadores. Esse foi o sentimento que levou esta militância que não foram pagas por que aceitamos a acusação e punição, mas a militância ajudou a pagar não apenas a solidariedade, mas pelo entendimento que se eles estavam sendo criminalizados por serem do PT, cabiam aos petistas dividir tal pena com eles.\nObservância por todas as manobras causadas na execução penal, principalmente as que se referem Vara de Execuções Penais, como a substituição do juiz titular por um que é filho de líder político do PSDB no DF. Observância pelas acusações levianas que tentam causar um clima conflituoso e de rebelião ao imputar aos condenados “regalias” inexistentes, como a retira dos livros de suas celas e ao final do dia de hoje o direito do companheiro Delúbio Soares ao serviço externo e de passar o feriado com a família.\nAcusam o recebimento de uma ligação que não aconteceu e consideram como regalia o acesso aos estudos ou ao trabalho, coisa que qualquer preso tem direito sem alarde. O pedido de saída do referido juiz com a alegação de que estava contrariado com a interferência política no comando do Complexo Penitenciário da Papuda está sendo acompanhado por esta Trincheira e pela militância com atenção. Sabemos que a OAB fez uma vistoria no CPP e concluiu que os presos da AP 470 não receberam regalias. Não aceitaremos retaliação por conta da decisão do plenário hoje.\nLutaremos agora para derrubar por terra a acusação de que houve desvio de recursos públicos para financiar o pagamento de parlamentares por esta “quadrilha” para alterar seus votos. Já foi amplamente divulgado que o dinheiro apontado como desviado é do Fundo de Incentivo Visanet, (que é uma operadora de cartão eletrônico e não uma empresa pública), administrado pelo Banco do Brasil, na verdade foi aplicado em publicidade pela DNA Propagandas entre 2001 e 2005, como aponta a revista A Verdade, nada mais que a verdade, do companheiro João Paulo Cunha. Sabemos que a DNA tinha contrato com o BB desde 1994 e que prestava os serviços para a qual foi contratada, que nunca houve desvio de dinheiro, muito menos público, como mostrará o Inquérito 2474.\nLutaremos para que o modo equivocado, arquitetado e mal intencionado que a Procuradoria atuou no caso, se recusando inclusive a aceitar o pedido dos réus para apurar se as campanhas publicitárias referentes ao Fundo Visanet haviam sido realizadas. Desconsideraram o fato de que Henrique Pizzolato, então diretor de markting do BB, não era o responsável pelo relacionamento com as agências de publicidade que prestavam serviços ao Banco, como o próprio BB já respondeu ao TCU, o que derruba mais uma “peça” do processo, que é acusar um petista de utilizar seu cargo no BB para desviar os supostos R$ 74 milhões utilizados para “comprar” deputados.\nDesse modo, a Trincheira da Resistência continua prestando seu serviço de denunciar e acompanhar a execução Penal da AP 470. Vamos aguardar que os companheiros apenados saiam em regime semi-aberto, como reivindicamos desde o início deste movimento e que agora tem direito de fato. Continuaremos pedindo a anulação da farsa que é a AP 470. Encerramos o dia de hoje com a sensação de dever cumprido por ter sido um espaço vivo em que a militância pode mostrar sua solidariedade, discutir os abusos da AP 470 e pressionar o Partido para que também se manifestasse.Enquanto o PT ficou acuado e se furtou à uma defesa mais clara, enfática e solidária, nós estivemos ao lado dos companheiros, sob ataque, chuva e sol, porque acreditamos em suas inocências e acreditamos que ao nos associarmos a este Partido, estamos nos associando na intenção de transformar a vida de milhares de brasileiros e discutir os grandes temas que o país precisa discutir para ser soberano e democrático de fato.\nAnteriorBolinha de papel é eficaz, até quando?\nPróximoA Barbárie Humana no Brasil\nAzuir Ferreira Tavares Filho\tno 28 de fevereiro de 2014 a partir do 17:15\nDuplo grau de Jurisdição, Direito ao Melhor Direito.\nAmericana convenção, ou Corte Interamericana feito.\nO Processo tem de continuar, a Justiça já a se fazer.


