Curso de Instalação Elétrica.pdf | Fiação Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica\nsalvarSalvar Curso de Instalação Elétrica.pdf para ler mais tarde\nInstalação Elétrica sem Segredos\nCapítulo 5 – Simbologia\nQuando vamos realizar uma instalação elétrica qualquer, necessitamos de vários dados como: localização dos elementos, percursos de uma instalação, condutores, distribuição da carga, e outros.\nOs símbolos gráficos usados nos diagramas UNIFILAR são definidos ela norma NBR5444, para serem usados em planta baixa (arquitetônica) do imóvel. Neste tipo de planta é indicada a localização exata dos circuitos de luz, de força, de telefone e seus respectivos aparelhos.\n- A localização dos pontos de consumo de energia elétrica, seus comandos e indicações dos circuitos a que estão ligados;\n- A localização dos quadros e centros de distribuição;\n- O trajeto dos condutores e sua projeção mecânica (inclusive dimensões dos condutos\n- Um diagrama UNIFILAR discriminando os circuitos, seção dos condutores, dispositivos\nde manobra e proteção;\n- As características do material a empregar, suficientes para indicar a adequabilidade de seu emprego tanto nos casos comuns, como em condições especiais.\nComo a planta baixa se encontra reduzida numa proporção 50 ou 100 vezes menor, seria impossível representarmos os componentes de uma instalação tais como eles os exemplos abaixo.\nCurso On-line - Ago/2012\nUtilizamos uma forma de diagrama reduzido, denominado esquema unifilar, onde os dispositivos de comando, proteção, fontes de consumo, condutores etc., são representados como nos exemplos abaixo:\n• Lâmpada – Interruptor\nEstes e outros símbolos são normalizados pela ABNT através de normas específicas. Este esquema UNIFILAR é somente representado em plantas baixas, mas o eletricista necessita de outro tipo de esquema chamado MULTIFILAR, onde se mostram detalhes de ligações e funcionamento, representando todos os seus condutores, assim como símbolos explicativos do funcionamento, como demonstra o esquema a seguir:\nApesar de semelhantes não existe um modelo padrão de instalação elétrica, pois isso muda de construção para construção.\nO esquema elétrico conforme normas recomendadas pela ABNT é uma linguagem que deve ser conhecida tanto pelos engenheiros como pelos projetistas e eletricistas; portanto, é indispensável a todos os que se dedicarem ao ramo específico da eletricidade.\nO estudo destes esquemas objetiva capacitar a ler, interpretar e executar esquemas de circuitos elétricos, a fim de que possamos transportar o que foi demonstrado pelo projetista, sob forma de desenho na planta baixa, para a obra a ser executada.\nCapítulo 6 – Tipos de Fornecimento de Energia\nAs instalações elétricas de baixa tensão são regulamentadas pela Norma Brasileira vigente, a NBR 5410/97 “Instalações Elétricas de Baixa Tensão” da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.\nEssa norma, também conhecida como NB3, fixa os procedimentos que devem ter as instalações elétricas: PROJETO, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO e VERIFICAÇÃO FINAL, a fim de garantir o seu funcionamento adequado, a segurança das pessoas e de animais domésticos e aplica-se às instalações elétricas (novas e reformas das existentes) alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1.000 Volts em Corrente Alternada (CA).\nAs Concessionárias de energia por sua vez, fornecem a energia elétrica para os consumidores de acordo com a carga (kW) instalada e em conformidade com a legislação em vigor – Resolução no 456 “Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica” de 29/11/00, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece os seguintes limites para atendimento:\n• Tensão Secundária de Distribuição – Grupo B (Baixa Tensão): Quando a carga\ninstalada na unidade consumidora for igual ou inferior a 75 kW. Os consumidores do\nGrupo B são atendidos na tensão inferior a 2.300 Volts.\n• Tensão Primária de Distribuição inferior a 69 kV: Quando a carga instalada na\nunidade consumidora for superior a 75 kW e a demanda contratada ou estimada pelo\ninteressado, para o fornecimento, for igual ou inferior a 2.500 kW.\n• Tensão primária de distribuição igual ou superior a 69 kV: Quando a demanda\ncontratada ou estimada pelo interessado, para o fornecimento, for superior a 2.500 kW.\nCapítulo 7 – Padrão de Entrada\nPadrão de entrada é o conjunto\ninstalações composto de:\nmedição, sistema de aterramento, condutores e outros acessórios indispensáveis para que realize todas as\nCom o padrão de entrada correto, você economiza muito tempo, dinheiro, evita danos nos eletrodomésticos.\nAtravés do circuito de distribuição essa energia é transportada do medidor até o quadro de distribuição, que é chamado usualmete de quadro de luz.\nO quadro de distribuição é o centro distribuição de toda rede elétrica residencial ou comercial. É nele que são encontrados os dispositivos de proteções elétricas.\nO quadro de distribuição deve estar localizado em lugar de fácil acesso e o mais próximo possível do medidor.\nA figura abaixo exemplifica um quadro de energia com ligação monofásica.\nCapítulo 8 – Disjuntores Termoelétricos\nDisjuntor é um dispositivo eletromecânico que permite proteger uma determinada instalação eléctrica contra sobre-intensidades (curto-circuitos ou sobrecargas). Sua principal característica é a capacidade de poder ser rearmado manualmente quando estes tipos de defeitos ocorrem, diferindo do fusível, que tem a mesma função, mas que fica inutilizado depois de proteger a instalação. Assim, o disjuntor interrompe a corrente em uma instalação elétrica antes que os efeitos térmicos e mecânicos desta corrente possam se tornar perigosos às próprias instalações. Por esse motivo, ele serve tanto como dispositivo de manobra como de proteção de circuitos elétricos.\n1. Atuador - utilizado para desligar ou resetar manualmente o disjuntor. Também\nindica o estado do disjuntor (Ligado/Desligado ou desarmado). A maioria dos Disjuntores é projetada de forma que desarme mesmo que o atuador seja segurado ou travado.\n2. Mecanismo atuador - une os contatos juntos ou independentes.\n3.Contatos - Permitem que a corrente flua quando o disjuntor está ligado e seja\ninterrompida quando desligado.\n5.Trip bimetálico 6.Parafuso calibrador - permite que o fabricante ajuste precisamente a corrente de trip do dispositivo.\n8.Extintor de arco elétrico\nExistem 3 tipos de Disjuntores Termoelétricos:\n8.1 – Disjuntor Diferencial Residual (DDR)\nNada mais é que um disjuntor termomagnético acoplado a outro dispositivo, no caso um disjuntor diferencial residual.\nÉ um dispositivo que protege os condutores do circuito contra sobrecarga e também as pessoas contra choques elétricos.\nO DDR não substitui um disjuntor, pois ele não protege contra sobrecargas e curto circuitos. Para estas proteções, devem-se utilizar os disjuntores termoelétricos em associação.\n8.2 - Instalação do DDR\nO DDR deve estar instalado em série com os disjuntores de um quadro de distribuição.\nEm geral, ele é colocado depois do disjuntor principal e antes dos disjuntores de distribuição. Para facilitar a detecção do defeito, aconselha-se proteger cada aparelho com dispositivo diferencial. Caso isto não seja viável, deve-se separar por grupos que\npossuam características semelhantes.\nExistem algumas recomendações para a instalação de um DDR, e são elas:\nTodos os fios do circuito têm que obrigatoriamente passar pelo DDR;\nbotão de teste para o DR de 4 pólos está entre os pólos centrais F/F (220V), mas o\nDDR funciona normalmente se conectado F/N (127V) nestes pólos.\nTemos abaixo alguns exemplos de DDR.\nExemplo de Disjuntor DR\nAssociação com Temoelétricos\nCapítulo 9 – Circuitos de Distribuição\nO quadro de distribuição pode ser entendido como o “coração” de uma instalação elétrica, já que distribui a energia elétrica por toda a edificação e acomoda todos os dispositivos de proteção dos diversos circuitos elétricos.\nVeja os itens abaixo para uma melhor compreensão da função de quadro de fusíveis ou disjuntores.\nQualquer instalação deve ser dividida, de acordo com as necessidades, em vários circuitos, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de alimentação inadvertida, através de outro circuito.\nQualquer instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos forem necessários, de forma a proporcionar facilidade de inspeção, ensaios e manutenção, bem como a evitar que, por ocasião de um defeito em um circuito, toda uma área fique desprovida de alimentação elétrica.\nCircuitos de distribuição distintos devem ser previstos para partes das instalações que necessitem de controle específico, de tal forma que estes circuitos não sejam afetados pelas falhas de outros (minuterias, sistemas de supervisão predial, etc.).\nEm função da ocupação do local e da distribuição de circuitos efetuada, deve-se prever a possibilidade de ampliações futuras, com a utilização de circuitos terminais futuros. Tal necessidade deverá se refletir, ainda, na taxa de ocupação dos condutos elétricos e quadros de distribuição.\nOs circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas de corrente.\nEm unidades residenciais e acomodações de hotéis e similares, devem ser previstos\ncircuitos independentes para cada equipamento com corrente superior a 10 A. Nas instalações alimentadas com duas ou três fases, as cargas devem ser distribuídas entre\nas fases, de modo a obter-se o maior equilíbrio possível. Quando houver alimentação\na partir de vários sistemas (subestação, gerador, etc.), o conjunto de circuitos alimentados por cada sistema constitui uma instalação.\nCada uma delas deve ser claramente diferenciada das outras, observando-se que: um quadro de distribuição só deve possuir componentes pertencentes a uma única instalação, com exceção de circuitos de sinalização e comando e de conjuntos de manobra especialmente projetados para efetuar o intercâmbio das fontes de alimentação; os condutores fechados só devem conter condutores de uma única instalação; nos condutos abertos, bem como nas linhas constituídas por cabos fixados diretamente em paredes ou tetos, podem ser instalados condutores de instalações diferentes, desde que adequadamente identificados.\nAs cargas no quadro abaixo "são exemplos para você ter uma ideia". Cada imóvel necessita de cargas especificas e uma distribuição destas cargas também especifica.\nCapítulo 10 – Circuitos Terminais\nUma instalação elétrica deve ser dividida em circuitos. Por menor que seja a edificação, as normas prescrevem que devem existir no mínimo dois circuitos definidos, um deles alimentando as tomadas (pontos de força) e outro as lâmpadas (pontos de iluminação).\nCada circuito representa um agrupamento de pontos no projeto, contendo uma fiação comum e partindo de uma ligação única em um mesmo quadro.\n- Circuitos Terminais:\nCircuitos que partem de um Quadro e agrupam Pontos do projeto. São criados como parte de um pavimento do projeto, fazendo parte de sua lista de circuitos disponíveis. Um pavimento pode ter tantos circuitos terminais quanto for desejado pelo usuário.\n- Circuitos de Distribuição:\nCircuitos que ligam um Quadro a outro. São criados sempre que um Quadro é criado, fazendo parte deste.\nQuando a norma selecionada for a AEA 90364, se faz as seguintes considerações ao dimensionar um circuito contendo mais de um ponto (ou seja, não é considerado de uso específico):\nPara os circuitos contendo apenas pontos de Luz, se a maior corrente individual no circuito for inferior a 10 A e a corrente total for inferior a 16 A, classifica o circuito como de uso geral;\nPara os circuitos contendo pontos de força, se a maior corrente individual no circuito for inferior a 10 A e a corrente total for inferior a 20 A, classifica o circuito como de uso geral;\nEm todos os demais casos (por exemplo, um circuito de iluminação com corrente total 20 A ou contendo um ponto de corrente 12A), classifica o circuito como de uso especial.\n- A pequena regra geral universal vale aqui também: menos é mais, ou seja, em caso\nde dúvida e falta de conhecimento do que fazer com a energia elétrica, é melhor não\nfazer nada, não acrescentar nada à rede elétrica, pois o risco de se aumentar o conteúdo harmônico da energia elétrica é muito maior do que reduzi-lo, sem um conhecimento detalhado da situação.