Dados Técnicos para EWYT-B-SS\nCapacidade de arrefecimento Nom. kW 75 98 120 153 189 193 212 230 270 270 317 317 350 350 375 375 434 434 482 482 531 531 570 570\nCapacidade de aquecimento Nom. kW 82.24 106.24 132.23 169.8 209.28 213.33 236.16 256.09 300.01 300.01 342.79 342.79 389.93 389.93 432.79 432.79 486.98 486.98 541.54 541.54 591.29 591.29 627.45 627.45\nControlo da capacidade Desodorizante Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo\nCapacidade mínima % 50 38 50 38 19 50 17 25 22 22 19 19 17 17 25 25 22 22 19 19 18 18 17 17\nPotência nominal Arrefecimento Nom. kW 28 36.6 44.6 57.8 71.3 72.1 78.7 86.4 102 102 117 117 132 133 147 147 171 171 192 192 206 207 219 219\nAquecimento Nom. kW 28.16 36.5 45.26 58.94 72.36 73.82 82.07 86.96 104.12 104.41 116.23 116.59 135.61 136.09 150.48 150.96 166.78 167.26 185.15 185.62 201.91 202.51 214.4 215\nDimensões Unidade Profundidade mm 2,225 2,825 3,425 3,425 4,350 4,025 4,950 4,950 3,225 3,225 3,225 3,225 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 5,025 5,025 5,025 5,025\nAltura mm 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514\nLargura mm 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282\nPeso Peso em funcionamento kg 962 1,072 1,172 1,327 1,511 1,511 1,811 1,839 2,114 2,114 2,270 2,270 3,200 3,200 3,210 3,209.71 3,207 3,207.27 3,397 3,397.27 4,302 4,302.37 4,308 4,308.08\nUnidade kg 955 1,065 1,165 1,320 1,500 1,500 1,800 1,825 2,100 2,100 2,250 2,250 3,180 3,180 3,190 3,190 3,180 3,180 3,370 3,370 4,267 4,267 4,267 4,267\nPermutador de calor da água Tipo Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas Permutador de placas\nVolume de água l 7 7 7 7 11 11 11 14 14 14 20 20 20 20 20 20 27 27 27 27 35 35 41 41\nPermutador de ar Tipo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo\nFan Caudal de ar Nom. l/s 6,888 10,809 14,412 13,777 17,220 17,221 20,664 20,664 28,003 28,003 33,604 33,604 46,854 46,854 46,854 46,854 45,830 45,830 44,806 44,806 57,288 57,288 56,008 56,008\nVelocidade rpm 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900\nCompressor Quantidade_ 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6\nCompressor-=-Type Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll Compressor de tipo scroll\nNível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA 84 87 89 91 90 92 91 92 94 94 95 94.9 96 95.9 96.3 96.3 96.6 96.6 96.8 96.8 97.5 97.5 97.8 97.8\nNível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 66 69 71 73 71 74 72 73 74 74.5 75 75.4 76 75.9 76.3 76.3 76.6 76.6 76.8 76.8 77.1 77.1 77.4 77.4\nFluido frigorigéneo Tipo R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32\nCircuitos Quantidade 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2\nCarga kg 11 19 27 27 35 35 43 43 27.5 27.5 42 42 71 71 71 71 71 71 71 71 85.5 85.5 100 100\nAlimentação eléctrica Fase 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~\nFrequência Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50\nTensão V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400\nCompressor Método de arranque_ Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line Directo on-line\nNotas (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018\n(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018 (2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018\n(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281; (3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;\n(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter (4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter\n(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa (5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa\n(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard (6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard\n(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido. (7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.\n(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais. (8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.\n(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água. (9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.\n(10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água (10) - Fluido: Água\n(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.\n(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.\n(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores (13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores\n(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores. (14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.\n(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.\n(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1 (16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1\n(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados. (17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção "Dados técnicos das opções" no livro de dados.\n(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.


