PR.DT.PDN.03.14.001 | Sistema de Energia Elétrica | Engenharia Elétrica\nRequisito EDP para Cliente Corporativo\nSalvarSalvar PR.DT.PDN.03.14.001 para ler mais tarde\nRetificação_Edital 02_2012 - Publicado no Minas Gerais em 11.08.12\nNTC 905200 Acesso de Micro e Minigeração Distribuída\nGerador Media Tensao\nCONEXÃO DE MINI E MICROGERADORES AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM MT\nMARCELO POLTRONIERI – DTES-ES RODNEY P. MENDERICO JÚNIOR – DTES-BD\n6. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES\n6.1. Princípios Básicos\n6.2. Etapas para Viabilização do Acesso\n6.2.1. Consulta de acesso\n6.2.2. Informação de acesso\n6.2.3. Solicitação de acesso\n6.2.4. Parecer de acesso\nCritérios Técnicos e Operacionais\n6.3.1. Ponto de conexão\n6.3.2. Conexão ao sistema de distribuição\n6.3.3. Tensão de conexão\n6.3.4. Fator de potência no ponto de conexão\n6.3.5. Sistema de proteção\n6.3.6. Forma de onda e amplitude da tensão\n6.5. Implantação de Novas Conexões\n6.6. Requisitos para Operação, Manutenção e Segurança da Conexão\n6.7. Sistema de Medição\n6.9. Resumo das Etapas de Acesso\n6.10. Condições Adicionais para Acesso\n6.11. Requisitos Técnicos - Disposições Gerais\n6.12. Requisitos Específicos para Projeto\n6.12.1. Projeto elétrico\n6.12.2. Informações para análise prévia\n6.12.3. Documentos para análise e liberação do projeto\n6.12.4. Condições básicas do projeto\nNas instalações do Acessante\n6.14.1. Limites de tensão\n6.15. Operação do Paralelismo\n7. REGISTROS DA\nEstabelecer os critérios, responsabilidades, condições gerais e características construtivas do sistema de conexão do agente gerador (acessante), com a rede de distribuição da concessionária (acessada), havendo ou não injeção de potência ativa e reativa.\nPadronizar características construtivas do ponto de conexão da(s) unidade(s) consumidora(s) e montagem das caixas seccionadoras/distribuição, proteção/manobra e, quando solicitado, do inversor conectado à rede.\nSeções atingidas / Descrição\nElaboração: Luana de Melo Gomes, Rafael Furtado\nEste documento cancela e substitui o PR.PN.03.24.0002\nAprovação: Marcelo Poltronieri, Rodney P. Menderico Jr\nEste documento aplica-se às unidades consumidoras residenciais, comerciais e industriais, urbanas ou rurais, atendidas em média tensão e dotadas de microgeração ou minigeração de energia incentivada.\nEm casos de reformas e/ou mudanças no ponto de conexão, ou em equipamentos que compõe a interface com a rede, o cliente deverá solicitar orientação técnica nas áreas comerciais locais ou a Agência de Atendimento da Concessionária do Grupo EDP.\nAplica-se as Distribuidoras do Grupo EDP no Brasil:\n● EDP Bandeirante;\n● EDP Escelsa.\nPara a aplicação deste documento, deverão ser consultadas também as seguintes normas e resoluções em sua última revisão:\n● PRODIST - Módulo 1\n● PRODIST - Módulo 3\n● PRODIST - Módulo 8\n● Resolução Nº 414 - Resolução Nº 414 de 09 de setembro de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica\n● Resolução Nº 482 - Resolução Nº 482 de 17 de abril de 2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica\n● NBR 16149 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição\n● NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição - Procedimento de ensaio de conformidade\n● NBR 16274 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede - Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho\n● NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica\nPara fins e efeitos desta Norma são aditadas as seguintes definições:\nConsumidor cadastrado na distribuidora com concessão ou autorização para produzir\nenergia elétrica, Excedente ou Não Excedente, com o sistema de geração conectado ao sistema elétrico da distribuidora\nAcessada Rede de distribuição da EDP Escelsa ou Rede de distribuição da EDP Bandeirante\nAcesso É a disponibilização do sistema elétrico de distribuição para a conexão de unidades consumidoras, Autoprodutor de Energia, Cooperativa de Eletrificação Rural ou Agente Importador ou Exportador de Energia, individualmente ou associados, mediante o ressarcimento dos custos de conexão e de uso\nAcordo Operativo Acordo celebrado entre a distribuidora e o Acessante para definir as atribuições, responsabilidades e o relacionamento técnico-operacional no Ponto de Conexão e Instalações de Conexão, assim como para estabelecer os procedimentos necessários ao Sistema de Medição para Faturamento – SMF\nPessoa física, jurídica ou empresas reunidas em consórcio que receba concessão ou\nExcedente – Autoprodutor que, além de gerar a energia elétrica necessária para suas,\nautorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo,\ntem condições de gerar energia elétrica excedente para vender conforme a MP Nº 1.531-18, de 29.04.98, convertida na Lei Nº 9.648 de 27.05.98;\nNão Excedente – Autoprodutor que gera energia elétrica exclusivamente para uso nas suas instalações consumidoras\nCCD - Contrato de\nContrato que estabelece os termos e condições para a conexão do Acessante à rede\nConexão à Distribuição\ne Acordos Operacionais\nCentro de Operação da Distribuição destinado ao controle e supervisão do sistema de distribuição e transmissão\nRequisitos que o Acessante obriga-se a atender para efetivar a conexão de suas instalações com o sistema elétrico\nCogeração de Energia Processo de produção combinada de energia mecânica, geralmente convertida total ou parcialmente em energia elétrica, e calor útil a partir da energia química disponibilizada por um ou mais combustíveis\nPlanta industrial com base no processo de Cogeração de Energia, visando o aumento da eficiência na utilização do energético considerado. Constitui-se na forma de Autoprodutor ou de Produtor Independente de Energia Elétrica\nProcesso a ser obedecido pelo Acessante para reportar informações necessárias para a EDP Escelsa e EDP Bandeirante realizar os estudos de viabilidade e a indicação do Ponto de Conexão\nContrato de Uso do Sistema de Distribuição\nContrato a ser celebrado entre o Acessante e a distribuidora, para estabelecer as condições para o uso do sistema de distribuição e os correspondentes direitos,\nobrigações e exigências operacionais\nPessoa jurídica titular de Concessão ou Permissão de Distribuição para exploração e\nprestação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica exclusivamente de\nDocumento pelo qual a distribuidora formaliza junto ao Acessante, as condições de Consulta de Acesso, com os estudos e o projeto detalhado, incluindo as alternativas para o ponto(s) de conexão\nCentral geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100\nkW e que utilize fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de\ndistribuição por meio de instalações de unidades consumidoras\nMinigeração ou Minigeração Distribuída\nCentral geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras\nMontante de Uso do Sistema de Distribuição\nÓrgão responsável pelas atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão da energia elétrica nos sistemas interligados, criado nos termos da Lei nº 9.648/98\nOperação em que a energia elétrica gerada pelo Acessante supre unidades consumidoras localizadas em áreas eletricamente isolada do Sistema da distribuidora\nParalelismo realizado de forma acidental, ocasionado por falha humana e/ou das instalações do Acessante\nOperação dos geradores do Acessante em paralelo com o sistema elétrico da\ndistribuidora, sem exportação de energia, por um intervalo de tempo máximo de até quinze segundos\nParalelismo Permanente ou Operação em Paralelo com ou sem injeção de potência na rede da Concessionária\nOperação dos geradores do Acessante em paralelo com o sistema elétrico da distribuidora por intervalo de tempo superior a quinze segundos\nDocumento pelo qual a distribuidora consolida os estudos de viabilidade da Solicitação de Acesso requerida para uma conexão ao sistema elétrico e informa ao Acessante sobre os prazos, o Ponto de Conexão e as Condições de Acesso\nEquipamento ou conjunto de equipamentos estabelecidos pela distribuidora, necessário para estabelecer a conexão elétrica entre o Acessante e o sistema elétrico de distribuição\ndistribuída ou minigeração distribuída compense o consumo de energia elétrica ativa\nSistemas Elétricos de Distribuição\nConjunto de instalações e equipamentos elétricos pertencentes à EDP Escelsa ou EDP Bandeirante, inclusive as DID - Demais Instalações de Distribuição e as Demais Instalações de Transmissão – DIT, não integrantes da Rede Básica, cujo acesso se dá por meio da celebração dos contratos de CCD e CUSD\nAs instalações conectadas ao sistema elétrico de distribuição devem atender aos requisitos técnicos e de qualidade estabelecidos pela ANEEL, conforme os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição.\nÀ acessada é reservado o direito de modificar as instruções aqui informadas, de maneira total ou parcial, a qualquer tempo, considerando a constante evolução técnica dos materiais, equipamentos e procedimentos.\nÉ de responsabilidade do acessante, manter suas instalações em plena conformidade à legislação aplicável, dentro das normas da ABNT, Padrões e Procedimentos Técnicos da concessionária, vigentes. Sempre que a acessada julgar necessário, o acessante deverá efetuar todas as adequações indicadas, sob sua responsabilidade financeira.\nEtapas para Viabilização do Acesso\nPara a central geradora classificada como micro ou minigeração distribuída, são obrigatórias apenas as etapas de solicitação de acesso e parecer de acesso.\nconsulta de acesso deve ser formulada pelo acessante à acessada com o objetivo de obter informações\ntécnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso.\ninformação de acesso é a resposta formal e obrigatória da acessada à consulta de acesso, sem ônus para\nacessante, com o objetivo de fornecer informações sobre o acesso pretendido, devendo indicar:\n– A classificação da atividade do acessante;\n– Quando couber, informações sobre a regra de participação financeira;\n– As tarifas de uso aplicáveis;\n– As responsabilidades do acessante;\n– A relação de estudos e documentos a serem apresentados pelo acessante por ocasião da solicitação de acesso, disponibilizando as informações e dados atualizados do sistema elétrico acessado necessários à elaboração dos referidos estudos.\ninformação de acesso deve ser apresentada pela acessada ao acessante, por escrito, no prazo máximo de\n60 (sessenta) dias a partir da data do recebimento da consulta de acesso, devendo ser mantida em cadastro específico por 60 (sessenta) meses para efeito de fiscalização.\nsolicitação de acesso é o requerimento formulado pelo acessante que, uma vez entregue à acessada, implica a prioridade de atendimento, de acordo com a ordem cronológica de protocolo.\nCompete à distribuidora a responsabilidade pela coleta das informações das unidades geradoras junto aos micro e minigeradores distribuídos e envio dos dados à ANEEL para fins de Registro, nos termos da regulamentação específica.\nPara micro e minigeração distribuída, fica dispensada a apresentação do Certificado de Registro, ou documento equivalente, na etapa de solicitação de acesso.\n– O projeto das instalações de conexão, incluindo memorial descritivo, localização, arranjo físico, diagramas, conforme item 6.4.\n– Documentos e informações solicitados previamente pela distribuidora, conforme anexo C.\nA solicitação de acesso perde o efeito se o acessante não regularizar eventuais pendências nas informações\nencaminhadas à acessada no prazo de 60 (sessenta) dias.\nO parecer de acesso é o documento formal obrigatório apresentado pela acessada, sem ônus para o acessante, onde são informadas as condições de acesso, compreendendo a conexão e o uso, e os requisitos técnicos que permitam a conexão das instalações do acessante, com os respectivos prazos, devendo indicar, quando couber:\n– As características do sistema de distribuição acessado e do ponto de conexão, incluindo requisitos técnicos, como tensão nominal de conexão, além dos padrões de desempenho;\n– A relação de obras de responsabilidade do acessante, incluindo eventuais instalações que devem ser transferidas à distribuidora acessada;\ndas obras de responsabilidade da acessada, com correspondente cronograma de\n– A relação\n– As informações gerais relacionadas ao ponto de conexão, como tipo de terreno, faixa de passagem, características mecânicas das instalações, sistemas de proteção, controle e telecomunicações disponíveis;\n– O modelo de Acordo Operativo ou de Relacionamento Operacional para participantes do sistema de compensação de energia;\n– Eventuais informações sobre equipamentos ou cargas susceptíveis de provocar distúrbios ou danos no sistema de distribuição acessado ou nas instalações de outros acessantes.\nCompete à distribuidora a realização de todos os estudos para a integração de micro e minigeração distribuída, sem ônus ao acessante, devendo informar à central geradora a relação de dados necessários à elaboração dos referidos estudos que devem ser apresentados quando da solicitação de acesso.\nO parecer de acesso deve ser encaminhado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação de\nPara central geradora classificada como minigeração distribuída, o prazo deve ser de até 60 (sessenta) dias quando houver necessidade de execução de obras de reforço ou de ampliação no sistema de distribuição acessado.\nOs contratos necessários ao acesso devem ser celebrados entre as partes no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do parecer de acesso, quando aplicável.\ninobservância deste prazo, por responsabilidade do acessante, incorre em perda da garantia ao ponto e\ncondições de conexão estabelecidas no parecer de acesso, desde que um novo prazo não seja pactuado\nponto de conexão do acessante com microgeração ou minigeração distribuída é o ponto de entrega da\nunidade consumidora, conforme definido em regulamento específico.\nConexão ao sistema de distribuição\nA conexão deve ser realizada em corrente alternada com frequência de 60 (sessenta) Hz.\nacessante que conecta suas instalações ao sistema de distribuição não pode reduzir a flexibilidade de\nrecomposição do mesmo, seja em função de limitações dos equipamentos ou por tempo de recomposição.\nparalelismo das instalações do acessante com o sistema da acessada não pode causar problemas técnicos\nou de segurança aos demais acessantes, ao sistema de distribuição acessado e ainda, a operação e\nacessante é o único responsável pela sincronização adequada de suas instalações com o sistema de\nacessante deve ajustar suas proteções de maneira a desfazer o paralelismo caso ocorra desligamento,\nantes da subsequente tentativa de religamento.\ntempo de religamento é definido pela acessada, conforme estudos específicos.\nacessante deve atender aos requisitos técnicos de operação da acessada.\nAs partes devem definir os arranjos da interface de seus sistemas no acordo operativo ou documento equivalente.\ninstalação do acessante, conectada ao sistema de distribuição, deve operar dentro dos limites de\nfrequência, tensão, ajustes das proteções, conforme anexo A, tabela 03.