\n- A utilização de uma fiação dedicada e exclusiva, saindo do quadro geral elétrico de entrada do estabelecimento para os equipamentos de áudio e vídeo é recomendável, pelo fato de reduzir um pouco a contaminação de harmônicos no sistema de áudio/vídeo a ser alimentado.\n- Como disjuntores e fusíveis são componentes de proteção utilizados em série com a rede elétrica, os que tiverem menor impedância, ou seja, os fusíveis, devem ser empregados nas aplicações de alimentação elétrica para áudio e vídeo. Portanto, em todos os circuitos destinados ao áudio e vídeo deveremos dar preferência ao emprego de fusíveis. Isto é muito pertinente, principalmente em estúdios. A razão para isto é que os elementos interruptores nos fusíveis, normalmente chamados de elos-fusíveis, possuem impedâncias menores do que a soma da bobina de curto-circuito e das resistências dos bimetais dos disjuntores.\n- A fiação dedicada para a alimentação dos equipamentos deverá empregar fios\nsólidos, também chamados de fios rígidos, para a fiação das fases e do neutro e fiação flexível para o aterramento. Os fios sólidos, em comparação com os cabos flexíveis de mesma bitola, apresentam um aumento maior da impedância em altas frequências, devido ao efeito Skin, também chamado de efeito pelicular. Esta característica dos fios sólidos corrobora na redução do fluxo dos harmônicos pela rede elétrica.\nCapítulo 11 – Condutor de Proteção - PE (Terra)\n11.1 - O Que é um Aterramento Elétrico?\nO termo aterramento se refere à terra propriamente dita ou a uma grande massa que\nse utiliza em seu lugar. Quando falamos que algo está "aterrado", queremos dizer então que, pelo menos, um de seus elementos está propositalmente ligado à terra.\nEm geral, os sistemas elétricos não precisam estar ligados à terra para funcionarem e, de fato, nem todos os sistemas elétricos são aterrados. Mas, nos sistemas elétricos, quando designamos as tensões, geralmente, elas são referidas à terra. Dessa forma, a terra representa um ponto de referência (ou um ponto de potencial zero) no qual todas as outras tensões são referidas. De fato, como um equipamento\ncomputadorizado se comunica com outros equipamentos, uma tensão de referência "zero" é crítica para a sua operação apropriada.\nA terra, portanto, é uma boa escolha como ponto de referência zero, uma vez que ela\nnos circunda em todos os lugares. Quando alguém está de pé em contato com a terra, seu corpo está aproximadamente no potencial da terra. Se a estrutura metálica de\numa edificação está aterrada, então todos os seus componentes metálicos estão aproximadamente no potencial de terra.\n11.2 - Objetivos do Aterramento\nAterrar o sistema, ou seja, ligar intencionalmente um condutor fase, ou, o que é mais comum, o neutro à terra, tem por objetivo controlar a tensão em relação à terra dentro de limites previsíveis. Esse aterramento também fornece um caminho para a circulação de corrente que irá permitir a detecção de uma ligação indesejada entre os condutores vivos e a terra. Isso provocará a operação de dispositivos automáticos que removerão a tensão nesses condutores.\nO controle dessas tensões em relação à terra limita o esforço de tensão na isolação dos\ncondutores, diminui as interferências eletromagnéticas e permite a redução dos perigos de choque para as pessoas que poderiam entrar em contato com os condutores vivos.\nO primeiro objetivo do aterramento dos sistemas elétricos é proteger as pessoas e o patrimônio contra uma falta (curto-circuito) na instalação. Em termos simples, se uma das três fases de um sistema não aterrado entrar em contato com a terra, intencionalmente ou não, nada acontece. Nenhum disjuntor desliga o circuito, nenhum equipamento para de funcionar. Os sistemas não aterrados foram muito populares nas instalações industriais na primeira metade do século 20, precisamente porque as cargas acionadas por motores, que eram muito comuns na época, não parariam simplesmente por causa de um curto-circuito fase-terra.\n11.3 - Funções Básicas\n11.3.1 - Segurança pessoal A conexão dos equipamentos elétricos ao sistema de aterramento deve permitir que, caso ocorra uma falha na isolação dos equipamentos, a corrente de falta passe através do condutor de aterramento ao invés de percorrer o corpo de uma pessoa que eventualmente esteja tocando o equipamento.\n11.3.2 - Desligamento automático\nO sistema de aterramento deve oferecer um percurso de baixa impedância de retorno\npara a terra da corrente de falta, permitindo, assim, que haja a operação automática,\nrápida e segura do sistema de proteção.\n11.3.3 - Controle de Tensões\nO aterramento permite um controle das tensões desenvolvidas no solo (passo, toque e\ntransferida) quando um curto-circuito fase-terra retorna pela terra para a fonte próxima ou quando da ocorrência de uma descarga atmosférica no local.\n11.3.4 - Transitórios\nO sistema de aterramento estabiliza a tensão durante transitórios no sistema elétrico\nprovocados por faltas para a terra, chaveamentos, etc, de tal forma que não apareçam sobretensões perigosas durante esses períodos que possam provocar a ruptura da\nisolação dos equipamentos elétricos.\n11.3.5 - Cargas Estáticas\nO aterramento deve escoar cargas estáticas acumuladas em estruturas, suportes e\ncarcaças dos equipamentos em geral.\n11.4 - Ligação a Terra\nO sistema elétrico de uma aeronave em vôo possui um terminal de aterramento,\ncondutores de aterramento, etc., sem, no entanto, haver "terra" no local. Para uma pessoa trabalhando no décimo andar de um edifício que possua a sua estrutura metálica aterrada, qual é o valor do potencial da terra (no nível do solo) não tem o menor significado. Se ela for transportada para o térreo, onde o piso tem contato direto com o solo, então a terra se torna a sua referência mais apropriada para a qual uma tensão de toque ou de passo deve ser referenciada.\nDessa forma, o terra de referência a ser utilizado para expressar as intensidades da tensão pode ser, às vezes, a terra mas, em outros casos, pode ser um condutor metálico de aterramento. Em certas ocasiões, o potencial de terra pode ser muito diferente daquele do condutor de aterramento. Sendo assim, é muito importante que\nas tensões de toque e passo sejam expressas em relação ao terra de referência mais apropriado.\nA terra em si é um condutor elétrico muito ruim, cuja resistividade é da ordem de um bilhão de vezes maior do que a de um condutor de cobre. A resistência de aterramento pode ser imaginada como sendo a soma de várias resistências em série, cada uma\nrelativa a uma camada cilíndrica de terra. Na prática, metade da resistência total de aterramento concentra-se na vizinhança imediata (15cm) do eletrodo de aterramento.\nImagine uma resistência de aterramento de 25 Ω, e uma corrente de 1000A fluindo por ela. Temos então, entre o ponto de injeção da corrente no solo e 15cm dela uma diferença de potencial de 12500V (25 Ω/2 x 1000A). Uma pessoa em pé nessa região, estará submetida a essa tensão de passo (figura). A colocação de uma malha metálica aterrada nessa região, à qual estejam ligadas todas as carcaças metálicas, assegurará uma equipotencialidade e afastará a possibilidade da ocorrência de uma tensão de passo (ou de toque) perigosa.\nO objetivo mais amplo de um sistema de aterramento é o de se obter, o mais possível, uma condição de diferença de potencial zero (chamada de equipotencialidade) entre os condutores de proteção dos equipamentos, as carcaças dos equipamentos, os condutos metálicos e todas as demais massas condutoras da edificação, incluindo as suas ferragens estruturais e tubulações metálicas. Para qualquer pessoa dentro da edificação, mesmo se houver um aumento do potencial dos elementos mencionados em relação ao potencial de terra, não haverá o risco de choque elétrico, uma vez que todos os elementos estarão referidos ao mesmo potencial.\nOs condutores de aterramento devem ser instalados próximos aos condutores vivos dos circuitos e não devem ser percorridos por correntes de carga normais da instalação.\nCom isso, eles irão manter a diferença de potencial zero desejada entre os diversos equipamentos. Apenas quando da ocorrência de uma falta é que irá circular uma corrente pelos condutores de aterramento, ocasião em que serão observadas diferenças de potencial no sistema.\n11.5 - Tipos de Eletrodos\n11.5.1 - Eletrodos Existentes (Naturais)\nPrédios com estruturas metálicas são normalmente fixados por meio de longos parafusos a seus pés nas fundações de concreto. Esses parafusos engastados no concreto servem como eletrodos, enquanto que a estrutura metálica funciona como\ncondutor de aterramento.\nNa utilização desse sistema, deve-se assegurar que haja uma perfeita continuidade entre todas as partes metálicas (verifica-se a resistência de aterramento).\nTambém deve ser realizada a ligação equipotencial entre as partes metálicas que, eventualmente, possam estar desconectadas da estrutura principal;\n11.5.2 - Eletrodos Fabricados\nNormalmente são hastes de aterramento. Quando o solo permite, geralmente, é mais satisfatório o uso de poucas hastes profundas do que muitas hastes curtas;\n11.5.3 - Eletrodos Encapsulados em Concreto\nO concreto em contato com o solo é um meio semicondutor com resistividade da ordem de 3000 Ωcm a 20 °C, muito melhor do que o solo propriamente dito. Dessa forma, a utilização dos próprios ferros da armadura da edificação, colocados no interior do concreto das fundações, representa uma solução pronta e de ótimos\nQualquer que seja o tipo de fundação, deve-se assegurar a interligação entre os ferros das diversas sapatas, formando assim um anel. Esse interligação pode ser feita com o próprio ferro da estrutura, embutido em concreto ou por meio do uso de cabo cobre.\nA resistência de aterramento total obtida com o uso da ferragem da estrutura ligada\nem anel é muito baixa, geralmente menor do que 1 Ω e, frequentemente, ao redor de 0,25 Ω.\nObserve-se que apenas os ferros da periferia da edificação são efetivos, sendo muito pequena a contribuição da estrutura interna.\n11.6 - Outros Eletrodos\nQuando o terreno é muito rochoso ou arenoso, o solo tende a ser muito seco e de alta resistividade. Caso não seja viável o uso das fundações como eletrodo de aterramento, fitas metálicas ou cabos enterrados são soluções adequadas técnica e economicamente. A profundidade de instalação desses eletrodos, assim como as suas dimensões, influenciam muito pouco na resistência de aterramento final.\n11.7 - Proteção Contra Choques Elétricos\nQuando se fala em proteger as pessoas contra choques elétricos, deve-se lembrar que\no perigo está presente quando o corpo da pessoa está sendo percorrido por uma\ncorrente elétrica superior a um dado valor por um tempo maior do que o suportável.\nComo a questão é limitar (ou eliminar) a corrente que atravessa o corpo ou permitir que ela circule apenas durante um tempo determinado, temos que agir sobre essas duas variáveis para enfrentar o problema do choque. Para tanto, há algumas maneiras possíveis de prover essa proteção:\nSe a pessoa estiver isolada da fonte, não haverá como circular corrente pelo seu corpo. Ela poderá estar calçando botas e luvas isolantes, porém essa não é uma situação\nhabitual, possível de ser garantida durante muitas horas do dia. Por outro lado, se a pessoa, mesmo descalça e sem luvas, estiver posicionada sobre um piso e junto a paredes isolantes, não haverá caminho de circulação da corrente e ela estará protegida. A NBR 5410/97 considera pisos e paredes isolantes quando sua resistência for superior a 50k Ω. De fato, conforme a figura 14, uma pessoa de resistência mão-pé da ordem de 1k Ω em série com um piso de 50k Ω, submetida a uma tensão fase-terra de 127V, será percorrida por uma corrente elétrica de aproximadamente 127V / 51 k Ω= 2,5 mA.\nEsse valor é insuficiente para causar problemas para a pessoa. Infelizmente, a enorme maioria dos pisos e paredes que nos cerca não é isolante (R > 50k Ω), o que limita esse tipo de proteção apenas a lugares especialmente construídos para tal finalidade.\n11.8 - Projeto de Aterramento Moderno, Eficiente e Integrado.