Como impedir que a ansiedade desvie você do seu propósito\nVocê tem um plano e sente que está no caminho para realizá-lo. Você sabe que cada passo é importante, por menor que ele seja, que cada atitude tem valor e que cada avanço nesse caminho é determinante. Até aí tudo bem.\nMas aí vem a ansiedade e faz tudo isso parecer besteira e tempo perdido, afinal, você ainda não atingiu seu objetivo/meta/sonho/plano e não aguenta mais ficar do jeito que está hoje.\nA ansiedade parece inofensiva, mas pode fazer você desistir, em apenas um minuto, de tudo o que você realizou até aqui. Sabe aquela imagem clássica do anjinho e do diabinho falando nos ouvidos de uma pessoa?\nEu vejo a ansiedade como o diabinho, falando coisas do tipo: “Você tem certeza de que é esse o caminho?”; “Você não fez nada de importante até agora”; “Você não acha que esse sonho é grande demais?”; “Acho melhor você desistir antes de passar vergonha, hein!”. E por aí vai.\nPara evitar que essa monstrinha acabe com as chances de realizações na sua vida, você primeiro deve identificar as situações em que ela aparece. Por exemplo: quando você tem que tomar decisões importantes, quando você se expõe, quando surgem dificuldades no caminho, enfim, o importante é enxergar e reconhecer a ansiedade para aprender a lidar com ela.\nA partir desse reconhecimento, começa o exercício de se impor contra ela, mesmo sabendo que ela dificilmente vai desaparecer completamente da sua vida. Mas, à medida que você vai enfrentando-a, os seus sonhos e planos vão passar mais facilmente por esse obstáculo, sem desviarem do caminho.\nCom base nas minhas próprias experiências com a ansiedade, aprendi algumas estratégias para lidar com ela sem que ela atrapalhe tanto os meus planos. Confesso que não é fácil, mas essa tarefa vai ficando mais leve com o tempo, juro.\n7 Estratégias contra a ansiedade:\n1. Pare para reconhecer o que você realizou até aqui, o quanto você cresceu e se desenvolveu nesse período e o quanto você está feliz por isso. A pressa da ansiedade não deixa você ver os êxitos do caminho, só faz você enxergar a grande meta e que ela ainda não foi alcançada como planejado.\nDeixe sempre na geladeira uma champanhe pra comemorar as pequenas vitórias. Comemorar alimenta o sonho e dá motivação para continuar.\n2. Não deixe a força que você precisa nas mãos, ou melhor, na boca dos outros. Quantas vezes você falou dos seus planos, sonhos e realizações para alguém e, dependendo da reação e opinião dessa pessoa, você mudou ou desistiu deles? É claro que a opinião dos outros, principalmente dos mais próximos, é importante, mas não pode determinar os seus passos e colocar à prova a sua força para seguir no caminho.\n3. Cuidado com os prazos e metas mirabolantes que a ansiedade impõe. Como já falei, ela tem pressa e não respeita o tempo que você realmente precisa para chegar lá. Metas grandes para um tempo curto demais só levam a frustração e ao consequente abandono do seu sonho e, pior ainda, do seu propósito.\n4. Não deixe que os exemplos de quem chegou lá se transformem em intimidação. Muitas vezes, analisando a concorrência, a minha cabeça automaticamente me dizia: “se já tem gente se dando bem nisso, você já está atrasada. Nem comece.” Ao invés de me incentivar, esses exemplos me paralisavam. O melhor a fazer é aprender com eles e se motivar com o sucesso de quem já conseguiu.\n5. Evite pensamentos que te levem a acreditar que essa é a sua última chance para fazer o seu plano dar certo ou que esse é o plano definitivo da sua vida. Frases do tipo “é agora ou nunca” e “é tudo ou nada” são típicas da ansiedade e só a alimentam. Independentemente da sua idade e situação atual, você tem tempo de realizar seus sonhos, não entre nessa, combinado?\n6. Escute as palavras de apoio de quem está ao seu lado nessa jornada. Muitas vezes, estamos tão focados nas dúvidas e angústias que a ansiedade traz que não conseguimos absorver mais nada, nem sequer palavras de apoio e incentivo. Essa pessoa que está falando coisas positivas pra você é representada por aquele anjinho que está tentando ganhar do diabinho, lembra?\n7. Procure ajuda especializada se você sentir que não consegue mais sozinho. Essa luta é diária e nem sempre conseguimos ganhar sem auxílio. Terapia e Yoga são algumas opções. A Yoga, por exemplo, ajuda a focar no presente e a viver plenamente o hoje. No meu caso, busquei a terapia, que significou menos tempo de vida desperdiçado com dúvidas e angústias.\nNunca é tarde para voltar ao caminho ou iniciar um novo. Acredite!