\nAs tensões de conexão serão:\n– EDP ESCELSA: 11,4 kV, 13,8 kV e 34,5 kV a ser definida pela concessionária, de acordo com o ponto de conexão.\n– EDP BANDEIRANTE: 13,8 kV e 34,5 kV.\nOs limites para a variação da tensão em regime permanente no ponto de conexão para MT devem estar de acordo com o PRODIST - Módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica.\nFator de potência no ponto de conexão\nO acessante deve garantir que suas instalações operem observando as faixas de fator de potência estabelecidas no Módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica e ainda, de acordo com as condições específicas definidas pela acessada no parecer de acesso.\nOs ajustes das proteções das instalações do acessante devem ser por ele calculados e aprovados pela acessada, observando os requisitos detalhados no item 6.13 – Proteção, deste documento, em consonância com a tabela 03 quando couber.\nOs procedimentos de operação da proteção do sistema elétrico do acessante devem estar definidos no acordo operativo ou no relacionamento operacional.\nForma de onda e amplitude da tensão\nO acessante deve garantir, ao conectar suas instalações, que não sejam violados os valores de referência no ponto de conexão estabelecidos abaixo:\n– Distorções harmônicas:\n• Vn<= 13,8 kV / 34,5 kV;\n• D <= 8,0 % (DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE TENSÃO);\n• D <= 10,0 % (DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE).\n– Desequilíbrio de tensão: Vide estabelecido no Módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica;\n– Flutuação de tensão: Vide anexo A, tabela 03;\n– Variações de tensão de curta duração: Vide anexo A, tabela 03.\nRequisitos de Projetos\nAplicam-se os procedimentos descritos no item 6.12 (Requisitos Específicos para Projeto).\nPara fins de definição dos Sistemas de Geração de Energia devem ser consideradas as faixas de potência indicadas na tabela 03 do anexo A.\ntabela 01 do anexo A indica os requisitos mínimos estabelecidos no PRODIST, Módulo 3.7, necessários para o\nponto de conexão da central geradora, podendo a Acessada implementar, de acordo justificativas técnicas e de\nsegurança, necessidades adicionais para o Acesso, exceto para central geradora classificada como microgeração distribuída.\nImplantação de Novas Conexões\nAplicam-se os procedimentos descritos na PRODIST, Módulo 3, seção 3.4, exceto a assinatura de CUSD e CCD.\nacessada deve realizar vistoria, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de solicitação formal, com\nvistas à conexão ou ampliação das instalações do acessante, apresentando à central geradora o seu resultado por meio de relatório formal, incluindo o relatório de comissionamento, quando couber.\nprazo para entrega do relatório de que trata o parágrafo anterior para o acessante é de até 15 (quinze) dias,\ncontados da data de realização da vistoria.\nacessada deve emitir a aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão, no prazo de\naté 7 (sete) dias a partir da data em que forem satisfeitas as condições estabelecidas no relatório de vistoria.\nRequisitos para Operação, Manutenção e Segurança da Conexão\nAplicam-se os procedimentos descritos no PRODIST, Módulo 3, seção 3.5, observado o item 6.8 desta norma.\nPara a elaboração do Acordo Operativo ou do Relacionamento Operacional, deve-se fazer referência ao Contrato de Adesão (ou número da unidade consumidora), Contrato de Fornecimento ou Contrato de Compra de Energia Regulada para a unidade consumidora associada à central geradora classificada como mini ou microgeração distribuída e participante do sistema de compensação de energia da distribuidora local, nos termos da regulamentação específica.\nO sistema de medição deve atender às mesmas especificações exigidas para unidades consumidoras\nconectadas no mesmo nível de tensão da central geradora, atendendo aos requisitos específicos definidos no Módulo 3 do PRODIST.\nO acessante é responsável por ressarcir a distribuidora acessada pelos custos referentes às adequações do\nsistema de medição necessárias para implantar o sistema de compensação de energia elétrica, nos termos da regulamentação específica.\nA concessionária deverá adequar o sistema de medição dentro do prazo para realização da vistoria das\ninstalações e iniciar o sistema de compensação de energia elétrica assim que for aprovado o ponto de conexão.\nCom relação aos demais requisitos do Sistema de Medição para Faturamento – SMF deverão seguir o disposto\nNorma de Fornecimento vigente desta concessionária.\nAcessante é responsável pelo zelo de todos os equipamentos mantidos sob lacre, sendo que o acesso aos\nmesmos somente é permitido ao pessoal autorizado pela Acessada.\nFica a critério da Acessada a instalação da medição que julgar necessária, bem como sua retirada ou substituição quando considerado conveniente.\nAplicam-se os procedimentos descritos no PRODIST, Módulo 3, seção 3.6, no que couber.\nDispensa-se a assinatura dos contratos de uso e conexão para a central geradora que participe do sistema de compensação de energia da distribuidora local, nos termos da regulamentação deste documento, sendo suficiente para os minigeradores a celebração do Acordo Operativo, exceto para os microgeradores para os quais deverá ser formalizado o Relacionamento Operacional.\nA unidade consumidora que aderir ao sistema de compensação de energia elétrica da distribuidora deverá ser\nfaturada conforme regulamentação específica para micro e minigeração distribuída e também conforme as Condições Gerais de Fornecimento. Não se aplicam as regras de faturamento de centrais geradoras, estabelecidas em regulamentos específicos.\nVide tabela 02, anexo A, onde é apresentado um resumo das etapas para solicitação de acesso.\nA distribuidora deve disponibilizar as informações de seu sistema elétrico necessárias aos estudos e decisão do\nO detalhamento das informações para o acesso é diferenciado em função das características técnicas da\nconexão e do tipo de Acessante.\nAs instalações no Ponto de Conexão não podem produzir perturbações que infrinjam os limites individuais e\nglobais de qualidade de fornecimento de energia elétrica estabelecidos pela ANEEL ou legislação em vigor. Cabe à Acessada manter o nível de perturbação no sistema de distribuição dentro dos limites globais.\nA acessada poderá desconectar a unidade consumidora possuidora de microgeração ou minigeração de seu\nsistema elétrico nos casos em que: (i) a qualidade da energia elétrica fornecida pelo acessante não obedecer aos padrões de qualidade dispostos no Parecer de Acesso; e (ii) quando a operação do Acessante representar\nperigo à vida e às instalações da acessada, neste caso, sem aviso prévio.\nDe acordo com condições técnicas específicas, poderá ser restringido o Acesso para Microgeração e\nMinigeração em regiões onde não houver possibilidade de estabelecer comunicação confiável e eficiente entre\no acessante e a acessada.\nAs exigências contidas nesta norma visam à proteção, à qualidade de fornecimento de energia elétrica e à\noperação do sistema elétrico da acessada, devendo ficar a cargo do acessante a proteção e a operação das\ninstalações de sua propriedade e de responsabilidade da acessada a manutenção, supervisão e controle até o ponto de conexão, com acesso franqueado ao sistema de medição.\nAs especificações de todos os equipamentos do ponto de conexão necessárias ao paralelismo devem atender aos requisitos previstos nesta norma.\nTodos os equipamentos necessários ao paralelismo a serem instalados nas dependências do acessante, devem ser por ele custeados, instalados e operados.\nCabe ao acessante a total responsabilidade pela manutenção corretiva e preventiva periódica de todas as instalações e equipamentos de sua propriedade.\nO acessante é responsável pela integridade de seus equipamentos, devendo provê-los de sistemas de proteção adequados, conforme normas técnicas vigentes. A distribuidora não assumirá quaisquer responsabilidades pelos danos que possam ocorrer nas instalações particulares do acessante, assim como no gerador ou geradores.\nAo acessante não será permitido a operação de forma ilhada, funções de proteções e/ou intertravamentos são exigidas para atender essa finalidade. O acessante responderá cível e criminalmente por danos à acessada e a terceiros em função da operação ilhada.\nTodos os acessantes que se conectarem na Média Tensão deverão estar ligados a rede primária através de um transformador de isolação. O transformador deverá ser conectado em triângulo, para o lado da acessada.\nPara Acessantes conectados através de inversores de frequência, com paralelismo permanente ou momentâneo, só serão aceitos inversores homologados e devidamente etiquetados pelo INMETRO. Excepcionalmente, até que o processo de etiquetagem por parte do INMETRO esteja consolidado, somente serão aceitos inversores com o aval da Acessada e serão seguidas normas internacionais a critério da mesma.\nEm casos de contingência, causadas ou não pelos acessantes, que resultem em condições técnicas e ou operacionais restritivas, as unidades de microgeração e minigeração estarão sujeitas a serem desconectadas do sistema de distribuição até da normalização da condição adversa.\nPara os minigeradores será instalado um religador de linha Telecomandado dotado de funções direcionais de proteção, que será operado e supervisionado pela acessada.\nPara os minigeradores, será exigido disjuntor de fronteira equipado com relés secundários de proteções digitais multifuncionais exclusivas, sendo que estes deverão ter capacidade de registros de eventos e oscilografias para permitirem as análises das perturbações que afetarem o sistema, com acesso a qualquer tempo por solicitação da acessada.\nRequisitos Específicos para Projeto\nPara possibilitar a instalação por parte da EDP dos medidores e equipamentos de medição, as caixas ou quadros de medidores e acessórios, devem ser adquiridos e montados pelo Acessante em local de fácil acesso, com iluminação, ventilação e condições de segurança adequadas.\nOs Acessantes de MT devem manter bem acondicionados e em local seguro no interior da cabina, bastões de manobra e luvas de borracha isolantes classe 1.\nInformações para análise prévia\nO Acessante deve fornecer para análise prévia, as seguintes informações:\n– Demanda requerida/ potência máxima de geração;\n– Tipo de paralelismo proposto.\nA EDP responderá no prazo de 60 dias, ficando condicionada a aprovação final da interligação pretendida, a análise do projeto definitivo.\nPara Minigeração, formulário de Informações para Solicitação de Acesso – Gerador. Vide anexo C.\nDocumentos para análise e liberação do projeto\nApós análise prévia referida no item 6.12.2, havendo condições para prosseguimento dos estudos, o Acessante deverá apresentar projeto elétrico definitivo com os seguintes itens:\n– Projeto em 2 vias de plantas e cortes das instalações do posto de medição e proteção, na escala até 1:25. Deve ser apresentada também a planta geral da área do Acessante, contendo ramais de interligação dos postos de transformação, com indicação das capacidades, características dos transformadores, cortes, detalhes de montagem e planta de localização cadastral da edificação (planta de situação);\n– Uma via da ART (cópia), do projeto, ou do projeto e execução, com visto da inspetoria Regional do CREA ou certificado digital;\n– Diagrama unifilar geral das instalações;\n– Diagrama funcional, diagramas dos circuitos de controle, proteção e medição;\n– Características dos TP’s e TC’s empregados nos disjuntores de paralelismo e no disjuntor de fronteira com a concessionária;\n– Características dos relés que atuam nos disjuntores de paralelismo e no de interligação, bem como seus respectivos manuais;\n– Características do inversor de frequência, caso seja aplicado, fabricante, modelo, faixas de operação, proteções, parâmetros elétricos e intertravamentos;\n– Características eletromecânicas do disjuntor de fronteira;\n– Dados dos geradores;\n– Proteções dos geradores, transformadores elevadores, com indicações dos sinais de trip nos dispositivos de abertura envolvidos;\n– Reatância síncrona de eixo direto, reatância transitória de eixo direto, reatância subtransitória de eixo direto, reatância síncrona de eixo em quadratura, reatância transitória de eixo em quadratura, reatância sub transitória de eixo em quadratura, resistência de armadura, curva de saturação, número de pólos, tensão nominal, rotação nominal, potência nominal, tipo de ligação, fator de potência, constante de inércia (incluindo turbina), método de aterramento e ano de fabricação;\n– Estudos de curto circuito para Minigeradores;\n– Estudos de regime permanente para Minigeradores;\n– Autorização, Concessão ou Registro do Acesso, quando aplicável;\n– Memorial descritivo das instalações da geração e interligação;\n– Memorial de cálculo dos ajustes dos relés;\n– Diagrama funcional dos disjuntores de paralelismo e interligação, incluindo, se houver, a transferência automática ou programada com paralelismo momentâneo;\n– Dados sobre as cargas das instalações considerando os principais motores. Nesse sentido, destacar perfil diário das cargas, sazonalidade, fator de potência, tipos de motores, etc.;\n– Impedâncias dos condutores dos circuitos de ligação entre os geradores e o ponto de interligação com a rede da Distribuidora;\n– Catálogo contendo as características técnicas dos para-raios, seccionadores, disjuntores de interligação, relés de proteção de interligação com indicação do tipo e faixa de ajuste e transformadores de corrente e potencial;\n– Para Minigeradores, dados dos transformadores como: ligação do lado da EDP, ligação do lado do consumidor, tap’s disponíveis, impedância de curto circuito (%).\nTodos os desenhos devem ser apresentados em folhas com tamanhos e caligrafia padronizados pela ABNT, atendendo a um formato mínimo A2 para a via de projeto impresso.\nTodas as vias dos projetos que envolvam desenhos e cálculos devem ser assinadas por engenheiro eletricista responsável, acompanhadas da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.\nToda obra deve ser iniciada somente após aprovação do projeto elétrico pela EDP, bem como autorizações ou aprovações dos órgãos públicos, quando aplicáveis.\nDeverão ser realizados ensaios de funcionamento do sistema empregado, feito pelo Acessante em MT com\no acompanhamento da EDP.\nA verificação do projeto pela EDP, não transfere a responsabilidade técnica a esta, quanto ao projeto e\nexecução das instalações elétricas.\nPara Minigeradores, o transformador de isolação não poderá ser protegido por meio de fusíveis.\nA capacidade total de curto-circuito em qualquer ponto da rede de distribuição, classe 15 kV, com\ngeradores e Acessada em paralelo, não poderá exceder a 10 kA simétrico.\nA capacidade de geração do Acessante deve ser dimensionada para que nas condições elétricas mais\ndesfavoráveis, as tensões e correntes de curto-circuito de contribuição consumidor - Acessada, atinjam o\nmínimo requerido para que as proteções de retaguarda instaladas nos pontos de interligação possam operar com segurança.