Katylin Nicoli 2PPN Vírus no ciberespaço. - ppt carregar\nPublicouArtur Galante Alterado mais de 4 anos atrás\nApresentação em tema: "Katylin Nicoli 2PPN Vírus no ciberespaço."— Transcrição da apresentação:\n1 Katylin Nicoli 2PPN Vírus no ciberespaço\n3 Caracteristicas Jovens que são fortemente influenciados pelo mundo ciberespaço que tem entre 19 a 23 anos, é a idade ideal para meu publico alvo pois as idéias então interligas. A classe social posso classificar como sendo a classe b como representante pois estão sempre conectados sempre no momento desejado.\n4 Perfil O perfil do meu publico alvo são universitários que não conseguem se desligar do espaço da internet nenhum momento, Na sala de aula tem que ficar no aparelho eletrônico para se comunicar em alguma rede social como: facebook, twitter, whats app... Não só na classe de aula mas também quando vai estudar, sair com os amigos, família, no próprio serviço, tem que estar lá compartilhando com o aparelho e a internet.\n5 Tendência Meu publico alvo gosta de jogos online, chats na internet, e também estão ligados aos assuntos (jornais online, revistas online...) Estão dispostos a cada dia inovar e serem mais “multitarefados” no espaço da internet, tendo mais uma rede social para estar com amigos por exemplo. Aprender mais e mais como usar o mundo da internet e também são bastante espertos quando o assunto é: redes sociais e aplicativo de celular ou tablet.\n6 Aplicação Tema: “O ciberespaço pode influenciar totalmente um universitário podendo causar algum déficit de atenção nas aulas teóricas na faculdade?” A aplicação do meu tema pude completar que o espaço da internet no meu publico alvo, pode sim influenciar totalmente um universitário, mas principalmente em seu modo de pensar. Meu publico alvo está na principal faze de sua vida, na faculdade e planejando sua vida profissional.\nMeu objetivo é alcançar este publico universitário super conectado a internet . A minha problemática, que antes era pesquisar se a internet influenciava nas aulas teóricas, pude perceber pelas perguntas que o ciberespaço não influencia os universitários totalmente nas aulas teóricas, mas sim, no seu cotidiano, em seu modo de pensar, diferenciado assim por cada vivencia e experiência obtida através do ciberespaço de cada um dos universitários do meu objetivo de pesquisa.\nCarregar ppt "Katylin Nicoli 2PPN Vírus no ciberespaço."\nMinha Vida Eu sou assim!!!.


# Dia 58 – Antes de qualquer coisa, você precisa ter clareza de como quer viver. – Biscoito Cósmico\n🤸🏻♀✨ Sorte do dia Biscoitinhos 🥠 e Bolachinhas 🍪!\nAntes de qualquer coisa, você precisa ter clareza de como quer viver.\nÉ muito comum acreditar que o estresse é sinônimo de sucesso. Mas não é bem assim. O sucesso também pode ser medido em sorrisos, também pode ser medido com presença.\nDo que adianta ser bem sucedido financeiramente, se no caminho você se desconectar da pessoa que escolheu pra partilhar a vida e não conseguir estabelecer uma relação íntima e próxima com seus filhos por simples falta de tempo?\nA publicidade sempre vendeu as coisas que precisamos ter pra medir o sucesso, da casa grande no bairro na zona sul, às roupinhas de marca pros bebês.\nVocê precisa fazer um exercício introspectivo e olhar para si, observar o seu momento de vida atual pra reconhecer o que te trás alegria hoje, o que você tem hoje que te faria falta em 5, 10, 15 anos?\nNo final do dia existem sim, inúmeras coisas que custam dinheiro e auxiliam a aliviar o estresse: uma massagem, uma sessão de acupuntura, um consulta fitoterápica, uma terapia cognitiva… Mas existem muitas outras coisas que não são palpável, são hábitos como: beber água, prestar atenção no que você come, passar um tempo de qualidade com quem é importante pra você, ouvir sua intuição, fazer uma automassagem…\nA lição de hoje # Dia 58 do desafio de desestressar em 21, 64 e 81 dias é essa: tire alguns minutos pra refletir: o que você sente no seu interior que precisa mudar?