Cupom de descontos Artex Grátis até -40% OFF + Código promocional 【VÁLIDO HOJE】Grátis • Cupom de desconto Artex junho 2021 Grátis Brasil\n5 Cupons Artex Grátis e 7 Ofertas com até 40% OFF junho de 2021\n5 Cupons promocionais Artex Grátis ✅ 5 cupons válidos 12 de junho de 2021 ✅ frete grátis liquidação, saldos de ofertas e cupom promocional Artex ✅ cupom Artex: Cupom de Desconto R$25 de desconto nas compras acima de R$150 na Artex - 2021 Grátis\nHá 80 anos começa a história de uma empresa que nasceu para brilhar! Uma marca especial, com o objetivo principal de unir beleza e acessibilidade, sem abrir mão da qualidade.Faz parte da nossa essência: levar cores, bem-estar e o que há de melhor em cama, mesa e banho para a casa de todos os brasileiros. Somos a tradição, somos história viva que se reinventa a cada coleção, a cada ambiente que se renova, a cada sorriso de satisfação.\nNa Oficina da Net cupons você acha uma quantidade imensa de cupons de desconto, novidades, lançamentos e ofertas Artex. Nosso site foi atualizado última vez em 12/06/2021, é uma opção sua usar um cupom de desconto Artex publicado gratuitamente e sem necessidade de cadastro na Oficina da Net cupons e com isso economizar nas suas compras online. Você encontra novidades, ofertas e cupom de desconto Artex grátis aqui na Oficina da Net. É muito fácil usar um de nossos vouchers ou cupons Artex, basta clicar sobre o cupom que uma nova aba abrirá, nela já deve vir aplicado o desconto automaticamente, em alguns casos é preciso copiar e colar o código do cupom. Não esqueça de nos contar tudo sobre sua experiência com Artex após finalizar sua compra!\nCupom de desconto Artex • 12/06/2021\n3038 vezes utilizados\nOferta Artex • 12/06/2021\nCupom desconto Artex com 40% de desconto em toalhas - 2021\nCupom desconto Artex Jogo de Cama Dobra Feita Paula Toque Cetim - Solteiro King com 30% OFF - 2021\nLojas similares como Artex\nQuem compra em Artex também gosta de:\nConhecer tudo sobre a loja Artex\nDescubra tudo sobre cupons, ofertas e outras informações da Artex\nQuem é cupom de descontos Artex?\nNa Oficina da Net acreditamos que ganhar desconto é muito mais divertido! Assim oferecemos grátis os melhores cupons de desconto Artex. Junto também disponibilizamos ofertas especiais, links, exclusivos e muitas promoções totalmente sem custo para você.\nNo nosso site de cupons você acha promoções Artex e ofertas Artex especiais, além de milhares de ofertas das maiores e melhores lojas virtuais brasileiras e do mundo, filtramos apenas as lojas mais confiáveis e com bom registro de atendimento ao cliente. também verificamos as ofertas especiais das lojas e as disponibilizamos para nossos leitores mais especiais. Você pode fazer sua compra em Artex e ganhar desconto usando os cupons de desconto Artex que atualizamos diariamente.\nNormalmente deixamos em destaque os cupons válidos para toda a loja, em percentual e depois valor fixo. Abaixo seguimos com cupons especiais de categoria ou valor, como compras acima de tantos reais. Depois disso disponibilizamos ofertas especiais de Artex.