\nÉ obrigatória a existência de um disjuntor localizado de tal forma que desconecte as instalações do\nAcessante da rede de distribuição de MT (particular ou da Acessada). Este disjuntor é denominado de\ndisjuntor de fronteira.\nO(s) gerador(es) do Acessante de MT deve(m) ser removido(s) do paralelo através de disjuntor(es) acionado(s) por relés secundários sempre que ocorrerem anomalias (curto-circuito, queda de tensão anormal ou variação de frequência acentuada, falta de fase, etc.), no sistema elétrico da Acessada ou na própria instalação do Acessante.\nOs Microgeradores e Minigeradores deverão ser removidos do paralelismo automaticamente ou remotamente, sempre que houver abertura de qualquer equipamento de proteção e/ou manobra a montante do ponto de conexão.\nPara conexões de máquinas síncronas e assíncronas na rede de MT, será obrigatório para o paralelismo permanente sem injeção de potência, que os relés funções 50/51, 50N/51N, atuem no disjuntor de fronteira e as funções 32, 67,59 e 59N no disjuntor responsável em remover a geração do cliente do paralelo com a rede da concessionária, podendo ser o disjuntor geral se for o caso.\nPara conexões de máquinas síncronas e assíncronas na rede de MT, será obrigatório para paralelismo permanente com injeção de potência na rede da concessionária, que os relés funções 50/51, 50N/51N, atuem no disjuntor de fronteira e as funções 21 ou 51V, 32, 59 e 59N no disjuntor responsável em remover\na geração do cliente do paralelo com a rede da concessionária, podendo ser o disjuntor geral se for o caso.\nPara Acessantes conectados através de inversores de frequência na rede de MT, com paralelismo permanente ou momentâneo, será observada e definida pela concessionária a faixa de operação de injeção de corrente em função da tensão e frequência geradas. As proteções utilizadas para garantir o desacoplamento da geração estão contidas nos inversores de frequência.\nPara Acessante com paralelismo permanente, utilizando-se de máquinas síncronas e assíncronas, com a rede da concessionária classe 15 kV, exclusivamente na área de concessão da EDP Escelsa, será exigida uma fonte de terra local, para limitar as sobretensões sustentadas em casos de curto circuito fase-terra na rede da Acessada. Esta fonte de terra deverá ser implementada através de um transformador de aterramento em associação com um resistor de aterramento, tendo como referência as seguintes características elétricas básicas:\nTransformador de Aterramento 11,4/13.8kV\n• Tensão Nominal\nde acordo com ponto de conexão\n• Tensão Máxima de Operação\n• Nível Básico de Impulso\n• Potência Térmica Nominal (10 segundos )\n• Impedância de sequencia zero\ndefinir de acordo com o sistema\n• Impedância percentual de sequencia zero\nResistor de Aterramento 11,4/13,8kV\nde acordo com ponto de\ndefinir de acordo com o sistema envolvido\n• Resistência de sequencia zero\nComo alternativa, o resistor de 15 kV a ser instalado no neutro do TA, pode ser aplicado em série com o delta do TA, especificado para esta finalidade;\nEm alguns casos o resistor de neutro poderá ser desprezado;\nA especificação do TA será feita pela Acessada.\nTodos os relés previstos nesta norma, necessários ao paralelismo dentro das instalações do Acessante, devem ser sensibilizados através de sinais de TP’s e TC’s instalados conforme visto nos desenhos 01 e 02 do anexo B.\nÉ obrigatória a instalação de uma chave seccionadora antes do disjuntor de fronteira, instalada sobre a malha de terra da instalação do Acessante com ponto de acesso instalado em caixa de inspeção.\nO paralelismo só será permitido através de disjuntores supervisionados por relés de sincronismo função 25.\nOs disjuntores, chaves seccionadoras e/ou qualquer equipamento de manobra que permita o paralelismo sem supervisão do relé de sincronismo deverão possuir intertravamentos que evitem o fechamento do paralelismo por esses equipamentos.\nNão será permitido o religamento automático nos disjuntores que possam efetuar o paralelismo.\nTodos os relés de sobrecorrente deverão ter curvas de tempo dependente. O relé de terra funções 50/51-N - B deverá permitir ajustes de "pick-up" em 10A primários.\nTodos os ajustes dos relés constantes nos desenhos 01 e 02 do anexo B serão definidos por ocasião da análise do projeto.\nEm qualquer ponto do sistema de distribuição não poderá haver alteração do tap dos transformadores de distribuição, já adequado para a condição normal de operação do sistema de distribuição. Portanto, para os consumidores ligados na tensão primária, a tensão deverá estar entre +5% e -7,5% do tap dos transformadores.\nOperação do Paralelismo\nA Acessada manterá o religamento automático de suas linhas de distribuição conforme determinam suas\nnormas, fazendo uso de transferências de disparo a partir dos religadores a montante do ponto de conexão.\nA Acessada não permitirá a execução de nenhum serviço nos alimentadores em redes desenergizadas, com a\npresença de Acessantes, sem que antes sejam abertos os Religadores de Linha e Chaves de Segurança, referentes aos Acessantes e tomadas as demais providências para garantir a segurança das pessoas e das instalações.\nA Acessada poderá suspender o paralelismo com o Acessante nos seguintes casos:\n▪ Emergência no Sistema.\n▪ Quando da abertura eventual ou não de quaisquer dos religadores/equipamentos/chaves de manobra sob carga a montante do ponto de conexão.\n▪ Quando uma inspeção nas instalações do Acessante revelar a existência de condições perigosas, falhas de manutenção e condições operativas e/ou de proteção deficientes.\n▪ Quando o equipamento de geração do Acessante reduzir a qualidade do serviço fornecido a outros consumidores, ou ainda quando prejudicar as condições operativas da Acessada.\n▪ Quando os procedimentos operativos acordados entre a Acessada e o Acessante não forem cumpridos pelo Acessante.\n6.16. Inspeções e Testes\nO Acessante deverá fornecer os relatórios de aferição, calibração e ensaios funcionais das proteções, comando, etc., devidamente assinados pelo engenheiro responsável. Essa documentação deverá ser enviada a Acessada com antecedência da data de inspeção para possibilitar a comparação dos resultados com os ajustes propostos.\nA inspeção nas instalações do Acessante compreenderá a verificação da execução física do projeto apresentado. Não será autorizada a conexão caso ocorra qualquer alteração, inclusão ou exclusão dos equipamentos previstos no projeto.\nSerão verificados se todos os ajustes dos relés necessários ao paralelismo estão de acordo com os definidos pela Acessada.\nSerão verificados todos os intertravamentos previstos, por meio de testes a serem definidos após análise do projeto apresentado.\nSerão efetuados ensaios de paralelismo automático em todos os disjuntores supervisionados por relés de sincronismo.\nSerá efetuada a medida de resistência de aterramento no ponto de instalação da chave seccionadora.\nA Acessada reserva-se o direito de verificar a qualquer momento, por meio de notificação prévia, a calibração e operação de todos os equipamentos necessários ao paralelismo.\nOs Acessantes que utilizarem inversores de frequência para realizar o paralelismo com a rede deverão encaminhar em meio digital, no mínimo a cada 12 meses, relatório de manutenção para a concessionária, elaborado pela empresa responsável pela venda e manutenção do equipamento ou qualquer outra que possua capacitação técnica e profissional para tal. No relatório deverá conter ensaios em todas as proteções do inversor, no sistema de sincronismo, ajustes e calibrações, testes de anti-ilhamento, intertravamentos, qualidade da energia gerada, etc.\nPara geradores de energia elétrica em paralelismo permanente com a rede da EDP, deverá ser permitido antes da ligação do cliente à rede de distribuição, que a concessionária decida por realizar, de acordo com seus critérios, medições de correntes e tensões harmônicas no gerador do Acessante, em condições de carga nominal e sobrecarga com fator de potência nominal da máquina.\n001. Requisitos Mínimos em Função da Potência Instalada\n002. Resumo das Etapas de Acesso\n003. Características Consideradas para Conexão de Micro e Minicentrais Geradoras\n001. Conexão Configuração 1 MT\n002. Conexão Configuração 2 MT\n001. Informações Gerais do Acessante\n002. Informações Técnicas do Acesso\n003. Informações Específicas do Acesso\n004. Informações Sobre Máquinas Síncronas (Informar para cada máquina)\nTABELA 01 - REQUISITOS MÍNIMOS EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA\nMedidor 4 Quadrantes\n1. Chave seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da central geradora durante\nmanutenção em seu sistema.\n2. Elemento de interrupção automático acionado por proteção, para microgeradores distribuídos e por comando e/ou proteção, para minigeradores distribuídos.\n3. Não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletroeletrônico que detecte tais anomalias e que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção.\n4. Se a norma da distribuidora indicar a necessidade de realização estudo de curto-circuito, caberá à acessada a responsabilidade pela sua execução.\n5. O acessante deve apresentar certificados (nacionais ou internacionais) ou declaração do fabricante que os equipamentos foram ensaiados conforme normas técnicas brasileiras, ou, na ausência, normas internacionais.\n6. O sistema de medição bidirecional deve, no mínimo, diferenciar a energia elétrica ativa consumida da energia elétrica ativa injetada na rede.\nTABELA 02 - RESUMO DAS ETAPAS DE ACESSO\nFormalização da solicitação de\nacesso, com o encaminhamento de documentação, dados e informações\npertinentes, bem como dos estudos realizados.\nRecebimento da solicitação de\nSolução de pendências relativas às\nAté 60 (sessenta) dias após a ação\ninformações solicitadas no item 7.2.3\ni. Se não houver necessidade de execução de obras de reforço ou de ampliação no sistema de distribuição, até 30 (trinta) dias após a ação 1(b) ou 1(c).\nEmissão de parecer com a definição\nii. Para central geradora classificada como minigeração distribuída e houver necessidade de execução de obras de reforço ou de ampliação no sistema de distribuição, até 60 (sessenta) dias após a ação 1(b) ou 1(c).\ndas condições de acesso.\nAssinatura dos Contratos, quando\nAté 90 (noventa) dias após a ação\nAté 30 (trinta) dias após a ação\nEntrega para acessante do Relatório\nAté 15 (quinze) dias após a ação\nAdequação das condicionantes do\nliberando-o para sua efetiva conexão.\nAprovação do ponto de conexão,\nAté 7 (sete) dias após a ação 5(a)\nTABELA 03 - CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS PARA CONEXÃO DE MICRO E MINICENTRAIS GERADORAS\nMonitoramento da tensão – xx % da tensão nominal (Proteções 27 e 59)\nFaixas de variação para proteção 50, 51, 50N, 51N, 32, 67, 21, 59N tempo de atuação a definir\n-0,5Hz ou +\n81O, 81U, 27, 59, 50, 51, 50N, 51N, 51V, 32, 67, 21,\n-0,5Hz ou + 0,3 Hz\nA: Com inversor B: Sem inversor de frequência\n1- TODOS OS DISJUNTORES ONDE SE FECHARÁ O PARALELO DEVERÃO SER SUPERVISIONADOS POR RELÉ DE CHECK DE SINCRONISMO. 2- OS DISJUNTORES SEM SUPERVISÃO DO RELÉ DE CHECK DE SINCRONISMO DEVERÃO POSSUIR INTERTRAVAMENTO QUE EVITEM O FECHAMENTO DO PARALELISMO POR ESSES DISJUNTORES. 3- A FUNÇÃO 81 PODERÁ SER INSTALADA JUNTO ÀS DEMAIS PROTEÇÕES DO GERADOR. 4- PARA CONEXÕES SEM INJEÇÃO UTILIZAR FUNÇÃO 67 E PARA CONEXÕES COM INJEÇÃO UTILIZAR FUNÇÃO 21. 5- O TA É NECESSÁRIO APENAS PARA OS SISTEMAS EM 13,8kV COM PARALELISMO PERMANENTE.\n6- AS FUNÇÕES 67 E 32 PODERÃO SER DESLOCADAS PARA A BT DO TRAFO POR NECESSIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO ADEQUADA A ESSAS FUNÇÕES.\nConexão Configuração 1 MT\nPáginas 01 / 01\nConexão Configuração 2 MT\nCONEXÃO DE MINI E MICROGERADORES AO SISTEMA DE\nDISTRIBUIÇÃO EM MT\nANEXO A – FORMULÁRIOS\nFORMULÁRIO 01 - INFORMAÇÕES GERAIS DO ACESSANTE\nIdentificação do acessante\n2. Ramo de atividade:\n3. Natureza: (produtor independente, autoprodutor, etc.)\n4. Capacidade instalada:\n5. Representante(s) junto à acessada para assuntos de acesso\nEditais / Contratos de Concessão / Autorizações\nNúmero / Data / Resolução ANEEL\nFORMULÁRIO 02 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO ACESSO\n1. Estágio atual do empreendimento, cronograma de implantação e de expansão:\n2. Energético utilizado:\n3. Regime de operação:\n( ) Emergência\n4. Operação interligada?\n5. Ponto de conexão na rede elétrica: (apresentar diagrama esquemático – formato A3 – quando for uma nova\nsubestação que seciona uma linha existente)\nMontante de Uso a ser contratado do Sistema de Distribuição: (potência efetiva deduzida do consumo\npróprio, das perdas elétricas nas instalações de uso exclusivo e dos fornecimentos feitos diretamente ou através\nde instalações de uso exclusivo)\nFORMULÁRIO 03 - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO ACESSO\n1. Informações sobre o acessante e as instalações de distribuição associadas\nNúmero de unidades geradoras:\nDiagrama unifilar do arranjo da subestação, incluindo os vãos de entrada e de saída (formato A3): [Anexar]\nSistemas de proteção e controle do acessante (formato A3): [Anexar]\n1.2. Unidade geradora (Informar para cada unidade)\nPotência nominal – MVA\nPotência efetiva (máxima em regime contínuo) – MVA\nData da primeira sincronização para testes:\nData de entrada em operação comercial\nDados de máquina síncrona (Vide Formulário 04)\nFaixa operativa contínua de tensão nos terminais da máquina em regime permanente – kV:\nFrequência nominal – Hz:\nFaixa operativa contínua de frequências – Hz:\nFaixa operativa temporizada de frequências – Hz:\nFabricante das turbinas/geradores\nFaixa operativa de potência ativa – MW\nFaixa operativa de potência reativa (para potência ativa nominal) – MVAr\nSistemas de proteção e controle, especificando ajustes de trip instantâneo e temporizado das máquinas por sobre e subtensão e por sobre e subfrequência [Anexar]\nCurvas de capabilidade para as tensões de operação mínima, máxima e nominal – 1,0 pu [Anexar]\nObs.: no caso de máquinas térmicas, fornecer as referidas curvas para as condições ambientais locais.\nCurvas de saturação, em pu na base da máquina [Anexar]\nFORMULÁRIO 04 - INFORMAÇÕES SOBRE MÁQUINAS SÍNCRONAS (INFORMAR PARA CADA MÁQUINA)\nTipo ( * )\nGR = gerador\nCorrente nominal – A\nTensão nominal – kV\nTipo de pólos ( ** )\nVelocidade nominal – rpm\nConjugado Pull-in – N.m\nConjugado Pull-out – N.m\nReatâncias saturadas e não- saturadas – %:\nConstantes de tempo – s:\nMomento de inércia (H) ( *** ) – kg.m²\nConstante de amortecimento (D) – pu/pu\nCorrente de partida – A\nFator de potência na partida\nPartida a vazio ou sob carga\nReator série – tapes (%)\nEsquema de partida:\nResistor série – tapes (%)\nAutotransformador - tapes (%)\nDocumentos semelhantes a PR.DT.PDN.03.14.001\nMicro e Minigeração Distribuídas.pdf\nMais de Andre Soares de Castro\nNBR17505-1 - Armazenamento de liquidos inflamaveis\nNBR 09436 - 1986 - Tornos Paralelos - Ensaio Para Aceitação\nNBR 07462 - 1992 - Elastômero Vulcanizado.pdf\nNt 29 2011-Srd Aneel Anexo\nManual de Instalacoes 2012 - Parte 1\nWww.icnf.Pt Portal Turnatur Visit-AP Pn Pnsac Pr1rmr-Mar\nWebaula Medidas e Materiais Eletricos 4-2