\nResumindo tudo o que foi exposto, podemos verificar que um projeto de aterramento que satisfaça às exigências atuais de funcionalidade e atenda às normas em vigor deve possuir as seguintes características:\n• Utilização da ferragem da estrutura, interligada em anel por um condutor de cobre nu, como eletrodo de aterramento;\n• Presença do TAP no quadro geral de baixa tensão, interligado ao anel enterrado por meio de um cabo de cobre isolado;\n• Ligações, por meio de cabos de cobre nus ou isolados, de todos os elementos\nmetálicos não energizados que entram na edificação, tais como tubulações de água, esgoto, etc, até o TAP. Essas ligações devem ser radiais, as mais curtas possíveis;\n• Utilização de protetores contra sobretensões na entrada instalação, seja na\nlinha de força, na linha de telefonia, de sinal etc. Os terminais de terra desses protetores devem ser ligados ao TAP por meio de cabos de cobre isolados;\n• Ligação dos terminais de terra dos protetores de sobretensão instalados juntos aos aparelhos eletrônicos no interior da instalação, através dos condutores de proteção dos circuitos terminais até o TAP;\n• Ligação de todos os terminais de terra dos equipamentos da instalação elétrica\n(Chuveiros elétricos, torneiras elétricas, aquecedores, motores, etc), através dos\ncondutores de proteção dos circuitos terminais até o TAP;\n• Ligação das malhas de aterramento dos equipamentos eletrônicos sensíveis ao\nTAP através de condutores de equipotencialidade os mais curtos e retos possível. Caso não se utilize a malha e sim o sistema de ponto único, ligar os condutores de proteção ao TAP de forma radial e a mais curta possível;\n• Ligar todos os condutores de equipotencialidade da instalação ao TAP do modo mais curto e reto possível.\nCapítulo 12 – Dimensionamento de Carga\nPara determinar a carga de uma instalação elétrica residencial, deve-se somar todas as cargas elétricas previstas para: as tomadas de uso geral, a potência das lâmpadas e dos demais equipamentos elétricos.\nNorma vigente da ABNT, a NBR 5410/97 "Instalações Elétricas de Baixa Tensão" determina que a previsão de cargas em VA, dos equipamentos deverão ser de acordo com as seguintes prescrições a seguir.\n12.1 - Tomadas de Uso Geral\n• Em banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias:\npara as 3 (três) primeiras tomadas, a carga mínima por tomada a ser considerada, deverá ser de 600 VA. A partir da quarta tomada (se existir), deverá ser considerada a carga mínima de 100 VA para cada tomada.\nA determinação da carga deverá ser feita, considerando cada um desses cômodos\n• Em subsolos, garagens, sótão, varandas: deverá ser prevista no mínimo uma tomada de 1.000 VA;\n- Tomadas de Uso Específico\nConsiderar a carga do equipamento elétrico a ser ligado, fornecida pelo\nFabricante; ou então, calcular a carga a partir da tensão nominal, da corrente nominal\ne do fator de potência do equipamento elétrico.\n12.3 - Iluminação\nA iluminação adequada deve ser calculada de acordo com a Norma vigente NBR\n5413/92 "Iluminação de Interiores", da ABNT. Entretanto a Norma NBR 5410/97 estabelece como alternativa que para determinar as cargas de iluminação em unidades consumidoras residenciais, poderão ser adotados os seguintes critérios:\n• Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m2 deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA;\n• Em cômodos ou dependências com área superior a 6 m2 deve ser prevista uma\ncarga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m2, acrescidas de 60 VA para cada aumento de 4 m2.\nOs valores apurados correspondem à potência destinada a iluminação para o efeito de dimensionamento dos circuitos elétricos e não necessariamente à potência nominal das lâmpadas.\nQual a carga de iluminação incandescente a ser instalada numa sala de 3,5 m de largura e 4 m de comprimento?\n•A área da sala: 3,5 m x 4 m = 14 m2\n• Carga para a Iluminação:\n• Para os primeiros 6 m2: 100 VA. Para os outros 8 m2: 60 VA + 60 VA;\n• A Carga total será: 100 VA + 60 VA + 60 VA = 220 VA\nA Tabela a seguir fornece os dados para calcular, de uma maneira prática, a carga de iluminação incandescente para cômodos, com área variando de 6 a 30 m2.\nÁREA DO CÔMODO\nDe 6,1 a 10\nDe 10,1 a\nDe 14,1 a\nDe 18,1 a\nDe 22,1 a\nDe 26,1 a\n12.4 - Número Mínimo de Tomadas por Cômodo\nCada cômodo de uma residência deverá ter tantas tomadas, quantos forem os parelhos elétricos a serem instalados/ligados dentro do mesmo. Uma sala de estar, por exemplo, deve ter tomadas de uso geral individuais: o televisor, os aparelhos de som, vídeo, abajures, aspirador de pó, etc.\nA Norma vigente, a NBR 5410/97 determina as seguintes quantidades mínimas de\nTomadas de Uso Geral em uma residência:\n• 1 tomada por cômodo para área igual ou menor do que 6m2;\n• 1 tomada para cada 5 m, ou fração de perímetro, para áreas maiores que 6 m2;\n• 1 tomada para cada 3,5 m ou fração de perímetro para copas, cozinhas, copas-\ncozinhas, áreas de serviço, lavanderias, sendo que acima de cada bancada de 30 cm ou maior, deve ser prevista pelo menos uma tomada;\n1 tomada em sub-solos, sótãos, garagens e varandas;\nO perímetro de um cômodo, é calculado somando o comprimento de cada lado deste\ncômodo. Exemplo: A sala referenciada é de 3,5 m de largura e 4 m de comprimento,\nem o seguinte perímetro: 2 x 3,5 m + 2 x 4 m = 15 m\n12.5 - Divisão de Circuitos Elétricos\nA Norma vigente, a NBR 5410/97 - "Instalações Elétricas de Baixa Tensão", determina\nque sejam separados os circuitos elétricos de Tomadas de Uso Geral e o de Iluminação.\nDeverá ser previsto u m circuito elétrico, também separado, para cada equipamento elétrico de corrente nominal superior a 10 A (1.270 VA em 127 V), como os chuveiros elétricos, fornos elétricos, fornos de micro-ondas, etc.\nÉ importante que uma instalação elétrica seja dividida em circuitos elétricos parciais para facilitar: a inspeção, a manutenção, a proteção será melhor dimensionada, reduz as quedas de tensão e aumenta a segurança.\nSe na residência tiver um só circuito para toda a instalação elétrica, o disjuntor deverá ser de grande capacidade de interrupção de corrente, sendo que, um pequeno curto- circuito poderá não ser percebido por ele.\nEntretanto, se na residência tiver diversos circuitos e com vários disjuntores de capacidade de interrupção de corrente menores e dimensionados adequadamente, aquele pequeno curto-circuito poderá ser percebido pelo Disjuntor do circuito em questão, que o desligará. Com isso somente o circuito onde estiver ocorrendo um curto-circuito ficará desligado (desenergizado).\nCada circuito elétrico deve ser concebido de forma que possa ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida, através de outro circuito.\nNorma NBR 5410/97 determina que o condutor Neutro deverá ser único para cada circuito elétrico, isto é, cada circuito elétrico deverá ter o seu próprio condutor Neutro. Este condutor só poderá ser seccionado, quando for recomendado por esta Norma (NBR 5410/97).\n12.6 - Interruptores e Tomadas de Uso Geral\nExistem diversos tipos de Interruptores e Tomadas de Uso Geral, sendo que cada um, é adequado para uma determinada utilização. Sempre devem ser consultados os catálogos de fabricantes com o objetivo de identificar, quais os dispositivos mais apropriados para cada situação.\nOs Interruptores podem ser simples, duplos, triplos, intermediários, paralelos, bipolares, "dimmers", pulsadores, etc, sendo que cada um é próprio para ser usado em uma determinada função específica. Uns tipos proporcionam mais conforto e segurança, economia de energia do que os outros. Os "dimmers" são interruptores que, através de um circuito (geralmente eletrônico), variam a intensidade luminosa da lâmpada instalada em seu circuito, podendo proporcionar economia de energia elétrica.\nExistem interruptores tipo "dimmer" nos modelos de interruptor simples e interruptor paralelo.\nAs Tomadas de Uso Geral, recomendadas são as de 2P + TU, para conter os condutores Fase, Neutro e o de Proteção (PE ou fio terra). Essas Tomadas de 3 pólos apresentam disposições e tipos de pólos diferentes para cada encaixe de plugues.\nTambém existem as Tomadas de 2 pólos.\nOs Interruptores e Tomadas de Uso Geral para serem utilizados em instalações elétricas residenciais, são feitos para suportar com segurança, uma determinada corrente e tensão, máximas. As correntes elétricas máximas para as Tomadas, geralmente são de 10, 15 ou 20 A. A tensão elétrica, normalmente é de 250 V.\nO significado dos dados técnicos dos dispositivos projetados para suportar uma corrente elétrica máxima de 10 A e uma tensão elétrica de 250 V, é o seguinte:\n• Em termos de corrente elétrica: não ligar uma carga em 127 V, maior do que\n1.270 VA (10 A x 127 V).\n• Em termos de tensão elétrica: não ligar esses dispositivos em um o circuito elétrico, quando a tensão elétrica for maior do que 250 Volts.\nOutros dispositivos para o uso em instalações elétricas residenciais, geralmente são projetados para capacidades diferentes, como por exemplo: os "dimmers" carga de 40 VA a 300 VA em 127 V. Em 220V de 60 VA a 500 VA. Os pulsadores corrente de 2 A em 250 V.\nExistem diversos dispositivos com valores de carga diferentes (menores ou maiores) dos mencionados anteriormente. Por isso, sempre deve ser consultado os catálogos dos fabricantes de dispositivos, para se certificar para qual a corrente e tensão, máximas, foi projetado o dispositivo para funcionar.\n12.7 - Conformidade dos Interruptores e Tomadas\nÉ importante que todo produto esteja em conformidade com as normas vigentes da ABNT. Para exemplificar, serão relacionados alguns testes que um interruptor tem que se submeter para comprovar que está dentro de norma da ABNT e receber a marca de\nconformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. Para os Interruptores a Norma NBR 6527 e para as Tomadas de Uso Geral a NBR 6147.\n• Os organizadores que irão conhecer a fábrica, analisam as máquinas,\nlaboratórios e a equipe técnica. Após aprovarem tudo, iniciam as provas nos produtos.\n• Isolamento e rigidez dielétrica: o interruptor tem que resistir a 2.000 V, sem\ndeixar passar corrente de fuga, com resistência superior a mínima aceitável, que é de 5 Megaohms.\n• Elevação de temperatura: ligam um condutor apertando um pouco o parafuso\ndo borne do interruptor, durante 1 hora, passando 35% da corrente nominal e o interruptor não pode aquecer mais de 45 ºC.\n• Sobrecorrente e durabilidade: primeiro o interruptor tem que resistir a 200\nmudanças de posição, ou seja, 100 "liga-desliga" com tensão 10% e corrente 25% superior a nominal, além de um fator de potência extremamente desfavorável (0,3). Segundo, o interruptor passa por mais de 40 mil mudanças de posição, com corrente e\ntensão nominal, ou seja, 250 V e 10 A.\n• Resistência mecânica: recebe o impacto de um martelo com 150 gramas a uma\naltura de 10 cm, e o produto não pode apresentar rachadura por onde pudesse ter acesso as partes energizadas do produto.\n• Resistência ao calor: o produto é colocado em uma estufa a 100 ºC, sem\numidade, durante uma hora e não pode apresentar deformações.\n• Prova de resistência ao calor anormal ou fogo: um fio incandescente a 850 ºC\nque provoca fogo é colocado sobre o produto e embaixo deste produto é colocado um\npapel de seda a uma altura de 20 cm. Retira-se o fio em menos de 30 segundos e o papel de seda não deve inflamar com o gotejamento.\nComo pode ser observado, o interruptor terá que resistir a 40 mil mudanças de posição (manobras), com tensão e corrente nominal, bornes enclausurados, evitando contatos acidentais e a resistência a impactos.\nTomadas de Uso Geral - 10 mil mudanças de posição (inserção e retirada do plugue), bornes enclausurados, evitando contatos acidentais, resistência a impactos.\nPlugues monoblocos - 10 mil mudanças de posição (inserção e retirada da tomada), prensa-cabo que não permite que o cabo solte quando puxado.\nTodo componente de uma instalação elétrica, tem que obedecer uma ou mais Normas da ABNT. É importante identificá-las e conhecê-las.\n12.8 - Esquema de Ligação Elétrica de Interruptor e Tomada\nA seguir apresenta-se esquema de ligações elétricas de interruptores e tomadas de uso geral:\nObservação: O condutor Neutro deve ser sempre ligado em um ponto (ou polo) do Receptáculo (ou porta-lâmpada) da luminária e o Condutor Fase em um ponto Interruptor. O Condutor Retorno sai do outro ponto do Interruptor, indo até ao outro ponto Receptáculo, completando assim, o circuito elétrico.