\nNosso objetivo na Oficina da Net é acompanhar toda a internet e publicar neste portal todas as oportunidades de economia na hora de comprar, seja na forma de cupons de desconto ou mesmo ofertas. Através dos cupons de desconto, nossos leitores ganham descontos exclusivos em suas compras em Artex e em milhares de outros estabelecimentos. nosso site é grátis, aqui ninguém paga nada para usar um cupom de desconto!\nE o que é esse tal cupom de desconto Artex?\nO cupom de desconto Artex (também conhecido como voucher, vale-compra, vale de desconto, cupom promocional, código de desconto ou código promocional) são códigos utilizados pelas lojas online pra convencer os clientes indecisos a finalizarem sua compra. Caso você tenha gostado do desconto proporcionado por nossos cupons, recomendamos que finalize logo sua compra, pois os mesmos tem validade limitadíssima.\nComo usar esse tal cupom de desconto Artex?\nO cupom Artex pode aparecer de duas formas, um código a ser inserido no carrinho de compras durante o checkout ou um link específico que aplica uma promoção automática ou redireciona para uma página especial de ofertas. Montamos um passo-a-passo para entender como usar o cupom de desconto Artex:\nnavegue na Artex e escolha o produto que quiser. coloque no no carrinho de compras, cole o cupom (ctrl+v) no campo chamado de "cupom de desconto" ou "vale presente";\nconte para todo mundo como conseguiu desconto em Artex!\nComo utilizar um cupom de desconto Artex ?\nInformações sobre a Artex ?\nComo ganhar e usar cupom de desconto Artex ?\nContatos e redes sociais da Artex ?\nQual o endereço e telefone Artex ?\nComo ganhar frete gratis Artex ?


PÁSSARO CONSEGUE VOAR 10 MESES SEM TOCAR O CHÃO - Blog Barreiras Notícias || CONTEÚDO INTERESSANTE\nUm grupo de cientistas da Universidade Lund, na Suécia, descobriu a existência de um pássaro que consegue voar por 10 meses sem parar nem um\nsegundo para descansar: o andorinhão preto (Apus apus). Segundo a publicação da revista Superinteressante, depois de meses de pesquisas e de observação dos pássaros, eles concluíram que, embora alguns indivíduos descansassem de vez em quando, a maior parte dos andorinhões prefere voar ininterruptamente durante o período de migração, parando apenas no fim da viagem, para procriar. Os cientistas também afirmam que\num voo desses não é nada comum no reino animal: é o mais longo de que se tem notícia na biologia – um recorde mundial entre as aves. Outras espécies de pássaros voam por muito tempo sem pousar: o albatroz, por exemplo, é capaz de viajar 16 mil km sem descansar (e quase sem bater as\nasas), e o beija-flor consegue voar, direto, 29 milhões de vezes o comprimento de seu próprio corpo. Mas nenhuma outra ave tem a capacidade\ndo andorinhão preto de voar por tanto tempo – quase um ano – sem algum descanso.