Sobre Bitcoin, bitcoin btc – infomoney\nVendedor: krazle Outros itens do vendedor. Também reprisam seus papéis Jeff Goldblum Dr. Mais Populares.\nComprou pizza. Abra sua conta Login.\nVocê pode ganhar muito. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.\nExistem corretores de câmbio offshore que aceitam clientes dos EUA? Por favor, leia nossa política de publicidade.\nEu vim falar sobre a possibilidade do bitcoin e das criptomoedas de serem bons investimentos. Precisa de ajuda? Agora vai? Tem mais… 4 - Curso CryptoXpress Esse é o passo a passo completo para investir em criptomoedas. Essa estratégia do Cripto Metals Blend passou a ser implementada em 10 de novembro de O Fed o banco central dos EUA passou a imprimir dólares ferozmente para salvar instituições financeiras que tinham feito apostas arriscadas, e perdido. Warren Buffett. Conversor de Moedas. Quase dez anos depois da crise do subprime nos EUA, bancos e demais instituições financeiras ainda contabilizam danos irreversíveis em sua credibilidade. Você digitou um endereço de e-mail incorreto! Como ganhar dinheiro extra a partir de casa irlanda depender de mim, é o que você vai começar a fazer a partir de hoje. Homem gol! Adorei as novidades do Empiricus Crypto Alert.\nO Elon Musk, o como ganhar dinheiro extra a partir de casa irlanda mais rico como investir 500 dólares em bitcoin mundo, acabou de anunciar a compra de 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin por meio de sua empresa, a Tesla:. Atenderam e estimularam, claro, porque, quanto mais complexo é o investimento, mais eles ganham. É um código e ponto. Mercado Cambial. Isso deixaria de funcionar e poderia causar um colapso econômico global. Para que fique mais claro, vamos tratar unidades do Bitcoin individualmente. Ainda mais agora… Eu tenho 3 boas razões para você começar a investir imediatamente.\nOs comerciantes têm de tomar o tempo para pesquisa e comparar opções para encontrar o corretor que melhor se adapta às suas necessidades. Qual a melhor corretora forex para fazer scalping? HF Markets. O país, se tornou, por consequencia, um destino para falantes de ligua Portuguesa que vivem totalmente de lucros vidnos de negociações no mercado cambial Além do mais, é possível operar através de corretoras de diversos países, que atuam exclusivamente online. A exigência principal é obedecer as leis aplicativo simulador de negociação forex país e as regras de transparência.\nEsse produto tem o potencial de ser considerado um verdadeiro multiplicador de capital. Só tem uma coisa: ela vai sumir do seu celular para sempre, sem deixar vestígios. Bitcoin: a segunda onda. O homem de 41 anos disse que investiu dezenas de milhares de dólares na criptomoeda no início deste ano. Por isso, o mais seguro é comprar criptomoedas aos poucos, mês a mês, sem pressa. Nem o próprio Satoshi Nakamoto, inventor do blockchain, teria condições de burlar esse sistema. Mas eu acredito que o Bitcoin tem todas as condições para ser o investimento da nova quantidade inicial de dia de criptomoedas comercial, que começou agora em Inter Invest Inter Shop Seguros. Invista em como investir em bolsas de valores que combinam com seus objetivos.\nAs funcionalidades de nossos telefones celulares vêm dos aplicativos que baixamos. É um site gratuito que possui maneiras diferentes de ganhar dinheiro, como pesquisas, ofertas, pesquisas ou jogos. Ir para o post Tópicos.\nNovo recorde do Bitcoin: devemos seguir Elon Musk? A diferença do e-real e do diem para o bitcoin é definidora.\nPule Talvez também te interesse e continue lendo Talvez também te interesse. As respostas para essas perguntas você confere a seguir! Covid na Índia: rio Ganges vira 'cemitério' com corpos flutuantes ou enterrados às margens 19 maio Por isso entende-se que o investimento em criptoativos é mais seguro e como investir 500 dólares em bitcoin se firmando como uma forte tendência para Eles estariam mais dispostos a apostar em bitcoins do que qualquer outro grupo de investidores.\nEmo Bitcoin voltou a ser o protagonista dos como investir 500 dólares em bitcoin financeiros, no meio da emergência do novo coronavírus covid Eclipse lunar e superlua: as fotos incríveis dos fenômenos pelo mundo. Bitcoin é uma moeda escassa cada vez mais demandada pelos investidores, tanto a pessoa física quanto os institucionais. O Reino Unido por exemplo, teve um enfraquecimento como investir 500 dólares em bitcoin libra esterlina. A primeira moeda virtual criada no mundo é também a mais famosa.\nSua plataforma, fundada emtem bons recursos, taxas atrativas e diferentes modalidades de depósito. Banco Inter S. No entanto, devem ser operados com auxílio de assessores de investimentos, para reduzir os riscos e proteger o investidor. Todas as moedas e todas as transações feitas com elas ficam registradas na rede de internet — em um espaço conhecido como "blockchain", uma espécie de banco de dados descentralizado que usa criptografia para registrar as transações. O Elon Musk, o home mais rico do mundo, acabou de anunciar a compra de 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin por meio de sua empresa, a Tesla:.\nOu seja, você tem pouco a perder e muito a ganhar. Pouco a perder e muito a ganhar. A internet como a conhecemos demorou 20 anos para se materializar, e as grandes companhias de hoje, como o Facebook, vieram apenas na segunda onda de empresas pontocom. Finanças Pessoais. Três anos depois do estouro da bolha, a criptomoeda voltou ao seu preço recorde. Esse é o motivo da oportunidade que trazemos hoje para você. No mundo das moedas normais é diferente.\nTenho recebido pelo menos 3 e-mails por semana de pessoas pedindo para saber como ganhar dinheiro via WhatsApp.\nComente com seu Facebook. Um reflexo dessa corrida pelo ouro virtual é o efeito Pokémon Go causado nas ruas de grandes metrópoles. Vale a pena investir em Bitcoin?\nMuitos traders podem encontrar desafios ao buscar um broker seguro para investir o seu capital. David Tepper nasceu em em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Americano, nascido e criado no estado de Nova Iorque, Steven Cohen se formou em economia em Retrieved 15 April\nSearch for:. O expert chegou até a comparar o momento com o mercado de ouro dos anospois o movimento acontece em um macroambiente incerto, assim como oque nós estamos vivenciando hoje. Mais do E-Investidor.\nPrevious Article Mercado bitcoin 2021\nNext Article Trocar qualquer criptomoeda\nvantagens publicado pagamentos o para do com