\n12.9 - Tomada e interruptor na mesma caixa\nApesar da Tomada e do Interruptor estarem na mesma caixa, os circuitos elétricos devem ser distintos. Nas Tomadas, além da seção mínima dos condutores ser de 2,5 m2 e das cores de Isolação serem diferentes deve-se ligar o Condutor Fase, o Condutor Neutro e o Condutor de Proteção (PE).\nA seguir, serão feitos comentários sobre as Tomadas de Uso Geral que ainda não estão em de acordo com a NBR 14136. Geralmente as Tomadas de Uso Geral, existentes, têm orifícios "redondos" junto com orifícios "chatos".\nOs orifícios "chatos" de encaixe na Tomada de 3 pólos (2P + T), são diferentes entre si. O plugue do aparelho elétrico, só é encaixado em uma determinada posição, o que dá mais segurança.\nÉ importante salientar que na Tomada de 3 (três) pólos, os fios do circuito de tomadas da instalação elétrica, devem ser ligados desta forma:\n• Condutor Fase - Deve ser ligado ao lado direito da Tomada. Esse pólo é do tipo "chato" e menos largo do que o do Neutro.\n• Condutor Neutro - Deve ser ligado do lado esquerdo da Tomada, onde\ngeralmente poderá estar escrito a letra "W". Esse pólo do tipo "chato", é mais largo do que o da Fase.\nAtenção: Por uma Norma americana, o condutor Neutro deverá ser identificado pela cor branca ("White", daí a identificação pela letra "W"). Os aparelhos elétricos de procedência americana, um dos fios de ligação do aparelho, o de lista branca, está no mesmo lado desse pino "chato" mais largo.\n• Condutor de Proteção (PE) - Deve ser ligado na parte inferior da Tomada, onde\ngeralmente está escrito a letra "G" (do inglês "Ground", que significa aterramento).\nTambém está mostrado o símbolo do aterramento.\nEssas tomadas não permitem que um pino do condutor Fase, entre no local onde é destinado para o condutor de Proteção (PE), por exemplo.\nSerá apresentado a seguir, o esquema elétrico da seguinte situação: considerando o cômodo de um quarto, que tem o interruptor ao lado da porta com uma tomada abaixo dele (a 30 cm do piso) e uma tomada em outra parede.\nCapítulo 13 – Controles de Iluminação\n13.1 – Interruptores\nO interruptor é o equipamento mais simples e conhecido dos controles de iluminação. O acionamento, a rigor é manual e local, promovendo o ligar e desligar os circuitos. Seu princípio de funcionamento consiste em interromper o fornecimento de energia às lâmpadas “cortando” a fase de alimentação.\nDiagrama de instalação Interruptor Simples – Lighting Now\nOs interruptores podem ser Simples, Duplos, Triplos e por último os modulares que você pode configurar a quantidade de acionamentos que precisar.\nOs interruptores paralelos, mais conhecidos como “tri way”, são muito utilizados em escadas, salas e corredores, onde existe a necessidade de comandar o mesmo ponto de luz por dois interruptores distintos.\nExemplo do uso de um Interruptor Paralelo – Elétrica.info\nA seguir, apresentamos o diagrama elétrico da instalação de um interruptor paralelo.\nDiagrama de instalação Interruptor Paralelo – Lighting Now\nQuando existir a necessidade de comandar o mesmo ponto de luz por três interruptores distintos, utilizamos um interruptor intermediário, sistema conhecido como “four way”.\nInterruptor Paralelo com 1 intermediário – Pial Legrand\nO interruptor intermediário funciona como um “X” comutando 4 pontos da seguinte forma:\nComutação do Interruptor Intermediário – Lighting Now\nDiagrama de instalação Interruptor Paralelo + Intermediário – Lighting Now\nEm ainda existindo a necessidade de comandar o mesmo ponto de luz por mais de três interruptores distintos, utilizamos interruptores intermediários ao longo do circuito.\nInterruptores Intermediários – Pial Legrand\n13.2 – Minuterias\nA minuteria é um dispositivo elétrico que, quando acionado, permite manter acesas as lâmpadas de um ambiente, por um período definido de tempo.\nEsse sistema pode ser instalado de forma coletiva, quando o seu acionamento, através de um pulsador, liga as luzes da escada de todos os do andares, por exemplo, ou de forma individual, onde seu acionamento apenas acende somente o andar específico. Este segundo modelo do ponto de vista da economia de energia é mais racional, porém tem um custo inicial maior, pois precisamos de uma minuteria a cada pavimento.\nAs minuterias ainda têm uma grande utilização, mas foram amplamente aplicadas na década de 80 quando surgiram como um forte diferencial no consumo de energia dos edifícios residenciais.\n13.3 – Sensores de Presença\nO termo sensor de presença é um tanto quanto mal empregado no mercado, pois o que se convenciona a chamar de “Sensor de Presença” nada mais é que um sensor de movimento. Se um indivíduo adentra a um ambiente com este tipo de sensor, a iluminação se acende e permanece acesa por um determinado tempo mínimo ou enquanto o sensor continue percebendo movimentação. Experimente ficar parado neste ambiente. Embora você esteja “presente”, a iluminação vai se apagar e só acenderá novamente se você se mexer.\nBasicamente existem dois tipos sensores no mercado e utilizam Infra-Vermelho ou ultrassom para detectar os movimentos.\nOs sensores vieram substituindo em grande escala as minuterias, pois são infinitamente mais baratos quando pensamos em controlar de forma individual cada lance de escada, hall ou corredores e não necessitam de serem acionados para colocá- los em funcionamento.\nExistem sensores verdadeiramente de presença que trabalham com sistemas térmicos, identificando a presença de um indivíduo pela sua temperatura corpórea, ativando e mantendo aceso a ambiente enquanto houver presença “térmica” no espaço. Estes sensores são bem mais caros devido à tecnologia que utilizam.\n13.4 – Células Fotoelétricas\nEste tipo de equipamento é muito utilizado em áreas externas para o acendimento da iluminação de uso comum em condomínios e em iluminação pública, sendo ativado pela de luz natural. Ao final do entardecer, pela falta de luz natural percebida por este sensor, o mesmo aciona a iluminação artificial para que o espaço em questão fique iluminado no período noturno e quando o dia amanhece, com a percepção da luz natural, desliga a iluminação. Normalmente estes equipamentos têm ajuste de intensidade para calibrar a quantidade de luz natural necessária para o seu arme e desarme. As fotocélulas são bem conhecidas, de fácil instalação e baixo custo.\n13.5 – Dimmers\nDimmers são equipamentos que permitem variar a intensidade do fluxo luminoso de uma lâmpada ou conjunto de lâmpadas, de acordo com sua potência. Com o dimmer, podemos excursionar de 0 a 100% a intensidade da iluminação, ajustando-a para cada finalidade e com isso reduzindo o consumo de energia e aumentando a vida útil das lâmpadas.\nNota 1: As lâmpadas incandescente ligadas diretamente à rede podem ser facilmente dimerizadas, mas cuidado com lâmpadas que utilizam equipamentos auxiliares como:\nreatores, transformadores ou drivers. Para dimerizar estes tipos de lâmpadas, os seus respectivos equipamentos auxiliares precisam der dimerizáveis.\nNota 2: A rigor, lâmpadas fluorescente compactas não podem ser dimerizadas, pois o reator que está incorporado na sua base não é dimerizavel.\nNota 3: Dicróicas em 12 Vac utilizam transformadores eletromagnéticos ou eletrônicos para baixar a tensão da rede de 127 – 220Vac para os 12 volts necessários ao seu funcionamento. Para dimerizar este tipo de lâmpada utilize o transformador eletromagnético comum ou o transformador eletrônico dimerizável.\n13.6 – Controles Remotos\nOs controles remotos para iluminação funcionam com os outros controles que utilizamos nas TVs, DVDs, etc. Podemos acionar a iluminação sentados no sofá ou deitados na cama. Alguns modelos de mercado permitem a dimerização.\nCapítulo 14 – Iluminação\n14.1 – Fontes de Luz Artificial\nA primeira fonte de luz artificial que temos registro é o fogo. Depois vieram as lâmpadas incandescentes. Nesta evolução, que não para, estamos vivendo a revolução dos LEDs e criamos este tópico (fontes de luz artificial) justamente para separar os LEDs das lâmpadas. Devemos explicar que, assim como existem lâmpadas de filamento, existem também lâmpadas de LEDs, ou seja, utilizam a tecnologia de LEDs para gerar a LUZ, portanto LED é uma fonte de luz e não uma lâmpada.\n14.1.1 – Tipos de Lâmpadas\n14.1.1.1 – Lâmpadas Incandescentes\n- Lâmpada Incandescente Comum As lâmpadas incandescentes comuns simbolizam uma das mais antigas e familiares fontes de luz artificial. Sua luz é gerada pelo aquecimento e consequente enrubescimento de um filamento de tungstênio quando uma corrente elétrica passa por ele. Este filamento se desgasta com o tempo e se rompe provocando a sua “queima” e o que diminui seu desgaste prematuro é um gás inerte ou vácuo no interior do bulbo de vidro. Estas lâmpadas têm temperatura de cor quente, de aproximadamente 2700°K e cor amarelada. O índice de reprodução de cores chega bem próximo aos 100 e podem ser facilmente dimerizadas. A eficiência energética e baixíssima, pois apenas 10% da energia consumida se transformada em luz e o restante em calor.\nPor sua excelente reprodução de cores e baixo custo de aquisição, ainda é amplamente utilizada, principalmente em instalações residenciais, mas já existem\ncampanhas e processos para sua extinção ou banimento devido a sua péssima eficiência energética.\nLâmpada Leitosa Bolinha\n- Lâmpada Halógena Estas lâmpadas possuem gases halógenos no seu interior que, quando combinados com o filamento de tungstênio incandescente, promovem algumas vantagens, em comparação as incandescentes comuns: Luz mais brilhante e uniforme, maior eficiência energética que (entre 15 e 25 lm/W), vida útil mais longa (2000 a 4000 horas) e menores dimensões.\nA vida útil mais longa é conseguida pelo ciclo regenerativo do halogênio que deposita novamente sobre o filamento, as partículas de tungstênio que foram desprendidas pelo aquecimento.\nAs primeiras gerações das lâmpadas halógenas tiveram sua aplicação mais restrita no uso em faróis de automóveis e projetores. Hoje pela enorme variedade de lâmpadas halógenas disponíveis no mercado suas aplicações são inúmeras.\nCápsula Fosca e Cristal\n- Lâmpada Halógena Dicróica O termo “dicróico” vem do refletor, ou seja, a lâmpada halógena associada ao refletor dicróico, conhecida vulgarmente como “lâmpada dicróica”. Com as mesmas vantagens das halógenas normais, as dicróicas possuem um refletor multifacetado que transmite para trás da lâmpada, cerca de 60% da radiação infravermelha emitida (calor) e permite um foco de luz direcionado e mais “frio. Esta vantagem a tornou a “menina dos olhos” das iluminações de destaque (quadros, vitrines, objetos, etc.). Existem vários tipos de lâmpadas com refletores dicróicos e com característica completamente diferentes: soquetes, abertura de fachos, temperatura de cor, tensão de alimentação, etc. Todas podem ser dimerizadas, característica comum a tecnologia incandescente.\nLâmpada Dicróica MR 16\n14.1.1.2 – Lâmpadas de Descarga A luz de uma lâmpada de descarga não e produzida pelo aquecimento de um filamento, mas pela excitação de um gás (um vapor de metal ou uma mistura de diversos gases e vapores) dentro de um tubo de descarga.\n- Lâmpadas Fluorescentes As lâmpadas fluorescentes consistem de um bulbo cilíndrico de vidro, tendo em seu interior vapor de mercúrio ou argônio a baixa pressão e as paredes internas do tubo são recoberta por fósforo. Espirais de tungstênio, revestidas com uma substância emissora de elétrons, formam os eletrodos em cada uma das extremidades do tubo. Quando uma diferença de potencial elétrico é aplicada, os elétrons passam de um eletrodo para o outro, criando um fluxo de corrente denominado de arco voltaico ou descarga elétrica. Esses elétrons chocam-se com os átomos de argônio, os quais, por sua vez, emitem mais elétrons. Os elétrons chocam-se com os átomos do vapor de mercúrio e os energizam, causando a emissão de radiação ultravioleta (UV). Quando os raios ultravioleta atingem a camada fosforosa, que reveste a parede do tubo, ocorre a fluorescência, emitindo radiação eletromagnética na região do visível.