PRF apreende ônibus da Falcão Real na BR-324 por documentação vencida – REVISTA DO ÔNIBUS\nSALVADOR – A viagem de Salvador com destino a Região de Filadélfia, Capim Grosso, Ponto Novo e Tanquinho, deveria ser uma viagem normal, se não fosse o problema com a documentação com o ônibus da Viação Falcão Real, modelo Irizar i6 360 equipado com chassi Volvo, estar vencida, como informou uma passageira, neste sábado (12) em uma redes social.\nUma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal nas proximidades do pedágio entre Salvador e Feira de Santana na BR-324, acabou apreendendo o ônibus que saiu de Salvador e tinha como destino as cidades do interior, por estar com a documentação irregular.\nUma jovem que estava a bordo do ônibus e tinha como destino final a região de Filadélfia, resolveu mostrar os problemas da empresa, após o ônibus ter ficado retido na fiscalização a margem da rodovia.\n“Estamos aqui próximo ao pedágio, porque simplesmente o ônibus da Falcão Real está com o licenciamento vencido. Então as pessoas que precisam se deslocar (de Salvador) para Filadélfia, Riachão do Jacuípe, Capim Grosso, Ponto Novo, Tanquinho, Senhor do Bonfim, antes de comprar a passagem, verifique junto com o motorista, se o licenciamento está pago. Eu sei que o motorista não tem nada a ver, mas, a empresa por favor, seja uma empresa responsável” disse.\nA Viação Falcão Real após ser notificada pela Polícia Rodoviária Federal, acabou disponibilizando outro ônibus, desta vez, com a documentação em dia, para que todos os passageiros pudessem seguir viagem.\nA empresa vem sofrendo para manter um atendimento na Bahia.\nConfira as últimas notícias envolvendo a Falcão Real.\nTagsAgerba abre licitação de linhas da Viação Falcão Real e Empresa São Luiz Ônibus da Falcão Real é apreendido ônibus com ar condicionado ônibus rodoviário Falcão Real Fiscalização da PRF na BR-324 Fiscalização em ônibus Irizar i6 360 Volvo 4x2 Polícia Rodoviária Federal PRF apreende ônibus da Falcão Real na BR-324 por documentação vencida Viação Falcão Real Viajando de Ônibus


home > notícias > PROMOCENTRO: especial Primavera acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro\nPROMOCENTRO: especial Primavera acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro | ACIRP\nPROMOCENTRO: especial Primavera acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro\nNúcleo do Comércio da Acirp promove campanha promocional no Calçadão para liquidação de estoque com descontos que podem chegar até 40% no valor dos produtos. Ação acontece de 20 até 22 de setembro\nO Núcleo do Comércio da Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto (Acirp), formado por lojistas e empreendedores do setor varejista da cidade, promove, mais uma vez, a chamada “PROMOCENTRO” – campanha promocional que irá oferecer descontos nas lojas aderentes à campanha no quadrilátero da região central da cidade. Desta vez com o propósito de liberar espaço no estoque para as coleções Primavera-Verão.\nA ação acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro em mais de 100 estabelecimentos que aderiram à campanha da Associação Comercial. Dentre as lojas participantes, os consumidores poderão encontrar itens do setor de vestuário, acessórios, óticas, artigos para viagem, perfumaria e cosméticos. Todos eles com descontos que começam em 10% e podem chegar a 40% no valor original. A média das lojas, no entanto, é trabalhar com valor afixado em 30% a menos do habitual.\nDe acordo com o Diretor do Núcleo do Comércio da Acirp, Walter Carrazzone, a ação acontece com o propósito de oxigenar as vendas, liquidar estoques para chegada da nova coleção e resgatar o consumidor para a área central de Rio Preto com condições de pagamento facilitadas.\n“Na PROMOCENTRO temos duas pontas da negociação: o empresário, com excelentes produtos, e o consumidor apto a comprar. A campanha vem justamente para dinamizar esse processo, ou seja, em comum acordo com os lojistas, reduzir o valor dos produtos de forma que a venda seja concluída e satisfatória para comerciante e consumidor”.