JOTABÊ MEDEIROS: WORLD PRESS PHOTO\nSaiu hoje o nome do vencedor do renomado concurso de fotografia World Press Photo.\nO vencedor papou o concurso com uma foto de São Paulo, um flagrante típico de São Paulo: um sem teto dormindo na rua.\nO fotógrafo é o mexicano Carlos Cazalis. A foto é esta aqui.\nCazalis fotografou uma espécie de casulo humano na frente do Jockey Club de São Paulo, símbolo dos endinheirados da cidade.\nCuriosa ironia: a foto mostra duas figuras que não pagam o IPTU, o sem teto e o Jockey. A diferença é que o sem teto não paga pq não tem casa; o Jockey porque não quer (trata-se do maior devedor do IPTU na cidade, com débitos vencidos estimados em R$ 147 milhões, e que está enfrentando penhora de bens por causa da dívida).\npara o bem da verdade, são dois sem teto, só que um deles pode mijar em banheiros de mármore de carrara, e o outro mija no muro em frente.


Beleza | Rebeca Pires\nCuriosidades e preços da marca da Kylie Jenner\n3 de agosto de 2016 3 de agosto de 2016 ~ Rebeca Pires\t~ 2 Comentários\nComo eu já disse aqui antes, eu não sou uma pessoa muito ligada em maquiagem, sempre fui apaixonada por moda mas o interesse por maquiagem só começou agora, e já estou com uma coleção de batons. Mas esse ano Kylie Jenner lançou sua marca de cosméticos e só fez o interesse crescer. Não é que a bichinha entende de beleza e só cria produtos desejo. Ela começou com os batons líquidos e os kits que honestamente são perfeitos porque vem o lápis para contornar os lábios, porque é um produto importante mas muitas vezes esquecemos dele. Essa semana Kylie surpreendeu os fãs com uma linha de aniversário que em poucos minutos(sim,minutos) esgotaram. Agora além de batons também tem sombras e delineador que eu já quero muiiiito.\nA linha Birthday edition custa $195 ou R$631,80 sem imposto(beijos Brasil) e vem tudo dentro dessa bolsinha linda que dá pra comprar separada($45)assim como o resto dos produtos.\nAs sombras separadas saem por $20 ou R$64,80 com a cotação do dólar hoje sem impostos. Eu amei a Rose Gold e for comparar com outras marcas importadas nem é tão caro.\nOutro que eu amei é Kyliner Kit para fazer o delineado, eu sempre fui louca para descobrir como que ela fazia e qual produto usava. A cor é bronze escuro ou dark bronze e custa $38 ou R$123,12 e vem com o pincel.\nO Matte lip kit custa $29 ou R$93,96 e vem o batom e o lápis e também são vendidos separadamente com o valor $17-R$55,08 o batom e $14-R$45,36 o lápis e segundo o site dela eles não são testados em animais e são veganos, menos o Candy K.\nO batons metálicos que estão em alta saem por $18 ou R$58,32. E segundo o site e como a kylie sempre mostra no snap, ela está sempre na fábrica desenvolvendo nos produtos secretos para criar o “look Kylie” perfeito.\nNa mesa dos convidados da festa de aniversário dela tinha uma tigela cheia de batons para os convidados. Quem não queria ter ser convidada hein?!\nEntão é isso, não coloquei todos os produtos se não o post ia ficar gigante mas quem quiser é só conferir no site Kylie Cosmetics eu não coloquei a sombra porque estava esgotada e não tinha o preço. Espero que tenham gostado e quem tiver parente ou amigo lá fora pode encomendar e me mandar um de presente(rs brincadeira quase indireta).\nE não esqueçam de seguir o blog no insta e snap blogrebecapires.\nNudes que amamos\n25 de julho de 2016 25 de julho de 2016 ~ Rebeca Pires\t~ Deixe um comentário\nEu já tive a fase do batom vermelho, usava praticamente todos os dias, comprei de vários tons diferentes, agora estou na vibe do batom nude, já estou fazendo minha coleção, tenho dos tons mais rosados até o marrom. Os meus preferidos são os baratinhos, amo a fixação e a cor. Por isso separei os melhores das blogueiras famosas que amamos e mostrei aqui.\nEsses são os meus preferidos, esse Jasmine fica lindo pra quem tem a pele morena. O Sissone parece mais escuro na embalagem mais fica lindo na boca. Vale lembrar que a Mariana Saad gosta de misturar os batons então não dá pra falar o certo, mas concerteza um deles é o que está aqui.\nEu fiquei apaixonada por esse por esse Glinda da Bruna Tavares mas não achei onde comprar. Os outros vou deixar o link aqui:\nCharme ah o beijo doce da Riscote também é lindo.\nPretty Simple Jasmine\nPs: o Jasmine que a Mari usou foi o líquido no link tem todos que usou o Duffy e Jasmine líquido, tem também o Hermione que ela falou no vídeo sobre batons nude.\nPs2: O charme é da Ricosti e não Riscoti, falha no corretor 😂\nFotos: Insta @blogmarianasaad, @mariana,@rayzanicacio, @niinasecrets\nAmores não esqueçam de seguir o blog no insta e no Snap pra gente bater um papo blogrebecapires.\nDiário da Pele Perfeita 1: Minha história\n24 de julho de 2016 25 de julho de 2016 ~ Rebeca Pires\t~ Deixe um comentário\nAmores a partir de hoje, todo domingo eu vou compartilhar com vocês minha “jornada” em busca da pele perfeita. Vou explicar melhor. Com uns 15 anos eu comecei a sofrer com acne, já tive melhoras mas hoje com 22 ainda surge espinhas mais do que o normal. Por causa disso resolvi começar o tratamento com uma dermatolista, mas só consegui consulta pra daqui três meses(particular, imagina sus) como não queria esperar, vou começar fazer alguma coisa eu mesma. Já usei todos os produtos possíveis, do caro ao barato, alguns resolveram outros pioraram. Então vou tentar de novo, com uma diferença muito importante, a minha alimentação, claro com ajuda de alguns produtos que já uso. Não quero ficar testando produto, prefiro esperar a dermatologista passar.\nEntão vamos lá, faz uns três dias que mudei minha alimentação e já percebi melhora na oleosidade da pele, e algumas espinhas já começaram a secar. Eu sou o tipo de pessoa que apesar de comer muita fruta não como nada de salada, nada mesmo, nem alface e tomate e sempre fui chocólatra. Mas já acrescentei cenoura, beterraba e brócolis no almoço, troquei o chocolate por gelatina, que faz muito bem pra pele, e todos os dias como uma colher de germe de trigo, que ajuda a secar e acabar com cravos e espinha, coloco no suco, iogurte e até mesmo com banana pura. Todo domingo vou fazer foto de antes e depois, hoje não vai ter porque não tem como comparar. Já os produtos vou mostra no snap os que eu uso diariamente e semana que vem vou mostra aqui. Hoje o post é só pra começar e explicar a minha história. Ainda to pegando o jeito com isso de diário de alguma coisa, e eu sei como é complicado e chato passar por isso, então se alguém quiser compartilhar dica ou só a história aqui vou ficar muito feliz, pra quem não tem nada pra compartilhar é melhor ficar calado. Enfim o post já está enorme então quem quiser saber mais é só adicionar no snap (blogrebecapires) e insta ou comentar que eu falo mais.\nPs: no final do post escolhi um nome melhor #diariodapeleperfeita então vai ser esse agora.\nInspiração sombra marrom curinga\n15 de julho de 2016 15 de julho de 2016 ~ Rebeca Pires\t~ 4 Comentários\nApesar de gostar muito de maquiagem, eu só consigo fazer duas makes bem feitas, uma nos tons de rosa e a minha preferida, marrom. Na minha opinião, make marrom é super curinga e fica bem em qualquer pessoa, seja loira, morena, ruiva e afins.\nA melhor parte do marrom, é você fazer uma make leve para o dia e se precisar a noite, é só da reforçada e misturar com dourado ou cobre que fica perfeita para a balada/festa. Isso sem precisar fazer o olho todo de novo.\nPara passar na parte de baixo dos olhos, eu tbm prefiro o marrom, porque acho que o preto pesa muito, já marrom da um ar sexy e bem mais leve.\nOutra coisa legal é que o marrom é quase sempre feito com dois tons de marrom, um mais telha, quase laranja e um mais fechado, bem marrom mesmo. O primeiro para esfumar a o côncavo(abaixo da sobrancelha)e o outro a perte móvel do olho.\n1- Sombra Océane Femme Matte R$15,90\n2-Lápis de olhos Madeira Vult R$11,12\n3-Paleta The Balm meet matte nude R$269,00\n4-Sombra compacta Artdeco R$27,92\n5-Sombra Salazar R$38,50\nEspero que gostem das inspirações e amanhã tem post com dúvida da leitora. Beijos!\nBatalha de Preços: Protetor Solar\n28 de junho de 2016 ~ Rebeca Pires\t~ Deixe um comentário\nO inverno chegou e nem por isso devemos para de usar protetor solar. Eu sei que muita gente, não só quem tem a pele oleosa, deixa de usar porque não gosta do aspecto grudento que ele deixa, principalmente se for usar maquiagem depois. Por isso a batalha de preço de hoje é com o meu queridinho, protetor solar toque seco.\nEu tenho uma neura muito grande com protetor e não consigo sair de casa sem, faça chuva ou sol. Eu descobrir esse da Vichy e me apaixonei, ele deixa a pele sequinha e zero grudenta, mas com esse precinho meio salgado, descobri o da sundown que perde só no cheiro. Ele também deixa a pele sequinha, mas tem o clássico cheiro de protetor que eu odeio, já o da vichy tem um cheirinho de perfume muito. Ambos têm fator 30 e vem 50g mas a diferença no preço é bem óbvia, com a da vichy praticamente dá pra comprar dois da Sundown. Eu uso diariamente e a bisnaga dura em média 1 mês ou até mais, vale super a pena comprar.\nVICHY CAPITAL SOLEIL R$59,90\nSUNDOWN FACIAL R$30,89\n22 de abril de 2016 ~ Rebeca Pires\t~ Deixe um comentário\nNunca fui muito ligada em unhas, mas de um tempo pra cá, viciei em unha grandona e até mesmo as pontudas. Por isso resolvi fazer um curso de unhas de gel(motivo do meu sumiço, depois conto tudo). Das raras ocasiões que pintava a unha, escolhia sempre o preto, mas agora só consigo pensar em tons neutros ou melhor no nude. Apesar da cor ser hit no batom, agora ela também pegou as unhas e eu estou amando.\nÉ muito chic e delicado. E se for com a unha grandona então, melhor ainda. Dei uma passada em uma loja de cosméticos para escolher um esmalte, e acabei levando a coleção completa de nudes(?) da Risqué. É cada cor mais linda que a outra, e chega bem perto dos esmaltes gringos.\nAgora que terminei o curso, o blog vai voltar ao normal e ainda essa semana falo sobre o curso para quem quiser saber. Beijos\n23 de março de 2016 23 de março de 2016 ~ Rebeca Pires\t~ Deixe um comentário\nÀ maquiagem ou auto maquiagem nunca esteve tão em alto como agora. A quem culpe o Instagram e quem culpe o YouTube, mas o que importa mesmo é que agora todo mundo entende pelo menos o básico de make ou quer entender. Eu sempre fui viciada em assistir vídeo no YouTube mas nunca coloquei em pratica, e meninas vou falar a verdade, maquiagem é pratica. Por isso resolvi fazer um curso de maquiagem no início do mês e vou contar um pouco como funciona, investimento e o que eu achei. Vamos lá.\n1º não pode tirar foto, só a professora que tira e depois passa para aluna. Apesar nunca ter recebido a minha. Peguei no insta dela as duas únicas que ela postou.\n2º São dois dias de curso com quatro modelos para maquiar. A professora faz uma metade do rosto e a aluna faz o outro.\n3º o Investimento é de R$850,00 sendo 100,00 de entrada e o resto depois do curso e pode ser dividido em até 2 vezes no cartão. Não precisa levar material. Apenas 5 pares de cílios postiços.\nEntão as informações são essas e agora eu vou dizer o que eu achei. Eu amei o curso, mas acho que faltou mais conteúdo, por exemplo, nas informações sobre o curso, fala que vai ser ensinado o tipo de base para cada tipo de pele e isto ela não me falou. Mas a parte boa é que o curso é dado individualmente e foi isto que mais pesou na hora da minha escolha. Como era só eu e a professora ajudou mais na hora das dúvidas, porque ficou mais fácil de perguntar. Mas é isso, deu pra aprender bastante em dois dias, como eu disse antes eu já sabia um pouco dos vídeos na teoria mas na pratica nada. E como eu falei, make é só praticando muito. Eu olhei o curso em outro lugar e o que eu mais fiquei em dúvida foi o Senac, o curso de lá é muito bom e mais barato, porém tem que levar todo o material o que sairia um pouco mais caro(ou a mesma coisa dependo das marcas que você gostar de usar). Mas ele não é individual. Ah no final do curso você ganham diploma lindo. Espero ter ajudado, quem quiser informações pode pedir nos comentários. E se alguém fizer o curso me fala porque é muito bom e vale super a pena.\nA foto eu peguei no insta dela @rodriguesjulia e a foto do meu diploma lindo.