\nSe você se sentir à vontade, me conte aqui nos comentários o que você precisa mudar 🤸🏻♀✨


(( Família :: Animes )) - Onde Todos somos uma Familia! :: Social :: Cult :: Games\nAssunto: Terraria Ter 11 Out 2016 - 1:56\nTerraria é um game no estilo sandbox em plataforma 2D disponível para PC, PS3, Xbox 360, PS Vita, Windows Phone, Android, iOS, Xbox One, PS4, Nintendo 3DS e Wii U. Apesar de ser pago, é possível testar o game grátis nas versões para celular. O jogo permite ao jogador explorar mundos diversos e da a liberdade para executar diversas atividades. Para isso, o game disponibiliza uma grande variedade de itens como estátuas decorativas, varas de pescar e poções. Há também equipamentos, como armas, armaduras, montarias e até mesmo asas (wings). O seu personagem pode usar usar tanto espadas mortais como as práticas picaretas, e essas escolhas dependem das intenções do jogador. Os itens podem ser obtidos de diversas maneiras. O jogador pode encontrá-los em chests espalhadas pelos mapas, criar os seus próprios equipamentos usando materiais ou obter ao matar monstros. O jogo conta com vários Bosses (chefes) que carregam itens valiosos, como o Moon Lord, o Golem, o Destroyer e a Plantera. O jogo é atualizado constantemente, e o último grande update (patch 1.3) trouxe uma grande quantidade de novos conteúdos. O título também conta com uma grande quantidade de mods que podem enriquecer o gameplay do jogo.\nAo iniciar o jogo, há a possibilidade de escolher entre os modos Single e Multiplayer. Para além, há uma seção para configurações de controles, gráficos, sons, e muito mais. Logo de início o usuário deve criar seu personagem, sinalizando quais características físicas e de batalha ele terá. Feito isso, é requerida a construção de um mundo, que pode ter pequena, média ou grande dimensão.\nAo final de todas essas tarefas, você se verá em Terraria na companhia de um guia, que irá orientá-lo sobre alguns aspectos do jogo. É possível coletar itens para a construção de moradias, recolhimento de moedas abandonadas por inimigos derrotados e mais uma série de atividades, que serão descobertas ao longo do jogo.\nCom estética visual que remete tanto a títulos de consoles 16 Bits (mais numa ‘praia’ do SNES) e jogos mais recentes, como Minecraft, Terraria pode aparentar ser um jogo sem sentido, aonde você deveria brincar de montar imóveis, coletar itens e derrotar inimigos sem objetivos aparentes. Contudo, há uma história ao longo do jogo, que será descoberta conforme você progride no mundo criado.\nBaixe Terraria e explore diversos mundos!\nLançado dia 16 de Maio de 2011, o jogo continuou a receber atualizações de conteúdo gratuitas até o ano de 2016. Estima-se que o jogo tenha vendido 50 mil cópias no dia do lançamento, com mais de 17 mil jogadores on-line ao mesmo tempo. O jogo foi recebido positivamente pelos críticos.\nJoguinho legal, da pra perder um tempo jogando. Lembra minecraft um pouco.\nTem bastante itens, vários itens para construir usando bancadas diferentes. Uns chefes bem chatinhos de derrotar se chegar fraco nele.\nTenho pra PC.\nAssunto: Re: Terraria Ter 11 Out 2016 - 14:54\nEu joguei bastante, em relação a coisas para fazer ele é infinitamente melhor que mine em minha opinião, principalmente quando se fala de inimigos(se vc n usar mods no minecraft, você enjoa rapido de enfrentar as mesmas coisas toda hora).\nAssunto: Re: Terraria Qua 12 Out 2016 - 15:06\nTem mais inimigos do que minecraft. Quando escurece no jogo tem hora que fica tenso de tanto inimigo que aparece hahaha.\nSe conseguir os itens bons da pra ficar bem forte o/\nAssunto: Re: Terraria