\nVale destacar que a campanha tem adesão tanto de empresas associadas à Acirp, quanto de estabelecimentos não associados. Afinal, o critério comum foi praticar descontos que eventualmente venha a divulgar ao seu público consumidor baseado na Campanha, de forma que o preço final dos produtos ofertados aos consumidores no período de duração da campanha seja efetivamente menor do que aquele praticado anteriormente.\nNeste passo, dentre outras práticas, não será permitido o aumento dos preços durante a PROMOCENTRO, de forma que o desconto concedido na vigência campanha faça com que o preço final do produto seja igual ou superior ao anteriormente praticado.\nPara facilitar a comunicação com o consumidor, as lojas participantes da campanha contarão com identidade visual na cor laranja com o nome PROMOCENTRO, que consiste em um kit com cartaz e adesivo de vitrine. Somente as lojas identificadas com essa comunicação visual poderão oferecer os respectivos descontos citados.\nEste ano, a Promocentro contará com uma programação diferenciada para atrair consumidores para a área central da cidade. Na sexta-feira, às 14h30, tem apresentação da Banda Camoleze. No sábado, apresentação de Zumba e Dança Aeróbica, das 10h30 às 13h e das 14h30 às 15h.\nDias 20, 21 e 22 de setembro\nQuinta e sexta-feira: 9h às 18h


Velho, to tentando achar, tenho quase certeza que li algo sobre isso no site do edmar luighi (verificar info, hehehe), que reumidamente diz que é mais facil obter um timbre estaladão com trastes mais baixos porem dificulta muita coisa, por exemplo bends, minha Japa tem trastes vintage e percebo que é bem mais dificil fazer bends nela doq em outras que tenho..\nAchei algumas opinioes de uns gringos. Uns gostam, outros não.\nPra variar mais um detalhe no montante geral da peleja!! hehehe\nEDIT: Achei no site do Edmar somente isso:\nEntão, a dúvida ficou por causa da questão sonora do papo todo...a pegada eu já pude comprovar pessoalmente que faz diferença... e muita!!! Como o Sioux comentou, pela sua experiência, o som fica mais encorpado com trastes mais altos. Eu não percebi isso...então quando vcs citam os trastes baixos, do que estariam falando??? (digo, tem algo além da facilidade pra bends e etc)\nTrastes gastos com o tempo ficam bem macios!\nEu nunca tinha visto um mic atochado assim. Caramba, isso pega vibração! Achei incrível ficar bom... Quer dizer que o The Edge faz isso também? O.O\nVelho, acho que o som muda pq a pegada muda! Ou seja, se vc tiver um braço com radius de 57, traste de 57 e em maple, isso vai fazer uma tremenda diferença em relação a um braço com radius moderno, trastes jumbo, e rosewood, sacou? Tanto na pegada quanto no som, os 2 estão intrissicamente ligados.\nFender PlayBoy !!!!!!!!!!!!\nEssa nem é tão vintage assim é 94\nOlha só q coisa loka:\nO T-Rodman que iria gostar dessa!\nVelho, acho que o som muda pq a pegada muda!\nAh tá...pensei que vcs tinham dito que era alguma coisa mais diretamente relacionada ao tipo de traste (igual acontece com captadores), e não passando por pegada e etcs...valeu!!!\nhahahahaha...podes crer!!! Eu já não gostei muito não...normalmente eu não fujo do tradicional mesmo...hehehe...\nHá algum tempo, andando pela Teodoro, eu vi essa guitarra pessoalmente:\nE eu vi essa:\nFiquei doido!!! Muito, muito linda!!! Imporesionante o relic dos caras!!\nEntão, rapaz...não gosto muito dessa cor não, mas uma dessa na minha mão...ai, ai!!!\nLinda hein? Só num curto a escala em rosewood.\nUm dia terei uma guitar relic.\nPor enquanto só tenho judiado da Fender Southern Cross, e meio que tem dado certo, tá com alguns riscos, algumas lasquinhas...\nJá dizia um professor meu: Guitarra que a gente ama, é a guitarra que a gente judia.\nQuer dizer que o The Edge faz isso também? O.O\nTalvez eu tenha sido precispitado em afirmar isso, que o the edge faça esse esquema, internet sabe como é.\nNa foto parece ser o palco do U2 com os amps do The Edge, massssss, vai saber né...Hehehe...\nNussa, nunca tinha visto essa, lol. "Jaguar 12 cordas"!