CATINGUEIRA EM FOCO: Pesquisa mostra perfil da mulher de classe média\nEla está buscando refeições saudáveis e balanceadas (66%), mas apenas 37% valorizam alimentos diet e light, enquanto na classe A 66% das mulheres têm essa preocupação. Entre as mulheres da nova classe média, 14% possuem plano odontológico. Na classe B esse percentual é de 29%. Apesar de realizar menos serviços domésticos, ela sonha com a cozinha.\nDe acordo com a pesquisa, 59% consideram a cozinha a parte mais importante do lar. Em relação às finanças pessoais, 72% se dizem cuidadosas com dinheiro e 71% planejam antes o que vão comprar. Os dados foram colhidos de março a julho deste ano em duas pesquisas: uma nacional, com 5 mil pessoas, e uma on-line com 30,6 mil pessoas de 26 Estados.\nPostado por Blog Catingueira em Foco às 23:32


Delectable Tours (Brisbane) - ATUALIZADO 2021 O que saber antes de ir - Sobre o que as pessoas estão falando - Tripadvisor\nN.º 22 de 73 Gastronomia em Brisbane\nExcursões e ingressos de Delectable Tours\nExcursão Gastronômica de Queensland: Indulgência entre Fazendas e Mesas\nDesfrute de uma experiência de três pratos da fazenda para a mesa, com paradas adicionais através do belo Sunshine Coast Hinterland e ao longo de sua bela costa. Inclui um pacote de boas vindas com deliciosos petiscos e refrescos para ajudá-lo a aproveitar sua viagem, pratos e vinhos locais, frutos do mar compartilhados ou pratos individuais com acompanhamentos e vinhos, um pitoresco piquenique na praia com chocolates artesanais de luxo e vinhos de sua escolha visite, transporte para a experiência, incluindo embarque e desembarque em seu local desejado (sobretaxa será cobrada para locais 10kms fora do Brisbane CBD), bebidas não alcoólicas e um anfitrião de turismo local para liderar seu grupo, compartilhar conhecimentos valiosos, e garanta que seus convidados tenham a melhor experiência possível.\nVocê vai parar em um belo ponto de vista, ler atentamente a cidadezinha, e sentir a areia entre os dedos dos pés, tudo além de um amplo jantar gourmet.\nA partir de US$ 381,30\nO delicioso sabor de Queensland é uma viagem culinária do café aos coquetéis e é a introdução perfeita para alguns dos mais renomados produtos e sabores locais de Queensland. Delicie-se com uma jornada de delícias gastronômicas locais.\nCom tudo, desde café a um almoço sazonal, assim como alguns deliciosos vinhos, coquetéis e petiscos deliciosos ao longo do caminho, este tour gastronômico apresentará algumas das melhores comidas e bebidas de Brisbane. Inclui visitas a quatro locais exclusivos em Brisbane, em uma excursão para pequenos grupos (no máximo oito participantes). Seu guia experiente dirá tudo sobre a comida que você está comendo, além da cena gastronômica de Brisbane, e um pouco sobre as áreas que você visita, para que você tenha muito mais do que apenas a comida no seu prato.\nSarah C escreveu uma avaliação out. de 2020\nAlta qualidade, ótimo valor e muita diversão!\nJamie-Lee organizou uma excursão sob medida incrível para nós. Nossa exigência era ir a locais em Brisbane que servissem comida de qualidade e opções sem álcool e ela entregasse totalmente. Tivemos um tempo incrível e Jamie - Lee foi o anfitrião perfeito, realmente qualificado e apaixonado e tudo foi perfeito. Altamente recomendado pela qualidade, valor e experiência geral desde a reserva até o acompanhamento.…\nRobinson2 escreveu uma avaliação out. de 2019\nAvaliação de: Brisbane Food Tour: um sabor de Queensland\nEu recomendaria a todos que fizessem pelo menos 1 a 3 viagens individuais a um destino que você pensou que nunca teria a chance de visitar. A minha era a Austrália. Brisbane Queensland era linda. As pessoas eram tão doces e queridas. A Grande Barreira de Corais foi simplesmente INCRÍVEL! ! !…\nterrells0784 escreveu uma avaliação mai. de 2019\nSan Antonio, Texas6 contribuições1 voto útil\nO meu namorado e eu estávamos um pouco céptico sobre reserva este passeio desde que incluiu opções de comida que realmente não se importavam mas Jamie - Lee foi além incrível. Ela foi capaz de alterar o nosso menu para melhor se adequar às nossas paletas. Ela foi excepcionalmente bem informado sobre Brisbane, a comida ea cultura. Ela fez o nosso tour de alimentos uma das excursões mais memoráveis que já sofreu. Eu recomendo completamente ela e sua equipe para as suas necessidades de turismo de alimentos.…\nWanderer783039 escreveu uma avaliação mar. de 2019\nÓtimo dia arranjado só para mim\nJamie - Lee organizou uma turnê única da cena de comida da Costa do Sol só para mim devido à minha alergia ao álcool e desejo de não comer muita carne vermelha. Nós começamos o dia em Brisbane CBD onde ela me surpreendeu com um saco de guloseimas só para começar a manhã. O destaque de nossas degustações foi o imenso e excelente churrasco de frutos do mar para almoço - tão espectacular! Também great café, chocolate e tarde queijo / frutas - certamente não precisam para comer jantar que noite! Nós também provido em um par de passeios curtos para ajudar tudo aquilo que comida deliciosa resolve e eu gastei alguns minutos que navegam as lojas em uma das cidades pequenas que nós visitamos. Jamie - Lee foi super útil antes da viagem respondendo a todas as minhas perguntas e tivemos uma explosão naquele dia em nos conhecermos. Eu não poderia pedir mais nada.…\nRalphG escreveu uma avaliação ago. de 2018\nTexas3 contribuições2 votos úteis\nBoa Foodie Tour\nWade foi ótimo - muito bem informados sobre a cidade e área circundante. O passeio foi variado - Fonzie Abbott, Green Beacon, Sea Fuel, em seguida, Electric Avenue. Uma ótima tarde em um cenário encantador. Obrigado Wade!


O Huawei P40 Pro pode ter uma grande vantagem sobre o Galaxy S20\nPortanto, é provável que já tenha visto alguns ‘leaks’ ou rumores a sugerir um preço alto para o novo P40 Pro. Ou seja, o mesmo exato defeito que os novos Galaxy S20 apresentam.\nArtigo anteriorCOVID-19 dá recorde à Steam! 20 milhões de jogadores em simultâneo!\nPróximo artigo(Especial) SSD SATA ou NVMe? Qual é a melhor opção?


SPARTACUS 1VA EDVAN\nProjeto LISARB para TODOS\nO império romano, romanização e eco...\nby Lúcia Texeira\nA Integração Dos Povos No Império R...\nElenco

Goran Visnjic (Spartacus) Alan Bates (Antonius Agrippa) Angus Macfadyen (Marcus Crassus) Rhona Mitra (Varínia) Ian McNeice (Lentulus Batiatus) James Frain (David) Henry Simmons (Draba) Ross Kemp (Cinna) Ben Cross (Titus Glabrus) Paul Kynman (Crixus) Paul Telfer (Gannicus) Chris Jarman (Nordo) Georgina Rylance (Helena) Stuart Bunce (Cornelius Lucius) Hristo Shopov (Maecenus) Jack Huston (Flavius) Matthew Thrift (Caius) Simon Dav (Orsino) George Calil (Pompey) Richard Dillane (Júlio César) Niall Refoy (Publius Maximus) Valentin Ganev (Marcus Servius) Jane Thorne (Demeter)

\n

Ficha técnica

Título Original: Spartacus Gênero: Aventura Tempo de Duração: 176 minutos Ano de Lançamento (EUA): 2004 Site Oficial: www.usanetwork.com/spartacus Estúdio: USA Network Pictures Distribuição: USA Network Pictures Direção: Robert Dornhelm Roteiro: Robert Schenkkan, baseado no livro "Spartacus" de Howard Fast Produção: Ted Kurdyla Música: Randy Miller Fotografia: Kees Van Oostrum Desenho de Produção: Paolo Biagetti Direção de Arte: Ettore Guerrieri Figurino: Jane Robinson Edição: Mark Conte, Victor Du Bois e Cindy Mollo Efeitos Especiais: Stargate Digital

\n

Contexto Histórico

\n

Procurando desviar a atenção da crise sobre a república no final do século II a.C decorrente de fatos que se antecederam. O senado romano passou a estimular campanhas militares no exterior devido as vitórias obtidas, o prestígio dos militares assim, em 107 e 100 a.C o general Caio Mário elegeu-se cônsul por seis vezes consecutivas. Em 82 a.C o homem de confiança do Senado Lúcio Cornélio Sila foi nomeado ditador perpétuo pelos senadores. Fato inédito na história da república: Pelas leis romanas o senado só poderia convocar alguém para a função de ditador em situações de perigo para a sociedade no prazo de seis meses.