\nEsquema de funcionamento das lâmpadas. Durão Jr.\nAs lâmpadas fluorescentes dependem de um equipamento auxiliar para o seu funcionamento: Os reatores.\nOs reatores servem para limitar a corrente e adequar as tensões para o perfeito funcionamento das lâmpadas. Os tipos de reatores encontrados no mercado são:\neletromagnéticos e eletrônicos.\nA correta aplicação dos reatores garante um melhor desempenho para os projetos elétrico e luminotécnico, contribuindo diretamente para a manutenção do fluxo luminoso e a vida útil da lâmpada.\nExiste atualmente uma imensa gama de tipos de lâmpadas fluorescentes, desde tubulares, até compactas ou de formato circulares, podendo o projetista optar conforme suas necessidades e preferências. Vale dizer, que sempre ao se pensar em um projeto de iluminação, é mais que adequado consultar os catálogos atualizados dos diversos fabricantes de lâmpadas para obter informações sobre os últimos lançamentos e características como: Temperatura de cor, Potência, Fluxo Luminosa, Esquema de Ligação, Equipamentos Auxiliares, etc.\nCompactas (reator integrado)\nCompactas (reator externo)\nTem uma aparência branca azulada. A radiação de energia fica na região visível do espectro nos comprimentos de onda de amarelo, verde e azul. Quando se aplica fósforo na camada interna do bulbo consegue-se também o vermelho melhorando a reprodução de cores. Eficiência de 55 – 60 lm/W e IRC de 40 a 48. É utilizada em iluminação pública e industrial.\n- Lâmpada Vapor Metálico\nSimilar em construção a lâmpada de mercúrio tendo, porém, um melhoramento substancial na sua eficiência (70 a 95 lm/W) e reprodução de cor (acima de 90). Além do reator, esta lâmpada necessita de uma tensão maior do que a fornecida pela rede para iniciar a descarga, para isso utilizamos um equipamento auxiliar de partida: O\nignitor. Utilizada na iluminação de estádios e ginásios de esporte, iluminação pública, estacionamentos, etc.\nA nova geração de lâmpadas de vapor metálico tem enorme aplicação para iluminação\ninterna e externa, inclusive fachadas. Podem apresentar bulbo de vidro comum, de quartzo e cerâmico, com e sem filtragem de UV. Temperaturas de cor de 3000K e 4.000K com vida útil entre 8 e 10 mil horas.\nTem radiação quase monocromática, na faixa do amarelo (570), alta eficiência\nluminosa (200 lm/W) e longa vida. Muito utilizadas em vias públicas, estacionamentos\ne galpões onde a necessidade de reprodução de cores não é essencial. Aplicações:\nIluminação pública e demais locais que priorizem a alta eficiência do sistema, uma vez\nque as lâmpadas de vapor de sódio são as mais eficientes do mercado. Apresentam qualidade de luz regular (IRC<25).\n- Lâmpada Mista\nA lâmpada de luz mista consiste em um bulbo preenchido com gás, revestido na\nparede interna com um fósforo, contendo um tubo de descarga ligado em série a um\nfilamento de tungstênio. Não necessita de equipamento auxiliar para seu\nfuncionamento, sua ligação é feita diretamente à rede e opera em 220 V. Possui IRC 61\na IRC 63 conforme modelo, cor amarela e eficiência de até 22 lm/W.\nAplicações: Iluminação de locais que necessitem de grande quantidade de luz, praticidade na instalação e baixo custo inicial, não se preocupando com a eficiência do sistema.\n14.1.1.3 – Lâmpadas de LEDs As lâmpadas de LEDs estão vindo com a promessa de substituir as lâmpadas\nconvencionais e em muitos casos já fazem isso muito bem, porém quando falamos de potência a briga começa a ficar pesada. Uma coisa em que os LEDs são fantásticos é na sua eficiência (lm/W), mas quando comparamos com lâmpadas de alto fluxo luminoso,\nos LEDs até conseguem, mas a pergunta que não quer calar é: Com que custo?\nA comparação mais freqüente é a da lâmpada de LEDs com uma dicróica. Talvez seja porque as lâmpadas mais comuns em LEDs têm este formato e são focais também.\nVamos analisar os dados de 3 lâmpadas da Philips.\nDicróica 36F 50w\nDicróica 36F 20w\nPela tabela vemos que a lâmpada de LEDs, em intensidade luminosa comparada com uma dicróica de 20watts é superior, além de consumir 5 vezes menos energia e ter uma vida útil 22 vezes maior. Neste caso a substituição em retrofit é mais do que perfeita, mas quando comparamos com o usual, que é a dicróica de 50watts, a intensidade é mais do que 2 vezes menor.\nDicróica Essential 20W\nPodemos colocar então 2 lâmpadas de LEDs para fazer o serviço, certo? Pode ser uma idéia, mas nossa relação de investimento inicial sobe. Podemos ainda substituir a dicróica por outro modelo mais potente, certo? Perfeito, mas você vai perceber que uma maior potência em LEDs não cabe no mesmo formato de lâmpada dicróica e talvez você não tenha espaço físico suficiente.\nDicróica Essential 50W\nMASTER LED Twist 7W\nVale a pena ressaltar que a comparação somente pela intensidade luminosa não é correta, ou talvez justa, pois outros atributos e características imbatíveis nos LEDs não podem ser negligenciados:\n- Ausência de Calor (influência direta no conforto e carga térmica do ar condicionado);\n- Ausência e UV;\n- Menor Custo de Manutenção;\n- Apelos Sustentáveis.\nE quando estamos falando de projeto de iluminação com LEDs devemos tirar partido de tais características e benefícios funcionais.\nAs lâmpadas convencionais ficam no teto e por isso precisam de grande potência para chegar ao plano de trabalho. Com muita potência, se tornam mais quentes e ai começamos a pensar que é mesmo prudente que elas estejam longe de nós, trazendo-\nnos segurança. Com LEDs, estas fontes de luz poderiam se aproximar dos usuários, pois não oferecem o perigo do calor (se queimar na lâmpada) e estando mais próximas do plano de trabalho, oferecem melhores níveis de iluminamento resolvendo de imediato\no problema de falta de potência. Talvez a deficiência dos LEDs seja culpa de nossas\nlimitações quando de frente ao novo. Precisamos mudar estes paradigmas projetuais?\nHoje os LEDs são mais eficientes que as lâmpadas incandescentes e halógenas, porém menos eficientes que as fluorescentes e de descarga. A tendência e que daqui a 5 ou 10 anos eles sejam mais eficientes do que qualquer outra fonte de luz artificial.\nAR 111 Led - Brilia\nUltraLed EA 55 - Golden\nJDR Power LED - FLC\nPAR 20 Led - GE\nPAR 30 Led - AG\nRGB LED - Avant\nPAR 30 Led - Germany\nParathom - Osram\nT5 Led - Guimar\nMR16 Led - Ledmax\nPAR 20 Led - Lumiled\nMaster Led A55 - Philips\nVela Led - Ourolux\nG60 80 – LC Light\nMR 11 Led -LLUM\n14.2.1 – LEDs Os LEDs são reconhecidos como precursores de uma nova era tecnológica na área de iluminação, graças a diversas vantagens que oferecem em relação às fontes de iluminação convencionais. Estes dispositivos representam uma ruptura na iluminação artificial tradicional, introduzindo novos paradigmas e possibilidades de iluminar.\nOs diodos emissores de luz - dispositivos conhecidos pela abreviatura em língua inglesa LEDs (Light Emiting Diodes) - são fontes luminosas para iluminação artificial. LEDs são semicondutores em estado sólido que convertem energia elétrica diretamente em luz.\nA obtenção da luz através de LEDs ocorre quando os mesmos são diretamente polarizados, permitindo a passagem de uma corrente elétrica. Os elétrons se movem através da junção PN do semicondutor e se recombinam com as lacunas (cargas positivas). Quando as duas cargas são recombinadas, a luz é emitida.\nEsquema de emissão de luz de um LED.\nAbaixo elencamos vários benefícios que a tecnologia de LEDs podem nos proporcionar:\n- Vida útil: atualmente os LEDs de boa qualidade têm especificação de 20.000h a\n50.000h com uma perda do fluxo luminoso de 30%, mesmo conceito empregado pelos fabricantes de lâmpadas tradicionais para definir a sua vida útil.\n- Alta eficiência: hoje os fabricantes de LEDs divulgam eficiências entre 25 a 65 lm/W e já temos divulgação de LEDs em teste com 90 lm/W.\n- Baixo consumo de energia: é inerente à tecnologia, pois os LEDs atuais consomem\npouco, quando comparados às lâmpadas de mercado. Em instalações comerciais o projeto deve considerar a economia proporcionada pela menor emissão de calor ao ambiente o que resultará em menores gastos com refrigeração.\n- Ausência de radiações de infravermelho: radiações acima de 780nm são\nbasicamente calor. Não há componentes de comprimento de onda da faixa do infravermelho nos LEDs, portanto a luz emitida por eles é "fria", não alterando as cores dos pigmentos dos objetos iluminados.\n- Ausência de radiações ultravioletas: radiações entre 250nm a 380nm são\nextremamente danosas. O LED branco é fabricado a partir de um chip com emissão\nazul recoberto com um fósforo amarelo. O comprimento de onda do LED azul é tipicamente de 472nm, portanto não há componentes na faixa de UV.\n- Alto índice de reprodução de cor: para os LEDs brancos com temperatura de cor de\n3000K, o índice está entre 85 a 90. Já nos LEDs brancos com temperatura de cor em torno de 5000K o índice é 70%. Infelizmente o fluxo luminoso nos LEDs de 3000K é menor que nos de 5000K devido a maior perda introduzida pela camada de fósforo amarelo.\n- Disponibilidade de temperaturas de cor de 2.700°K a 8000°K: isto é excelente, pois compatibiliza os LEDs com as temperaturas de coe usuais na indústria iluminação.\n- Cores saturadas: o LED emite luz diretamente do material que o compõe em um\ncomprimento de onde específico e monocromático, portando tem maior saturação.\n- Dimerização: é possível, desde que a fonte de alimentação (driver) permita a dimerização, como nos reatores dimerizaveis de lâmpadas fluorescente.\n- Custos de manutenção reduzidos: sua vida útil é elevada, permitindo menores custos de reposição, mão de obra, paradas não programadas no serviço, etc.\n- Controle de cores: com LEDs em RGB, dimerizando cada um dos canais, obtem-se, por síntese aditiva, uma infinidade de novas cores.\n- Diversidade de ângulos de abertura de facho: permite aos especificadores escolher os efeitos desejados através do uso de lentes secundárias.\n- Pequenas dimensões: permite o design de luminárias menores que as tradicionais e introduz novos conceitos.\n- Aspectos ecológicos: não se utilizam mercúrio, chumbo e outros materiais\nconsiderados como potencialmente danosos ao meio ambiente. Infelizmente o processo de fabricação de LEDs ainda utiliza grandes quantidades de energia para a produção dos semicondutores, fato que é parcialmente compensado pela alta quantidade de chips produzida em relação à energia aplicada ao processo. Outro fator\ndeterminante é seu tamanho, reduzindo o impacto do descarte do produto na natureza.\n- São componentes bastante robustos: possibilita seu uso em ambientes em que\noutras fontes de luz necessitariam de proteção extra, como automóvel e aplicações outdoor.\n- Baixa tensão de operação: não chega a ser uma vantagem explícita pois na\narquitetura se utiliza um acessório de conversão (fontes de alimentação ou transformadores) da corrente elétrica alternada da rede comercial, mas traz segurança quando os equipamentos são pensados para receber 12 Vca, como por exemplo em aplicações subaquáticas.\n- Acionamento instantâneo: não há a partida lenta de alguns produtos da iluminação tradicional que necessitam de alguns minutos para operar a 100%, como por exemplo, as lâmpadas de descarga (sódio e multi-vapores metálicos). Os LEDs são apontados freqüentemente como o futuro da iluminação e neste ponto há um equívoco, pois já são uma realidade do mercado. Graças às suas características e benefícios, os LEDs não são apenas mais uma opção de fontes de luz. Eles trazem consigo novos conceitos, novas possibilidades de iluminar e uma mudança de paradigma, quando comparados às fontes de luz tradicionais.\nNeste cenário, a imaginação é o limite.\n14.3 – Luminárias\nAs luminárias têm um papel extremamente importante em um sistema de iluminação, pois elas contribuem diretamente para uma distribuição eficiente da luz no ambiente e o conforto visual das pessoas.\nOs requisitos básicos de uma boa luminária são:\n- Proporcionar suporte e conexão elétrica das lâmpadas;\n- Controlar e distribuir a luz;\n- Ter um bom rendimento;\n- Manter a temperatura de operação da lâmpada dentro dos limites estabelecidos;\n- Facilitar a instalação e a conservação; -Ser esteticamente agradável;\n- Evitar o desconforto luminoso (ofuscamento)\n-Proteger as lâmpadas e equipamentos auxiliares (Índice de Proteção – IP).