\nO sonho ainda é a Rickenbaker de 12 cordas, mas se aparecesse uma dessas em casa, não ficaria triste não, lol.\nEu já sabia!!! heheheh\nCara q coisa linda! @_@\nO Phil já fez um Review dela, mas não disponibilizaram no canal ainda!\nMuito loca só Headstock que é + ou -\nvoltando as stratos, eu estava procurando guitar shops em Cape Town, onde vou visitar mês que vem uma amiga, rs, e olhe o que achei:\n1 Rand = 0.30 R$\nVale pela curiosidade, lol, porque instrumento musical lá é o mesmo preço em tese daqui, aff.\nah, e essa aqui, ahahaha\nAparentemente faz sim cara.\nTava vendo aqui o Dvd novo, e mal dá pra ver que o microfone na frente do amp tem a parte circular, de tão enfiado que fica no amp.\nEu trabalhava numa empresa de engenharia que tinha (deve ter) projetos na Cidade do Cabo, outros em Trinidad & Tobago, Chile...trabalhei por 2 anos só na esperança de me mandarem pra lá por aum tempinho...hehehe...\nO cara que me explicou sobre a agressividade dos bends...por isso que eu curto o FCC...o compartilhamento auto-gestionado do conhecimento! Abraço velho!\nSgt. Eddie, tem dois vídeos no you tube que embora o timbre não esteja tão roots, gosto bastante de ambos:\nO cara não demonstra muita intimidade com o instrumento (rsrsrs), mas o timbre está matador -> http://www.youtube.com/watch?v=zOjElqNq6OU\nAntonio Cordaro é um músico italiano muito bom, o timbre está bacana pra mim -> http://www.youtube.com/watch?v=taLtyVPS7aE\nSem falar nos jovens talentos já consagrados (Joe Bonamassa e John Mayer). Os caras timbram muito bem.\nJohn Mayer -> http://www.youtube.com/watch?v=-5imPpWkZo8&feature=related\nJoe Bonamassa (embora toque mais com les paul). Aqui tocando com captadores lace sensor -> http://www.youtube.com/watch?v=kDAQm2qWnYw\nCara desculpa, falou de timbre me empolguei rsrsrs ! Tenho uma Fender 60 anos de escala escura equipada com 3 captadores single-coil American Vintage '57 Strat, que ligo num fender deville 2x12 ( o qual empurro algumas vezes, com o blues driver da boss ). Não posso reclamar de timbre, agora tocar igual aos caras que mencionamos...já é outra conversa hehehe. Abraço.\nOpa, e aí, mano!!! Como tão as gravações???\nEu tô na mesma... Fender, valvulado, nada de apresentações nem pedais... só guitarra e cabo em casa mesmo. A onda do momento no quartinho é Jimi Hendrix... andei mexendo no pitch de algumas músicas pra tirar...hehehehe\nLendo o tópico novamente, eu acho que o segredo é amplificador alto, botão de volume e strato... o resto é perfumaria. (talvez um TS ou algo leve entre a guita e o amp).\nNão tem que reclamar mesmo... hehehe... eu tenho usado só meu amp Tagima Tube 50r valvulado... mas tô feliz com ele!!! hehehe\nWill Bejar, no final das contas o que importa mesmo é o cara tá feliz com seu timbre, não importa como e com o que. Abraço e um ano extremamente musical para você !


Pequenos foliões animam Carnaval | Freguesia de Santo António – Lisboa\n> Pequenos foliões animam Carnaval\nPequenos foliões animam Carnaval\nOs alunos dos Jardins-de-Infância e Ensino Básico das Escolas da Freguesia de Santo António – Luísa Ducla Soares e São José – alegraram as ruas da freguesia, num desfile carnavalesco, durante a tarde de 24 de fevereiro.\nO ponto de encontro estava marcado: da Avenida da Liberdade os pequenos foliões tinham como destino o Jardim do Torel.\nQuem passava por eles não ficou indiferente à animação e ao colorido com que encheram os caminhos que percorreram. Lady Bugs, índios, cowboys, princesas, cheerleader e bailarinas foram as preferências das cerca de 300 crianças que, nestes dias, transportam a fantasia para a realidade e se mascaram dos seus heróis/ heroínas ou personagens preferidos.\nA tradição cumpriu-se, assim, mais uma vez com a saída à rua do Carnaval das Escolas da Freguesia de Santo António para assinalaram aquela que é “ a época mais engraçada e divertida do ano para eles, e também a mais cansativa, sobretudo, para nós, professores”, confessou-nos Sílvia Ramos, professora do 2º ano da Escola Luísa Ducla Soares.