\n

Após tomar posse Sila iniciou uma onda de guerras e perseguições políticas e restringiu autoridade dos tribunos e das autoridades plebéias. Em 78 a.C renunciou o cargo.

O fato de dois generais Mário e Sila terem sidos governantes ao longo de três décadas atiçou em outros militares a vontade de comandar o destino de Roma e seus territórios alguns anos depois com a renúncia de Silas, três generais ocuparam a política de Roma. Pompeu, militar que se destacou com suas vitórias como sub-comandante de Sila: Julio César e Marco Licínio Crasso, conhecido por ter sufocado a maior rebelião de escravos da antiguidade, ou seja, a história de Spártacus ou Espártaco personagem do fato comentado a seguir.

\n

Spartacus , um homem que nasceu escravo, que trabalhava para o Império Romano enquanto sonhava com o fim da escravidão mas ele não tinha muito com o que sonhar, pois foi condenado à morte Mas seu destino foi mudado por um lanista (negociante e treinador de gladiadores) Até que um dia, dois poderosos patrícios chegam de Roma, um com a esposa e o outro com a noiva. As mulheres pedem para serem entretidas com dois combates até à morte e Spartacus é escolhido para enfrentar um gladiador negro, que vence a luta mas se recusa a matar seu opositor, atirando seu tridente contra a tribuna onde estavam os romanos. Este nobre gesto custa a vida do gladiador negro e enfurece Spartacus de tal maneira que ele acaba liderando uma revolta de escravos, que atinge metade da Itália.

\nCenas destaques 9.\nDescrição das cenas mais interessantes

Cena em que SPÁRTACUS é obrigado a enfrentar em combate um gladiador negro que vence, mas recusa a matá-lo, gerando enfurencimento aos que assistiam o combate.

A cena em que SPÁRTACUS se culpa, reconhecendo o feito do gladiador negro, feito esse que o mobilizou juntamente com outros escravos, a organizar uma rebelião.

Outra cena de peso se dá a Helena, amante de Crasso, que foi morta ao meio de um passeio no qual fazia e que além disso teve seus súditos unidos ao movimento de SPÁRTACUS.

Quando Varínia perde o 1º filho que teve de SPÁRTACUS e sofre muito com isso juntamente com SPÁRTACUS que aguardava ansiosamente a espera de um herdeiro, e que felizmente chega ao fim da rebelião que SPÁRTACUS liderava,seguido de sua morte, ou seja, ele nem chegou a presenciar o nascimento do seu segundo filho.

\nCena de combate em que Spártacus participava. 11.\nO ditador Crasso ao lado direito de sua amante Helena. 12.\nSpártacus juntamente com seus liderados. 13.\nSpártacus após um combate. 14.\nSpártacus ao fim de outra batalha. 15.\nSpártacus se declarando-se para Varínia. 16.\n

A saga heróica de pessoas que lutaram por uma vida sem desigualdades é mesmo notória.E o exemplo da força de vontade e coragem que carregaram algumas pessoas, podem ser vistas em Spártacus,um filme que conta a história de um homem que tinha o sonho de “construir”uma Roma sem desigualdades ou escravidão que lutou durante algum tempo para ter vitória e para que hoje e sempre fosse lembrado como Spártacus ou Espártaco:o homem que liderou a maior rebelião escrava de todos os tempos, enfrentando os romanos mais poderosos daquela época. Infelizmente fracassou mas nunca se rendeu.

\n

A partir do comentário anterior, podemos concluir agora, que Spártacus é aconselhável ser assistido por que além dele relatar uma lição verídica de determinação impressionante, ele é simplesmente:espetacular!

\nCOMPONENTES 1VA

EDVAN

DEYSILANE

MACUS VINICIUS

THAISLANE

ÉRICA

TAMIRES

MÍRIAN

MANUELA


Torne-se um homem rico! Negociação de que\nEm setembro deo Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimento da época, entrou com pedido de concordata. Isso significa que quase 9 em cada dez pessoas que nos experimentam ganham dinheiro.\nVocê redireciona para um de nossos corretores altamente conceituados para verificar a identidade e o endereço comprovativo. É possível criar até 3,6 vezes mais dinheiro do que o depositado.\nDepois que a consulta inicial foi escrita, o autor gasta menos de 30 minutos testando e depurando a consulta no Visual Studio. As algoritmos de negociação de alta frequência que trabalham com NAF usam curtos e largos simultaneamentelançando ordens limitadas a um preço de mercado ligeiramente acima ou abaixo como venda ou compra. Imagine que é possível processar milhares de operações financeiras em menos de 1 segundo. Para atingir esse teste, usamos uma UDA, com uma janela de salto, saltando a cada um minuto.\nA partir de abril deo Bitcoin passou a subir e no final de superou USD Avenue Securities. Alguns mercados, como o Coinbase e Circle, atuam tanto como mercado, quanto carteira. Sempre que aparece em uma manchete, o Bitcoin começa a flutuar e os investidores têm a oportunidade de lucrar. Em setembro deo Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimento da época, entrou com pedido de concordata.\nRede de comércio btc as pessoas devem investir em criptomoeda\nQuando você envia bitcoins para alguém, você usa negociação de opção binária europa endereço da pessoa para enviar. E assim sucessivamente. Você também pode evitar esta etapa optando por negociar com uma conta demo, ou seja, com dinheiro virtual. É possível criar uma conta gratuitamente clicando aqui. Ao mesmo tempo, um artigo explicando sua mecânica e ideologia foi publicado por uma lista de correio de criptografia. Sobretudo, com uma base de mil clientes ativos, ela é uma das maiores do país. Ao optar pelo Day Trade, você bitcoin para negociar em futuros estar ciente de que tende a lucrar muito pouco nas operações, visto que as variações dentro do mesmo dia tendem a ser bem pequenas. Fundada o que é negociação de bitcoin agoraa BitcoinTrade é referência no mercado nacional de criptomoedas.\nSegungo a Bloombergos 17 maiores processadores de pagamento em criptomoedas movimentaram 69 milhões de dólares em julho de programa para o dia de negociação bitcoin, uma queda se comparado com os milhões em Setembro de Coinbit [ ] foi considerado o primeiro destinado a furtar Bitcoins de carteiras individuais; em outubro do mesmo ano um cibercriminoso ofereceu a venda do ZeuS botnet Trojan, aceitando pagamento em Bitcoins, Liberty Reserve ou WebMoney. Ripple XRP. No Crypto Genius, você é a nossa maior prioridade.\nCaso queira usar a conta jurídica para efetuar depósitos, você deve efetuar um cadastro na Coinext com este mesmo CNPJ. Desde a influência do mercado financeiro no seu dia a dia até a simples economia dentro de casa. A BitoinToYou é uma das exchanges de bitcoin brasileiras mais tradicionais do mercado, funciona desde para facilitar a compra e venda de ativos digitais. Ver exemplo.\nA ordem de venda é aberta nas seguintes condições: Apareceu a seta vermelha para baixo. Nous recommandons le kit d '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' Ce système dé accroche associe l élégance à la sécurité. Achamos bastante interessante. A LiteForex a seguir como abaixo tem uma biblioteca de livros recomendados para o comerciante ler.\nEstratégias de trade e investimento em criptomoedas. Próximo post Próximo Bitcoin Up ou você ganha dinheiro? Still don't have an Account? Enquanto no Day Trading esse tempo é de 24 horas, o do Swing Trading pode ser de dias, semanas ou até meses. Os custos seriam proibitivos. Isso significa que quase 9 principal investimento em bitcoin cada dez pessoas que nos experimentam ganham dinheiro. A tendência é que com o tempo, os melhores e maiores serviços se estabeleçam.\nTambém a dogecoin prossegue a senda altista. Mas por que opção de sinais binários pagaria uma quantia dessa pra alguém?\nInvestimento em criptomoeda de valor líquido mais famosas criptomoedas\nEstou ganhando dez vezes mais do que costumava trabalhar 12 horas por dia como vendedor de seguros. Bancos amam governos. Como você pode recuperar o dinheiro perdido com a Bitcoin Trader? Confira mais clicando aqui. Você pode acessar uma lista completa de carteiras diretamente do site oficial do Bitcoin. Um mercado o que é negociação de bitcoin agora você pode negociar os diversos tipos de criptomoedas entre si chama-se Poloniex. Você pode abrir uma conta e trocar bitcoins por ethereums ou litecoins. Adriano Camacho via nexperts. De modo mais geral, o que lhe aconselhamos a fazer é ficar longe de todos aqueles operadores que:. Recomendado para você Curso gratuito: Pamela Semezzato explica como conseguiu extrair da Bolsa em um mês o que ganhava em um ano em seu antigo emprego. O dia que mudou a Mota-Engil. Seja o primeiro a avaliar este post. Como funciona? Por outro lado, cada bitcoin é divisível em até 8 casas decimais.\nDinheiro rápido fazendo idéias português bolsa de moeda digital\nSe Warren Buffett\nE sabe por que isso acontece? A maneira mais simples de se realizar Arbitragem é o próprio investidor transferir suas criptomoedas de uma exchange para outra.\nCotacao criptomoedas hoje ganhar dinheiro com criptomoeda\nStellar XLM. Abra uma conta de investimento com a AvaTrade hoje e comece a investir em Bitcoin agora! A criptomoeda chegou aos USD Tony R.\nPolítica de Privacidade. Possui uma das plataformas mais robustas e com camada tripla de segurança, através de e-mail, autenticador de segurança e sms.\nPrevious Article Registro de comerciante de criptomoedas\nNext Article Como ganhar dinheiro sentado em seu computador\nem um sem por pagamentos do os