\nluminária, a sua eficiência e suas características de emissão são de considerável\nO rendimento é a divisão entre o fluxo luminoso irradiado pela luminária e o fluxo luminoso total da lâmpada. Caso a luminária não disponha de um refletor adequado para a lâmpada ou o refletor não seja de boa qualidade de reflexão, grande parte do fluxo luminoso da lâmpada não será refletida no ambiente e, consequentemente, haverá desperdício da luz e baixo rendimento luminoso. Uma luminária de alto rendimento luminoso possui refletor perfeitamente dimensionado para a lâmpada e excelente reflexão, o que proporciona um alto aproveitamento da luz e, consequentemente, permite reduzir o número de luminárias e lâmpadas em um projeto de iluminação de ambiente.\nQuando se avalia a distribuição da luz a partir da luminária, deve-se considerar como ela controla o brilho, assim como a proporção dos lumens da lâmpada que chegam ao plano de trabalho.\nA luminária pode modificar, controlar, distribuir e filtrar o fluxo luminoso emitido pelas\nlâmpadas, desviá-lo para certas direções (refletores) ou reduzir a quantidade de luz em certas direções para diminuir o ofuscamento (difusores).\nExemplo de refletores e distribuição da luz – Imagem Internet\nA fotometria é um fator importantíssimo em uma luminária, pois sem ela fica praticamente impossível inseri-la tecnicamente em um projeto. Sem este dado o trabalho projetual é feito de forma empírica e os resultados podem não ser satisfatórios.\nUma luminária que não tem sua curva fotométrica não pode ser considerada uma luminária técnica. Quando tratamos de luminárias decorativas, não podemos exigir que esse tipo de produto apresente desempenho ou performance adequados ou aferidos.\nA tabela a seguir apresenta a classificação proposta pela CIE (Commission Internacionale d'Eclairage) de luminárias para a iluminação geral, de acordo com o direcionamento do fluxo luminoso total para cima ou para baixo de um plano horizontal de referência.\nFluxo luminoso em relação ao plano horizontal (%)\nTabela de Grau de Proteção (IP) Trata-se do grau de proteção (IP), apresentado na norma NBR IEC 60529 - "Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (códigos IP).\nProtegido contra gotas d'água caindo verticalmente\nProtegido contra de gotas d'água caindo verticalmente com invólucro inclinado até 15°\nProtegido contra aspersão d'água\nProtegido contra projeção d'água\nProtegido contra jatos potentes d'água\nIndica que a luminária é hermética contra poeira (6) e resistente a jatos de água (5).\n14.4 – Descarte\nAs preocupações com a sustentabilidade da na iluminação devem ir além da eficiência energética. Como vimos anteriormente, as lâmpadas de descarga utilizam metais que podem causar sérios danos ao homem e ao meio ambiente. Enquanto inteiras, mesmo que “queimadas” tais lâmpadas não oferecem riscos, mas quando quebradas podem gerar contaminação. Como acontece com as baterias e pilhas é necessária a separação e destinação adequadas das lâmpadas para evitar danos ambientais. O armazenamento, manejo, ruptura e reciclagem deverem ser extremamente controladas.\nVeja um vídeo que explica o processo de reciclagem de lâmpadas fluorescente pela empresa Apliquim Tecnologia Ambiental.\nLinks de Empresas de reciclagem de Lâmpadas:\nDocumentos semelhantes a Curso de Instalação Elétrica.pdf\nProjeto Residencial Final\nGED-4621 - Medição agrupada para fornecimento em tensão secundária de distribuição.pdf\nMais de avatarian\nPassos do Projeto.rtf\nRegras para uma alocação ótima de eletrodutos.txt\nInstalação de luminária em gesso.pdf\nEd27 Meu Projeto Iluminacao Residencial


O jornalista ALEX STOJANOVIC do site Metal Master Kingdom conversou com o guitarrista brasileiro ANDREAS KISSER [SEPULTURA, DE LA TIERRA] no fim de maio passado em Toronto, no Canadá, e dentre vários assuntos comentou a inclusão do brasileiro KIKO LOUREIRO na atual lineup do MEGADETH:\n"Eles finalmente descobriram! [risos] A fonte brasileira de… você sabe… mas isso é ótimo para o país, cara. Temos o Aquiles Priester também, tocando com o Primal Fear, e tantas bandas diferentes. E é ótimo ver os músicos brasileiros tento essa oportunidade, porque, você sabe, esse é de fato um país muito musical. Temos nosso próprio tipo de groove e melodias e coisas que podem de fato ajudar. Sabe, ajudou muito ao Sepultura chegar a moldar seu próprio sim. E será ótimo para… eu acho que é ótimo para o Megadeth e pro Kiko também… para ambos. O que quero dizer é que pro Kiko, é loucura. Um músico e profissional incrível. Fico feliz de ver que está vingando, todo o trabalho duro e o estudo dele e tudo mais. Ele é um grande sujeito e merece isso. E para o Megadeth também. É ótimo ver que o Kiko vai entrar e inserir elementos brasileiros ali naturalmente, porque ele de fato é do Brasil. Então estou muito curioso em ouvir esse disco e fico muito feliz por ambos. Sou muito amigo de David Ellefson em especial, e fico muito feliz por todos eles. "\nNotícias Andreas Kisser Sepultura Megadeth


O MIRANTE | Falta de luz e segurança preocupa avieiros de Vila Franca de Xira\nEdição de 2018.05.03 1ª página Sociedade Falta de luz e segurança preocupa a ...\nPescadores reclamam por melhores condições em terra junto ao cais\nVários pescadores do cais avieiro de Vila Franca de Xira estão desalentados com a falta de segurança da zona e pedem ao município uma intervenção que permita minorar os assaltos e insegurança.\nA falta de iluminação pública no local é o principal problema, porque quem chega da pesca já de noite não vê bem o caminho que pisa. Mas há mais problemas: o cais num estado precário, os acessos demasiado estreitos e em mau estado, arrecadações pequenas e que já viram melhores dias. Um cenário que em tudo contrasta, por exemplo, com a zona avieira da Póvoa de Santa Iria, onde tudo foi colocado de novo. O espaço é por isso propício também à acção dos amigos do alheio, que têm aproveitado nos últimos meses para roubar artes de pesca, combustível e utensílios que os pescadores guardam nas pequenas arrecadações.\nArrecadações que, lamentam alguns, são demasiado pequenas e estreitas para tudo o que precisam de guardar. “Por serem pequenas há muita coisa que deixamos na rua e depois é fácil as coisas desaparecerem”, lamenta Nuno, um dos pescadores. Nos últimos tempos o que não consegue guardar dentro das arrecadações leva para casa.\nNos últimos meses o problema tem sido alvo de alertas, também, por parte de autarcas locais, quer em assembleia de freguesia como em reuniões da câmara municipal.\nNa última semana o problema foi levantado em reunião de câmara pela CDU, com o vereador Mário Calado a revelar que, numa visita ao bairro, foi também confrontado com as queixas de insegurança e falta de iluminação por parte dos pescadores. “É importante que entre a câmara e a Administração do Porto de Lisboa possa ser dado um apoio mais sério a esta comunidade. Fala-se muito da cultura avieira mas é desolador ver algumas coisas ali, como os abrigos destruídos e o cais num estado absolutamente inacreditável. Faltam espaços para guardarem as redes. Parece que caiu ali uma bomba”, notou o autarca.\nO vice-presidente do município, José António Oliveira (PS), explica que o executivo já esteve no local durante a noite e confirma que o espaço precisa de iluminação. “Justifica-se plenamente a iluminação. Já pedimos faz tempo à EDP e até já pagámos a instalação para que ela seja feita, embora por vezes isso não seja tão rápido como se deseja”, explica. O município prometeu estudar e avaliar as outras matérias.


Marinheiro visita o Avaí na Ressacada\nHome Notícias Esporte Marinheiro visita o Avaí na Ressacada\nPublicada em: 11/09/2019 ás 00:00 11/09/2019 ás 07:45 Atualizada em: 11/09/2019 ás 07:45\nMarcílio vai manter o mesmo time que goleou o Flumenense\nVencedores na primeira rodada da Copa Santa Catarina, Marcílio Dias e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h10, no estádio da Ressacada, em Floripa, buscando manter os 100% de aproveitamento na competição. Depois de golear o Fluminense na estreia, o Marcílio joga, mais uma vez, como visitante, encarando a equipe sub-23 do Leão, que surpreendeu o Barroso na estreia, em Itajaí.\nSegundo o técnico Paulo Foiani, apesar da goleada por 4 a 1 na estreia, o Marcílio Dias ainda busca melhorar seu entrosamento e, para isso, irá repetir a mesma escalação que começou a partida em Joinville no último sábado. Dessa forma, o Marcílio vai a campo com Vitor Prada, Lito, Magrão, Maurício e Gilmar; Daniel Pereira, Jonathas e Giba; Mateusinho, Welton Paraguá e David Batista.\n“A gente está reformulando a equipe, no primeiro jogo entraram somente três atletas remanescentes do Catarinense. Se toda partida eu mexer em uma peça ou outra, vai fugir um pouco daquilo que a gente quer, que é buscar entrosamento. Para buscar o entrosamento a gente tem que manter a mesma equipe para dar confiança, mas sempre atento ao que os atletas e o conjunto têm que evoluir”, comenta Foiani.\nO treinador marcilista esteve presente também no jogo de estreia do Avaí, quando o Leão bateu o Barroso por 2 a 1 na manhã de domingo. Para Foiani, o Marinheiro encontrará dificuldades na Ressacada nessa quarta-feira, mesmo que o time da capital não utilize seus principais jogadores.\n“O fato de o Avaí estar na série A do Brasileiro, reflete também nas equipes de aspirantes e de base. Independente se é uma equipe de jogadores sub-23 ou aspirantes, é uma equipe que tem boa organização tática e tem uma transição rápida para o ataque, com jogadores novos e talentosos. Temos que respeitar, mas também temos que acreditar no nosso potencial”, finaliza.\nO Marinheiro anunciou a mudança da data da partida contra o Atlético Tubarão, que iria acontecer no dia 15 de setembro, no Gigantão das Avenidas. Em virtude da instalação do novo gramado, o jogo foi transferido para o dia 25. Com isso, o Marinheiro só estreia em casa na Copinha na quarta rodada, contra o Barroso, dia 22.


Polícia Municipal de Artur Nogueira encontra veículo roubado em matagal\nCarro é o mesmo utilizado por criminosos para fugir da polícia na última quinta-feira (16)\nA Ronda Ostensiva Municipal de Artur Nogueira encontrou um veículo roubado em um matagal na noite deste domingo (19). O carro é o mesmo utilizado por criminosos para fugir da polícia na última quinta-feira (16). O veículo foi entregue para o dono e objetos foram encontrados no local e apreendidos.\nEquipe da Romu estava em patrulhamento preventivo quando recebeu a informação de que um veículo Strada na cor branca estava abandonado em um canavial localizado próximo a igreja do Muniz. Os agentes se deslocaram até o local e após realizarem buscas, encontraram o veículo em Holambra (SP).\nApós consultarem o emplacamento foi possível verificar que o carro era produto de um roubo que aconteceu em Artur Nogueira. Diante dos fatos, foi entrado em contato com o proprietário do veículo que foi até o local com a chave reserva e depois dos procedimentos legais, o carro foi liberado para o dono.\nEsse veículo foi o mesmo utilizado na fuga dos criminoso que praticaram roubo a um veículo Vw/Fox na cor preta. Os policiais realizaram buscas pelo local, os agentes localizaram outros objetos que foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira.


Fies passará a atender a alunos de cursos de mestrado e doutorado – Rádio Missioneira – São Luiz Gonzaga – RS\nO Ministério da Educação anunciou ontem (01) a amplicação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para a pós-graduação. As instituições terão que fazer a adesão ao programa nesta semana e, depois, a adesão dos estudantes.\nA possibilidade de financiamento para os cursos não gratuitos de mestrado acadêmico e profissional e de doutorado foi introduzida pela Lei nº 11.552/2007, que alterou a Lei do Fies (Lei nº 10.260/2001), condicionado, entretanto, à disponibilidade financeira do fundo. A partir de agora, as instituições mantenedoras com cursos recomendados pela Capes poderão aderir ao Fies da Pós-graduação. A portaria que regulamenta a adesão das mantenedoras foi assinada pelo ministro Henrique Paim durante a cerimônia.