Setor do Vestuário do RS vê com preocupação a Guerra entre Rússia e Ucrânia | Rede de Opinião\nSetor do Vestuário do RS vê com preocupação a Guerra entre Rússia e Ucrânia\nabril 12th, 2022 Edith Auler Negócios\nDe acordo com o SIVERGS, roupas poderão ficar mais caras\nO Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul (SIVERGS) acompanha com apreensão a guerra na Ucrânia. Os reflexos do conflito na economia mundial, entre eles o aumento do petróleo e a suspensão da exportação pela Rússia de fertilizantes, poderá provocar uma alta nos preços das roupas, dos calçados e de outros produtos têxteis.\n“Com a pandemia, o nosso setor já havia absorvido um aumento de 40% na matéria-prima. Agora, os efeitos da escalada das tensões econômicas respingam na nossa indústria com uma nova elevação dos preços das matérias-primas, aumento dos custos de produção e, consequentemente, o enfraquecimento do consumo”, afirma Silvio Colombo, presidente do SIVERGS. O primeiro reflexo à economia brasileira foi a alta do petróleo, que elevou o preço da gasolina, diesel e gás. Além do valor do frete por conta do aumento dos combustíveis, a alta do petróleo deve afetar ainda os preços do poliéster e de outras fibras derivadas. “À medida que o valor desses materiais sintéticos aumentam e conforme o setor precisa buscar alternativas, como as fibras naturais, a tendência é que todos os preços do mercado subam”, diz Colombo (foto em destaque).\nA suspensão das exportações de fertilizantes e insumos pela Rússia, que atende cerca de 20% da demanda do Brasil, também acende uma luz de alerta no setor. A medida coloca em risco a produção de algodão no País, provocando um possível desabastecimento da cadeia. Outra questão, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) é o impacto inflacionário que poderá elevar as taxas de juros, afetando os negócios para o setor. Para o presidente do SIVERGS, o setor possui poucas saídas e esses cenários aumentam as chances dos custos serem repassados, pelo menos em parte, para os consumidores.\nNext article Chef Ricardo Campos apresenta “Bean to Bar Experience” no Abstrato Wine Bar\nPrevious article Cafeteria instagramável inaugura no Centro de Canela


[...]: All we need is love\nPostado por Tainá às 17:19\nMe 28 de fevereiro de 2010 20:46\nem mim sempre a emoção é mais forte...\nDaniel 28 de fevereiro de 2010 21:39\nPor isso que aprendi a não julgar, ou pelo menos tentar não julgar as pessoas que estão ao meu redor, porque quando é com a gente acontece a mesma catástrofe. Lei de Murphy? Não, é apenas mais uma lição da vida.\nAna Victória 1 de março de 2010 12:21\n"A falta de amor na prática é uma tragédia." E como é =s..\nLindo Tai, parece que toda vez que eu entro no seu blog tem um texto dizendo exatamente o que eu quero ler!\nNanny Micheletto 2 de março de 2010 15:29\nAdoro cada vez mais seus textos, Tai. Morro de orgulho deles. E as fotos, sempre tão tudo a ver :)) bejo amorinha!\nSonia 2 de março de 2010 17:39\nA falta de amor na prática é deixar de viver, o tempo passa e nenhum minuto é igual ao outro, devemos aproveitar o máximo, sempre nos fazendo o bem, pois, assim estaremos fazendo para os outros também.