•\tEdivan Rodrigues Alexandre, Juiz de Direito - Titular da Vara de Entorpecentes-CG; Professor de Direito Eleitoral e Licenciado em Filosofia(FAFIC)\nPostado em: 13/10/2013 20:18 | Contato: edvanparis@uol.com.br\nA Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado rejeitou, em 02 de outubro de 2013, Proposta de Emenda à Constituição (PEC 55/2012), que torna facultativo o voto para todos os brasileiros acima de 16 anos.\nHoje, por força de norma constitucional, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos (art. 14, § 1º. I).\nO voto é um instrumento de exercício do sufrágio, que se caracteriza por ser um direito público subjetivo de natureza política.\nPara a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha (STF/TSE): “voto é o instrumento jurídico pelo qual se declara, solene e formalmente, a opção por alguém (candidato) ou por alguma coisa (instituição, regime, etc.). Sufrágio é participação para aclamar ou proclamar uma vontade, a qual se emite por meio do voto.”\nResta claro que em termos jurídicos, votar é um exercício de um direito, não uma obrigação (dever).\nO argumento maior dos defensores da obrigatoriedade do voto é que o povo brasileiro não está preparado para o voto facultativo. Segundo estes, “as pessoas ainda não têm plena consciência dos seus direitos, estamos num processo de consolidação”.\nQuer dizer que para escolher se vota ou não o povo não está preparado! Pergunta-se: E o Brasil estava preparado para a Emenda da Reeleição? Interessante! Uma simples opção (votar ou não votar) é negada a pretexto de falta de consciência, mas esse mesmo povo é obrigado a aceitar a instituição reeleição, que tantos danos têm causado em várias eleições consecutivas.\nQuer dizer então que o povo não está preparado para decidir se vota ou se não vota, mas está preparado para conviver com uma carga tributária que chega a 36,27%(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT)?!\nEsse mesmo argumento foi usado por alguns para dizer que o povo não está preparado para decidir, por meio de plebiscito, temas da reforma política.\nSerá que o povo não está preparado mesmo? Ou mais ainda, quando estaremos preparados? Até quando a elite que nos governa vai achar que só ela tem preparo e que o “povo” continuará para sempre sem as rédeas de seu destino?\nEu lembro que até 1932 a mulher era impedida de votar, sob semelhante argumento. O legislador daquela época, não diferente do atual, negava-lhe autonomia e discernimento.\nOutro fato histórico, que nos faz recordar a mania do nosso legislador de concluir que seu povo é “despreparado”, é o da negativa de voto ao analfabeto, num verdadeiro exercício de sufrágio censitário cultural, que perdurou até 1985.\nAs conquistas das mulheres e dos analfabetos demonstram que Democracia se faz com inclusão.\nO legislador brasileiro, mais uma vez, demonstra ideário excludente, agora na forma cultural, para negar o voto livre e facultativo.\nTrata-se de mais um erro histórico de avaliação preconceituosa de nossos legisladores. É forçoso reconhecer a existência de uma cultura excludente arraigada no meio político, intelectual e na sociedade brasileira, que precisa ser repensada.\nVotar é faculdade do cidadão. Democracia se constrói com votação de qualidade, com votos de consciência e não com votos de cabresto. Não temos o direito de retirar do cidadão seu direito de votar ou não votar.\nNa sessão da CCJ, o Senador Pedro Taques disse, com propriedade, que “a quantidade não é melhor que a qualidade” e que “liberdade não pode ter cabresto de coronel, não pode ter cabresto de partido político nem cabresto legal”.\nAutor da PEC, o Senador Ricardo Ferraço disse que “o Estado não tem que ser tutor do cidadão, que deve ser respeitado na sua decisão sobre se deve ou não votar”\nEm praticamente todos os países desenvolvidos o voto é livre (Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Rússia, Japão, Canadá).\nNão se trata de imitar outras culturas, mas simplesmente reconhecer a natureza jurídica do sufrágio (direito) e o nosso erro histórico em mantê-lo obrigatório (dever), sob o pífio pretexto de falta de preparo de seu povo. O povo é livre até para errar.\nO poder é do povo, portanto, deixemos que o voto que faz conduzir ao poder seja exercido de forma democrática e não de forma compulsória.\nCampina Grande 09 de outubro de 2013


Minitartes de Maracujá com Merengue - EGGAS\nPor Conversas à Mesa\nQuando quero uma sobremesa rápida, mas com um aspecto incrível, recorro a uma montagem de produtos já prontos mas com muita qualidade. É o caso destas tarteletes de curd de maracujá com uma cobertura de merengue. Demoram um piscar de olhos a fazer, sobretudo se tiver um maçarico daqueles que se usam para queimar o leite creme. O que precisamos de ter?\nAs bases das tarteletes. Compro-as feitas na Casa Januário, no Porto e recebo-as pelo correio. 24 minitarteletes de massa areada doce custam 4,5 euros, o que dá menos de 20 cêntimos por cada uma. Duram imenso tempo com a mesma qualidade, por isso pode tê-las em casa sempre na prontidão.\nO curd de maracujá. Tem um sabor incrível, com a deliciosa e inconfundível acidez do maracujá. Um frasco dá para duas dúzias de tarteletes. É artesanal, feito pela Ana Paula Moreira, Doces da Paulinha. Pode encomendar pelo telefone 919733456 ou pelo mail\ndocesdapaulinha960@gmail.com ou no mercado Portugal Real, no Príncipe Real.\nA terceira parte, o merengue, faço-o em casa, está pronto em menos de 5 minutos. A receita é a seguinte para as 24 tarteletes.\nSe usar o grelhador do forno, ligue-o na temperatura máxima.\nEscolha um tacho e uma tigela em vidro onde possa fazer um banho-maria. Coloque água no tacho de modo a não alcançar o fundo da tigela e deixe levantar fervura.\nDeite os três ingredientes na tigela e bata com um batedor eléctrico manual durante 3 minutos. Retire do lume e volte a bater até as claras ficarem em castelo firme.\nContinue a ler o artigo em Conversas à Mesa.\nArtigo anterior7 restaurantes para encomendar uma boa feijoada\nPróximo artigoComer em Conta: no Ganda Gula, em Chaves, há tábuas de fumeiro e pão de queijo


Termos do Slots4play - usando nosso site (usuários navegando) (para programas afiliados, consulte o final da página). Também recomendamos que você leia nosso Página de privacidade e política antes de começar a usar nossos serviços.\nVocê deve ser Gamble Aware e se você tiver Problema Gambling por favor, procure um consultor!\nAlgumas coisas que você deve saber antes de jogar em nossos aplicativos e navegar no site Slots4play.com:\nLeia estes termos de uso com atenção antes de começar a usar o Slots4play Apps e o site. Ao usar nosso aplicativo, você indica que aceita esses termos de uso e concorda em cumpri-los. Se você não concordar com estes termos de uso, evite usar nosso aplicativo.\nOs materiais contidos em nosso aplicativo ou site são fornecidos apenas para fins de informação geral e não pretendem constituir ou constituir aconselhamento jurídico ou outro profissional e não devem ser considerados como tal.\nNão aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer perda que possa surgir do acesso ou confiança nas informações deste aplicativo e, na extensão máxima permitida pela lei inglesa, excluímos toda a responsabilidade por perdas ou danos diretos ou indiretos decorrentes do uso deste site.\nSlots4play.com é um site operado pela S4P MEDIA LTD com seu endereço registrado B005 Trident Business Centrem, 89 Bickersteth Road, Londres, Inglaterra, SW17 9SH.\nO acesso ao nosso aplicativo ou site é permitido diariamente, e nos reservamos o direito de retirar ou alterar o serviço que prestamos em nosso site sem aviso prévio (veja abaixo). Não seremos responsáveis se, por qualquer motivo, nosso site estiver indisponível a qualquer momento ou período.\nNós somos o proprietário ou o licenciado de todos os direitos de propriedade intelectual em nosso site e no material publicado, excluindo os jogos de demonstração e gráficos relacionados a eles. Essas obras são protegidas por leis e tratados de direitos autorais em todo o mundo. Todos esses direitos são reservados.\nVocê pode imprimir uma cópia e fazer o download de extratos, de qualquer página (s) do nosso site para referência pessoal, e pode chamar a atenção de outras pessoas da sua organização para o material postado em nosso site.\nVocê não deve usar nenhuma parte dos materiais em nosso site para fins comerciais sem obter permissão para fazê-lo de nós ou de nossos licenciadores.\nO material exibido em nosso site e aplicativos é fornecido sem garantias, condições ou garantias quanto à sua precisão. Na medida do permitido por lei, nós e terceiros conectados a nós excluímos expressamente:\n- Todas as condições, garantias e outros termos que possam estar implícitos em estatuto, lei comum ou lei de equidade.\n- Qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano direto, indireto ou consequencial incorrido por qualquer usuário em conexão com nosso site ou em conexão com o uso, incapacidade de uso ou resultados do uso de nosso site, quaisquer sites vinculados a ele e quaisquer materiais publicado nele, incluindo, sem limitação, qualquer responsabilidade por:\n- perda de receita ou receita;\n- lucros cessantes ou contratos;\n- perda de boa vontade;\n- gerenciamento desperdiçado ou tempo de escritório; e por qualquer outra perda ou dano de qualquer tipo, independentemente de como decorrente e seja causado por ato ilícito (incluindo negligência), quebra de contrato ou de outra forma, mesmo se previsível, desde que esta condição não impeça reivindicações por perda ou dano à sua propriedade tangível ou quaisquer outras reivindicações por perdas financeiras diretas que não sejam excluídas por nenhuma das categorias definidas acima.\nINFORMAÇÕES SOBRE VOCÊ E SUAS VISITAS AO NOSSO SITE VÍRUS, HACKING E OUTROS DELITOS\nVocê não deve abusar do nosso site, introduzindo conscientemente vírus, trojans, worms, bombas lógicas ou outro material malicioso ou tecnologicamente prejudicial. Você não deve tentar obter acesso não autorizado ao nosso site, ao servidor no qual nosso site está armazenado ou a qualquer servidor, computador ou banco de dados conectado ao nosso site. Você não deve atacar nosso site por meio de um ataque de negação de serviço ou de um ataque de negação de serviço distribuído.\nTermos entre S4P Media e Programas de afiliados\nSe o programa Afiliado depilar, remover jogadores ou alterar estatísticas no programa aff, temos o direito de suspender ou remover sua marca do nosso site.\nSe o programa Afiliado atrasar o pagamento do afiliado por mais de três meses e repetir esse processo mês após mês, nos reservamos o direito de remover o programa.\nComo nos vinculamos aos seus termos, você também deve se vincular aos nossos termos.\nTaxas de integração - NÃO SÃO REEMBOLSÁVEIS.\nOs termos podem ser atualizados o tempo todo e é sua obrigação verificar esta página periodicamente.\nSe você tiver alguma dúvida sobre o material que aparece em nosso site, entre em contato com [chris [at] s4pmedia.co.uk].


Assista Adam Savage nerd sobre o traje da escola Alien jogar « Reviltec\nAssista Adam Savage nerd sobre o traje da escola Alien jogar\nAdam Savage é um pouco fã do filme de Ridley Scott Alien . Ele passou anos construindo sua própria réplica do traje espacial de Kane do filme visitou os conjuntos de Alien: Covenant para conferir os adereços e perambulou pela San Diego Comic-Con com um traje espacial do mesmo filme. Agora, ele tem um terno novo em sua coleção: um que um grupo de estudantes do ensino médio construiu para a adaptação do filme no palco.\nEm março, os estudantes da North Bergen High School, em Nova Jersey, decidiram adaptar Alien para o seu jogo de primavera. (Você ainda pode assisti-lo on-line .) Eles passaram meses montando os conjuntos e fantasias complicadas para ele, fazendo quase tudo com peças recicladas e lixo que eles encontraram e reaproveitaram. Depois que um vídeo da produção apareceu no Twitter, ele se tornou viral, com todos, desde Fox até Savage, elogiando o projeto. Quando as alunas encenaram um encore algumas semanas depois, a própria Ripley – Sigourney Weaver – apareceu pessoalmente para entregar seu louvor e agradeceu em nome de Scott.\nNa época, Savage twittou sobre o projeto e acabou conhecendo o diretor, Steven Defendini, que trouxe um capacete da produção. Savage enviou aos alunos algumas das partes do figurino em sua coleção, e Defendini presenteou o traje espacial com Savage, que o desenrolou e mostrou em um novo vídeo em seu canal no YouTube.\nNo decorrer do vídeo, Savage analisa de perto como os alunos conseguiram construir os figurinos usando apenas lixo. Destacam-se alguns elementos: os alunos costuraram o traje espacial de um cobertor de embalagem, que Savage aponta ser inteligente porque vinha com pregas já costuradas. Um controlador de antebraço era feito de um tanque de brinquedo e usavam fio e cola quente para formar alguns dos detalhes no capacete. Embora não seja uma réplica, é uma fantasia que certamente se aplica muito bem quando você está a poucos metros dela.\nEu conheci e entrevistei Savage algumas vezes ao longo dos anos, e ele usa seu entusiasmo para construir e fantasiar na manga. Isso é certamente evidente quando ele passa a fantasia, peça por peça. Ele observa no vídeo que ele vai estar exibindo este traje em particular em sua oficina, juntamente com a pistola de cola quente que a escola usou para construir o traje, emoldurado em uma caixa de sombra.