Comunicação Popular e Comunitária na Amazônia: Setembro 2016\nPostado por Tony Marques às quarta-feira, setembro 21, 2016 2 comentários: Links para esta postagem\nOutros se lembrarão da Operação Arco de Fogo – mais um nome pelo qual é conhecido o Arco do Desmatamento. Em Rondônia, em 2008, um dos que estiveram na mira da Polícia Federal foi o prefeito de Nova Mamoré (RO), Laerte Queiroz (PMDB), candidato à reeleição em coligação que inclui o PT, o PPS e o PV. A declaração de bens de 2012 registra a participação na empresa S.F. Madeiras, ao lado de Salete Queiroz. Ambos foram denunciados em 2014 por “fraude para legalizar madeira clandestina”, em 2007 e 2008, segundo o Ministério Público do Estado de Rondônia. As guias florestais tinham informações falsas. OTJ-RO aceitou este ano a denúncia por falsidade ideológica.\nNem sempre é fácil localizar a madeireira do candidato. No caso de Valdinei Correa Pereira, o Valdinei do Posto (PMN), candidato a vice-prefeito em Pimenta Bueno (RO), localizamos uma de suas duas empresas, a Rondo Madeiras, esta de Espigão D’Oeste (RO), pelo CPF. A outra, a Madbel Madeiras, já estava mencionada em uma condenaçãofeita pelo Tribunal de Justiça em 2015. Em 2009, Valdinei foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal transportando um reboque furtado. Em 2012, ele era procurado, como sócio da Rondo Madeiras, mas estava em “lugar incerto e não sabido”.\nQuem também andou se beneficiando do esquecimento foi o ex-deputado estadual Paulo Jasper, o Macarrão (DEM), candidato em Tailândia (PA). Em 2008, era apontado como integrante de umaquadrilha da madeira que lucrava R$ 90 milhões com fraudes, segundo promotores paraenses. O município chegou a ser ocupado por tropa da Força Nacional. Áreas devastadas havia mais de 15 anos eram “esquentadas” a partir de papéis fraudulentos: duas fazendas existiam apenas em cartório, para justificarem o desmatamento. Quem denunciou o esquema foi um antigo sócio de Macarrão.\nPor Alceu Castilho, no De Olho nos Ruralistas revistaforum.com.br\nColetada na FAOR List\nPostado por Tony Marques às terça-feira, setembro 20, 2016 Nenhum comentário: Links para esta postagem\nAção do ISA e MPF obriga banco a abrir caixa preta...\nDezessete madeireiros tentam ser eleitos nos 52 mu...


Marcha das Margaridas: "Oh, Bolsonaro, seu fascistinha, a mulherada vai botar você na linha" | Revista Fórum\nMarcha das Margaridas 2019 - Foto: Mariana Janeiro\nDurante a sexta edição da Marcha das Margaridas nesta quarta-feira (14), em Brasília, manifestantes organizaram um coro direcionado ao presidente Jair Bolsonaro (PSL). Trabalhadoras rurais de todo o país cantaram “oh, Bolsonaro, seu fascistinha, a mulherada vai botar você na linha”, enquanto marchavam do Pavilhão do Parque da Cidade até o Congresso Nacional. Organizadores estimam público de 100 mil pessoas, o que acabou paralisando o Eixo Monumental na capital.\nA Marcha das Margaridas é uma manifestação de mulheres que ocorre desde 2000 reafirmando a defesa de temas ligados ao campo. “Estamos aqui para reivindicar aquilo que é nosso por direito, um país com soberania, justiça e segurança para todas, mas principalmente para as mulheres do campo, da floresta e das águas”, explicou Mariana Janeiro, filósofa, líder Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS) e ativista feminista.\nConfira no vídeo o momento em que as Margaridas entoaram o coro contra Bolsonaro:\n#Brasília#Jair Bolsonaro#manifestação#Marcha das Margaridas