Nos EUA, capixabas relatam aumento do comércio de armas e temor pela falta de comida\n19 de março de 2020 às 13hs03\nVoo do Brasil para Estados Unidos na última sexta-feira. Poltronas vazias. Foto: Roberto do Valle\nEm sua rotineira viagem do Brasil para os Estados Unidos, o empresário Roberto do Valle foi surpreendido com os aeroportos por onde cruzou vazios, assim como a aeronave que fez o trajeto. O fato foi devidamente registrado por ele, por meio de fotos.\n“Faço esse trajeto ao menos uma vez por mês e pela primeira vez vim em um voo vazio e que precisou ser antecipado porque a companhia cancelou a viagem original”.\nSobre precauções com a Covid-19, disse que está mantendo sua rotina. “Estou há 30 anos entre Estados Unidos e Brasil; já enfrentei furacões e outras intempéries, mas esta é a primeira vez que me deparo com uma situação como essa. As pessoas parecem assustadas e estão cancelando trabalhos. Esta semana tive cancelada uma obra orçada em U$$ 70 mil”, diz ele.\nSupermercados nos condados de Broward e Palm Beach estão com prateleiras vazias. Foto: Maria Nascimento\nA reportagem do TEMPO NOVO percorreu ruas e estabelecimentos comerciais nos condados de Broward e Palm Beach, na Flórida. Por aqui, as pessoas andam em locais públicos utilizando máscaras e funcionários de lojas e supermercados não disfarçam a apreensão por estarem em contato com centenas de pessoas diariamente.\n“Eu acho que inevitavelmente todas as pessoas vão contrair o vírus. O meu único medo é de faltar comida; e como estão vendendo mais armas, as pessoas começarem a matar por comida, por fome; como uma terceira guerra. Acho que os que já estão debilitados vão morrer, mas a gente consegue superar mais esta”, disse a enfermeira Susana Vitcoski.\nA capixaba Kátia Camilo atua como cabeleireira nos Estados Unidos. Ela conta que as clientes cancelaram agendas esta semana. “Não sabemos como serão as próximas semanas e nem se teremos trabalho. Estamos preocupados com os mantimentos, já que houve uma corrida aos supermercados e alguns itens cotidianos viraram artigos de luxo”, reclamou.\nA maior rede de supermercados dos Estados Unidos, cujo funcionamento das lojas era 24h, está fechando as portas às 23h. Shoppings, lojas e outros estabelecimentos comerciais estão com horários reduzidos. Além disso, escolas não estão recebendo alunos desde a última segunda-feira (17).\nConfira a galeria de imagens do cotidiano na Flórida:\nArtigo anteriorSindicato quer agências bancárias fechadas durante pandemia da Covid-19\nPróximo artigoEfeito Covid-19 | Audifax anuncia oferta de cesta básica para famílias carentes


VOSS ACCOMMODATION - Outdoor Norway\nCARTÕES DE NOSSA EMPRESA\nO Fleischer Hotel é um hotel moderno com uma longa história, o que lhe confere um carácter e uma atmosfera especiais. Desde que a indústria do turismo começou no final do século XIX, o hotel tem sido um refúgio favorito da realeza e da nobreza, bem como do turista e viajante comum. O conforto e as comodidades modernas foram incorporados ao antigo edifício de uma forma natural. Todos os quartos dispõem de casa de banho privativa, mini-bar, telefone e televisão. Existe também um restaurante, bar, piscina, solário, jacuzzi e sauna, bem como uma secção separada para conferências.\nEvangervegen 13, 5704 Voss, Noruega\nTel: (+ 47) 56 52 05 00\nO Myrkdalen Hotel tem uma localização perfeita, com acesso direto às pistas de esqui na maior estação de esqui do oeste da Noruega e 28 km de trilhas de cross-country bem cuidadas. O hotel é um moderno hotel de montanha, situado apenas a 2 horas do Aeroporto Internacional de Bergen. A localização é ideal para atividades baseadas na natureza no verão e inverno.\nMyrkdalen Fjellandsby AS - PB 14\nTelefone +47 47 47 16 00\nO acampamento Voss está maravilhosamente situado entre as árvores ao lado do lago em Voss. É apenas uma caminhada de 5 minutos do centro da cidade e todas as atividades e instalações podem ser facilmente acessadas. O acampamento está aberto o ano todo, com a temporada principal sendo de 1 de maio a 1 de outubro\nTel. + 47 56 51 15 97\n5 Estrelas - Baseado em 29 Comentários de viajantes\nAssine a nossa newsletter!!!\n© Copyright Outdoor Norway 2020 - Telefone: +47 45 97 15 15 - E-mail: [email protegido]


Passagens Aéreas Posadas Florianópolis baratas - Comparador de Preços e Promoções Jetcost.com.br\nVoos Posadas Florianópolis\nPassagens aéreas Posadas-Florianópolis\nO nosso motor de busca está feito para que você possa realizar a sua pesquisa e encontrar passagens aéreas Posadas Florianópolis mais baratos e adequados às suas necessidades. Você encontrará todos os preços dos voos disponibilizados para fazer a sua reserva a Florianópolis.\nVocê está a procura da melhor tarifa para o seu voo Posadas - Florianópolis? Com a Jetcost você vai encontrar o voo mais econômico do mercado à Florianópolis. É só comparar os preços: promoções, ofertas de voos mais baratos, viagens econômicas e voos promocionais de última hora para Florianópolis. A Jetcost opera através de diversas agências de viagens on-line, empresas aéreas tradicionais e low-cost. Se o seu destino é Florianópolis, consulte a Jetcost que realizará a procura de passagens aéreas para você, permitindo-lhe encontrar as viagens aéreas voos de menor preço com destino a todos os aeroportos de Florianópolis.Com a Jetcost, você poderá fazer a sua reserva de passagem Posadas - Florianópolis com somente alguns cliques. Saia de férias para Florianópolis com tranquilidade e ótimo preço, conte com a Jetcost.com.br: faça sua reserva de voo, reserve o hotel e a sua aluguel de carros em Florianópolis - basta comparar com a Jetcost e tomar um novo ar! Por meio do comparador de preços de passagens aéreas Posadas - Florianópolis Jetcost, você podeá realizar a sua pesquisa no mesmo instante, como também, reservar um voo com um preço acessível para sua viagem à Florianópolis num único clique.\nPara você encontrar voos a baixo custo Posadas - Florianópolis consulte a Jetcost. Você pode comparar o preço da sua passagem aérea Florianópolis tanto em voos regulares como em charters. Faça a reserva do seu passagem PSS - FLN de ida e volta, solo ida ou charter a preço promocional. A Jetcost.com.br compara para você !\nPassagem aérea Florianópolis Posadas\nPosadas to Florianopolis flights


OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE PELO TITULAR COM POSTERIOR DEMISSÃO DO EMPREGADO. NÃO CABIMENTO DE FORNECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL. COBERTURA DE HOME CARE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência do réu contra sentença de procedência. Ação promovida por beneficiária de plano cujo pai, separado da mãe, era titular, mediante contrato da empregadora dele (demandada "Osborn"). Titular que optou, livremente, por deixar de participar do contrato coletivo e posterior demissão dele no curso do processo. Autora criança, portadora de doença mitocondrial, que depende tratamento em regime de home care. Sentença parcialmente reformada. Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 105XXXX-87.2014.8.26.0100 SP 105XXXX-87.2014.8.26.0100\nTribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 105XXXX-87.2014.8.26.0100 SP 105XXXX-87.2014.8.26.0100\nAPL 1050233-87.2014.8.26.0100 SP 1050233-87.2014.8.26.0100\nOBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE PELO TITULAR COM POSTERIOR DEMISSÃO DO EMPREGADO. NÃO CABIMENTO DE FORNECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL. COBERTURA DE HOME CARE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência do réu contra sentença de procedência. Ação promovida por beneficiária de plano cujo pai, separado da mãe, era titular, mediante contrato da empregadora dele (demandada "Osborn"). Titular que optou, livremente, por deixar de participar do contrato coletivo e posterior demissão dele no curso do processo. Autora criança, portadora de doença mitocondrial, que depende tratamento em regime de home care. Sentença parcialmente reformada.\n1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Desnecessidade de inclusão do genitor da autora, e titular do plano, no polo passivo do processo. Possibilidade em tese de a dependente estar mantida em plano coletivo, mesmo sem o titular estar custeando tais despesas. Legitimidade do Bradesco Saúde. Discussão relativa à cobertura de contrato de plano de saúde coletivo operado pelo réu. Preliminar afastada.\n2. A exclusão do dependente de plano coletivo e seus efeitos. Perda do vínculo de dependente por escolha do titular. Hipótese contratual de exclusão de cobertura. Abusividade, a princípio, não existente. Caso, porém, em que a dependente estava realizando tratamento em regime de home care. Impossibilidade de rescisão unilateral do contrato (art. 13, parágrafo único, inciso III da Lei 9.656/98). Custeio de despesas. Possibilidade de cobrança de mensalidade parcial da dependente excluída. Alegação de incindibilidade da mensalidade que não se sustenta. Manutenção da sentença no tocante à mensalidade arbitrada, ante a ausência de impugnação pelo apelante quanto a seu valor correto. Dever de manutenção do plano coletivo em benefício das dependentes até a data de demissão do empregado, titular do plano. 3. Demissão do empregado titular de plano de saúde coletivo. Impossibilidade de fornecimento de plano individual à autora. Resoluções 19/99 do CONSU e 279 da ANS tratam da exigência de fornecimento de plano de saúde individual quanto há cancelamento do plano de saúde pela empregadora. Não aplicabilidade ao caso. Extinção do contrato de trabalho não significa extinção do plano de saúde coletivo. Caso em que o titular e seus dependentes poderiam, em tese, se manter no plano coletivo, nos termos do artigo 30 da Lei 9.656/98. Operadora não tem obrigação de fornecer um plano de saúde individual ou familiar quando não comercializa tal modalidade ( REsp nº 1244781/RS). Impossibilidade de os dependentes permanecerem no plano coletivo. Caso do artigo 30 da Lei 9.656/98. Ausência de opção pelo titular de se manter temporariamente no plano. Impossibilidade de os dependentes assumirem também a titularidade provisória do plano, pois tal hipótese aplica-se ao caso de morte do titular (art. 30, § 3º da Lei 9.656/98). Afastamento da obrigação do réu de fornecimento de plano individual após o afastamento do titular do plano coletivo, com a sua demissão. Cobertura de despesas médicas, entretanto, que deverá sem mantida enquanto perdurar a internação da beneficiária no regime home care (art. 13, parágrafo único, inciso III da Lei 9.656/98). Sentença reformada em parte. 4. Indenização por danos morais. Abusividade na exclusão unilateral enquanto ainda o titular do plano coletivo estava empregado. Negativa de cobertura de tratamento home care. Abusividade (Súmula 90, TJSP). Cabimento de indenização por danos morais diante do estado de saúde da autora, que se viu desamparada, sem cobertura do plano e sem possibilidade de adquirir um plano de saúde sem carência. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Manutenção. Valor adequado ao caso. Capítulo da sentença mantido. Sucumbência recíproca das partes, com honorários advocatícios nos termos do acórdão. Recurso provido em parte.\nDisponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/463955191/apelacao-apl-10502338720148260100-sp-1050233-8720148260100\nTJ-SP - 08/08/2017


21/09/2017, 13:29 58 Visualizações\nEsta funcionalidade da Google, que permite aos utilizadores percorrerem ruas e entrarem em edifícios emblemáticos, através de fotos reais, a 360 graus, inclui agora 25 espaços Continente, depois da insígnia e a Google terem cooperado para esse objetivo. Com este passo, o Continente pretende abrir caminho para, no futuro, permitir aos clientes fazerem as suas compras a partir de casa, através de um clique, mas usando como referência as lojas físicas.\nA utilização do Street View junta-se assim ao Continente Online e às diferentes aplicações digitais que a marca já disponibiliza. De acordo com Tiago Simões, diretor de Marketing do Continente, “esta é, sem dúvida, uma tecnologia inovadora que vai ao encontro dos objetivos do Continente em apresentar novas soluções às famílias portuguesas, que facilitam a sua experiência de compra. Somos os primeiros em Portugal a apostar nesta funcionalidade do Google Maps, a solução digital mais utilizada no mundo em geolocalização, o que demonstra, uma vez mais, o nosso pioneirismo em inovação no sector.”\nNotícia anterior Empresa mexicana Femsa coloca à venda 5% de Heineken\nNotícia seguinte El Corte Inglés incorpora os direitos da criança nas suas políticas corporativas\nEmpresa mexicana Femsa coloca à venda 5% de Heineken


Em 23 de dezembro de 2014 Saturno entrou em Sagitário e aí vai transitar até 20 de dezembro de 2017. Em 16 de junho retrógrada a Escorpião até o grau 28°17' quando retoma o movimento direto em 17 de setembro de 2015 retomando o trânsito por Sagitário até 20 de dezembro de 2017.\nPara entender Saturno em Sagitário precisamos relembrar os conceitos destes dois símbolos/signos tão fundamentais no estudo astrológico.\nSaturno mostra-nos como reagimos quando encontramos resistência e descobrimos as nossas limitações. Representa a consciência e as convicções morais, bem como as leis e as regras que nos regem e obedecemos. Revela nossa resistência e concentração, desenvolve atributos como a seriedade, a cautela e a reserva.\nSaturno é a divindade romana mais complexa, conhecida pelos gregos como Cronos, Deus que representa o tempo. Parecia pairar sobre ele e sua família uma maldição, logo cedo ele expulsou o próprio pai, Urano, de sua posição soberana entre os deuses, já que o mesmo estava dominado pela insanidade, gerando muita confusão na esfera terrena. Pouco tempo depois, exercendo igualmente uma liderança tirânica, recebe uma profecia assustadora, que ele também seria deposto do trono por um de seus filhos. Saturno se casa com Réia, que simboliza a Terra. Ciente da predição paterna, ele devora todos os filhos, assim que nascem. Isto ocorre com Vesta, Ceres, Juno, Plutão e Netuno. Inconformada, sua esposa arma um plano para salvar Júpiter, o recém-nascido. Ela envolve uma pedra em alguns panos e a apresenta assim para o marido, tentando convencê-lo de que está lhe entregando o filho. Dominado pela gula, ele engole o objeto sem se dar conta do que ocorre, o que demonstra o caráter do tempo, o qual devora e destrói tudo que existe. Ao ingerir a pedra, ele vomita os filhos anteriormente devorados, os quais ajudam Júpiter, ao longo de dez anos de luta ferrenha, a derrotar Saturno.\nCumprindo o que fora previsto, ele é realmente exilado de seu reino, aprisionado no Tártaro, um local remoto e sombrio; depois ele reaparece no Lácio, região da Itália Central, lá instaurando um período de paz e prosperidade, conhecido como a Idade do Ouro, transmitindo ao homem os segredos da agricultura. É considerado um dos titãs, deuses que enfrentaram Zeus ou Júpiter, gerados pela união entre o Céu, Urano, e a Terra, Gaia.\nSagitário é o 9° signo do Zodíaco, representado pelo Centauro com sua flecha que aponta para cima e para o infinito, representa a busca do homem por evolução, necessidade de entendimento e conhecimento. Está relacionado com o pensamento filosófico, a busca do entendimento das coisas do espírito, das leis do universo e dos homens.\nA vida que inicia em Áries, Urano em trânsito por aí até 2019, se elabora em Sagitário, o pensador do Zodíaco pode viver divagando alegremente pela vida sem se preocupar, sabe que nestas paragens somos todos limitados, e por isto, muitas vezes, extrapola os limites que ele mesmo estabeleceu, através dos códigos éticos, morais e todo o tipo de critérios estabelecidos para o convívio humano.\nO espírito sagitariano é a qualidade que existe em todos nós, em alguma área da nossa vida, casa em que temos Sagitário, em que nos libertamos das amarras das convenções e buscamos o distante, desconhecido e avançamos, lei da evolução, do crescimento, motor que nos põe em movimento. Sempre perguntando e nunca encontrando respostas conclusivas, buscando a próxima, indefinidamente.\nQuem nasce com Saturno em Sagitário possuem uma enorme necessidade de desenvolvimento intelectual, e levam isto muito a sério. São pensadores, filósofos e professores universitários. Líderes de códigos morais rígidos e de enorme devoção a sistemas religiosos, filosóficos e políticos.Vivem de acordo com seus princípios morais, buscam a verdade e desenvolvem valores construtivos em suas atitudes.\nSaturno em Sagitário confere capacidade intelectual, disciplina, profundidade e grande poder de concentração. Sua reputação é de extrema importância para quem nasce com este posicionamento.\nSerá necessário observar e evitar a presunção ao defender suas crenças, praticar a capacidade de ouvir, flexibilidade e resiliência.\nO trânsito de Saturno, planeta social, que cumpre um ciclo completo pelo zodíaco em média de 30 anos, em Sagitário indica um período de aprendizado que deverá ser de grande evolução, para todo aquele que encarar o desafio e se responsabilizar por aprender, através da dor e observação das mazelas geradas por crenças, sistemas e comportamentos que provocam sofrimentos, desastres, violência, fome e miséria.\nNão estou afirmando que tudo será resolvido com o trânsito do Mestre/Saturno pelo arquétipo das leis, da ética, do conhecimento, da filosofia e das religiões, mas sim que neste período em torno de 2 anos, teremos que enfrentar as questões que provocam estes acontecimentos chocantes e de difícil digestão, até porque não será possível fazer que não se vê, que não se sabe, como fazemos em outros momentos, e que por isto as questões acumulam e eclodem em violentos e desastrosos acontecimentos. Vamos falar e debater assuntos que muitas vezes evitamos, como política, filosofia e religião, tabus que só servem para elitizar o poder político, religioso e econômico.\nEngajamentos, estudos superiores, debates públicos e toda forma de informação para embasar nossas crenças e posicionamentos. Dele levaremos uma enorme sensação de sentido e uma evolução do conhecimento e da consciência, como viemos apontado como uma das maiores necessidade, ou pelo menos a mais urgente, da humanidade. Recuperar os valores existenciais da natureza humana, nos salvando da barbárie e da destruição da civilização e do planeta.\nNo último trânsito de Saturno por Sagitário, de 1985 a 1988, aqui no Brasil, tivemos o fim da ditadura militar e o começo do estado de direito. Recuperamos nossa cidadania e o respeito aos direitos civis. Quer dizer, ainda estamos buscando, como Sagitário define.\nNas nossas vidas, a casa que temos Sagitário no nosso Mapa Natal será o cenário em que os efeitos deste trânsito se manifestarão.


Dois museus em homenagem a Yves Saint Laurent | CASA CLAUDIA\nDois museus em homenagem a Yves Saint Laurent\nEspaços em Marrakesh e em Paris reverenciam obra do estilista\naccess_time 20 out 2017, 10h58 - Publicado em 14 set 2017, 14h59\nPierre Bergé e Yves Saint Laurent. (DR./Divulgação)\nPierre Bergé, companheiro de Yves Saint Laurent falecido recentemente, não viveu para ver a abertura de dois novos museus que reverenciam a obra do estilista. Um em Marrakesh e outro em Paris, ambos devem abrir suas portas outubro. Dedicada ao estilista e à sua obra, a casa do Marrocos vai reunir 5 mil roupas e 15 mil acessórios, além de documentos, objetos e desenhos que estavam até agora em Paris e faziam parte do acervo da Fundação Pierre Bergé. Já o segundo será instalado na antiga Maison do designer, onde hoje fica a sede da Fundação, na avenida Marceau.\nO escritório de arquitetura KO, de Olivier Marty e Karl Fournier, ficou encarregado do projeto, instalado próximo ao famoso Jardim Majorelle, criado nos anos 1930 com plantas raras pelo pintor francês que dá nome ao espaço. Esse jardim deixou o casal encantado na década de 1960. Tanto que vinte anos depois, eles acabaram comprando o lugar para preservá-lo. Ainda hoje, ele é aberto ao público e mantido pela fundação. Hoje, o ateliê do pintor funciona como o museu berbere.\nDesfile alta-costura Yves Saint Laurent primavera-verão de 1989.\nDesfile alta-costura Yves Saint Laurent primavera-verão de 1989. (Guy Marineau/Divulgação)\nJá o museu YSL tem uma impressionante fachada de 4 mil m2 toda construída em tijolos à vista e reúne de auditório a espaço de exposições, além de biblioteca, café, restaurante, loja e terraço. A inspiração veio dos próprios arquivos do estilista. A dualidade entre linhas curvas e retas e recortes do trabalho de YSL orientou toda a concepção do novo prédio. De fora, ele lembra uma sucessão de cubos, nos quais os tijolos dão uma textura rendada. Já dentro, o visual é outro: limpo, liso e iluminado. Erguido com terra, granito, cimento e pedras marroquinas, o edifício se insere perfeitamente na paisagem da cidade.\nExposição permanente no museu Yves Saint Laurent em Marrakech.\nExposição permanente no museu Yves Saint Laurent em Marrakech. (Christophe Martin Architectes/Divulgação)\nA alta tecnologia também teve papel importante. Um projeto à parte foi feito só com o objetivo de manter impecável a conservação de todo esse acervo. Em seu último depoimento sobre o museu, Bergé afirmou: “Yves e eu descobrimos Marrakesh em 1966 e nunca mais a abandonamos. Esta cidade teve uma influência tremenda sobre Saint Laurent e sobre sua obra, permitindo, inclusive, que ele descobrisse as cores”. A seguir, conheça o museu.\n1. museus em homenagem a Yves Saint Laurent zoom_out_map\n1/4 Fachada do museu Yves Saint Laurent em Marrakech. (Nicolas Mathéus/Divulgação)\n2. museus em homenagem a Yves Saint Laurent zoom_out_map\n2/4 Fachada do museu Yves Saint Laurent em Marrakech. (Nicolas Mathéus/Divulgação)\n3. museus em homenagem a Yves Saint Laurent zoom_out_map\n3/4 Exposição permanente no museu Yves Saint Laurent em Marrakech. (Nicolas Mathéus/Divulgação)\n4. Yves Saint Laurent zoom_out_map\n4/4 Yves Saint Laurent. (Pierre Bergé/Divulgação)\nDecoração de InterioresDécor entre a França e o Japãoquery_builder 4 set 2017 - 10h09\nMóveis e AcessóriosViagem ao mundo do décorquery_builder 18 ago 2017 - 20h08\nTudo sobre\tArteMuseuParisTendências\n3Dois museus em homenagem a Yves Saint Laurent


Texto Online » Vendas » GRAMA SINTÉTICA PREÇO\nGRAMA SINTÉTICA PREÇO, é muito fácil de instalar e não sendo necessário molhar, possui uma durabilidade muito grande e não é atingida pelos raios solares, uma variedade de cores disponíveis no mercado.\nA grama sintética é muito fácil de instalar e não sendo necessário molhar, possui uma durabilidade muito grande e não é atingida pelos raios solares, uma variedade de cores disponíveis no mercado, facilitam a adequação do ambiente com a cor que deseja, sendo azul, vermelha, branca, amarela, verde e preta.\nA modernidade nos jardins, assumindo maior procura devido as facilidades de cuidado, são muito usadas em campos diversos, áreas de lazer e até em salas de aulas para que as crianças possam brincar a vontade sem risco de machucar. Possuem um custo baixo variando entre 63,00 por metro quadrado. As gramas sintéticas não exigem uma manutenção rotineira, pois é uma grama artificial muito resistente.\nUma tendência favorável para a correria do dia a dia, onde as pessoas não conseguem tempo para cuidar do jardim e não possuem profissionais que sejam responsáveis pelo assunto, as gramas são bonitas e possuem cores fortes, podendo ser confundida com uma grama natural. As maneiras de usos evoluem com a criatividade de cada um, novos efeitos na decoração da sua casa podem ser usados com as gramas sintéticas, locais acolhedores e confortáveis para o seu lazer.\nVantagens das gramas sintéticas:\nMuito resistente ao sol;\nFácil escoamento de água das chuvas;\nNão precisa de irrigação;\nMelhoram o desempenho do atleta.\nPREÇO MÉDIO DE ELEVADOR\nPREÇO E DETALHES DO ELANTRA\nFOTOS E PREÇO DA NOVA XRE 300\nCAMA ELÁSTICA PREÇO