salvarSalvar PR_RSECE_QAI_Versao_20_Maio2011 para ler mais tarde\nRegulamento dos Sistemas Energticos de Climatizao em Edifcios D.L. 79/2006 de 4 de Abril\nUm dia todos os edifcios sero verdes\nVerso 2.0 Maio 2011\nO presente documento inclui um conjunto de perguntas e respostas sobre o Regulamento dos Sistemas Energticos de Climatizao em Edifcios, na vertente da Qualidade do Ar Interior (RSECE-QAI). Para alm de um resumo ou transcrio dos aspectos previstos legalmente, a informao aqui apresentada visa esclarecer sobre a forma como a legislao est a ser implementada na prtica, estando, por isso, sujeita a eventuais alteraes em funo da experincia adquirida e das necessrias adaptaes do sistema. Este documento no dispensa a consulta do diploma publicado em Dirio da Repblica DL n. 79/2006 de 4 de Abril.\nINDICE ABCDEFGHImbito de aplicao ............................................................................................................. 2 Licenciamento ...................................................................................................................... 6 Caudais de ar novo .............................................................................................................. 9 Auditoria QAI nos termos do SCE ...................................................................................... 16 Mtodos de monitorizao da QAI ...................................................................................... 22 Poluentes qumicos e fsicos .............................................................................................. 23 Poluentes microbiolgicos .................................................................................................. 26 Plano de Aces Correctivas e da Qualidade do ar Interior (PACQAI) ............................... 30 Requisitos de verificao das condies higinicas e da capacidade de filtragem do sistema AVAC .................................................................................................................... 31 JOutros ................................................................................................................................ 33\nA - mbito de aplicao\nEm que contexto legislativo surge o RSECE?\nO RSECE (DL n. 79/2006, de 4 de Abril) integra um pacote legislativo composto tambm pelo DL n. 78/2006 (Sistema Nacional de Certificao Energtica e da Qualidade do Ar Interior nos Edifcios - SCE) e DL n. 80/2006 (Regulamento das Caractersticas de Comportamento Trmico dos Edifcios RCCTE), todos publicados na mesma data e que transpem para direito nacional a Directiva 2002/91/CE de 16 de Dezembro, relativa ao Desempenho Energtico dos Edifcios. O RSECE (2006), por integrar tambm as questes da Qualidade do Ar Interior (QAI), vai alm do previsto na Directiva, exigindo a monitorizao da QAI nos edifcios de servios durante o seu funcionamento normal. A.2 Qual o mbito de aplicao do RSECE?\nDe acordo com o previsto no n 1 do artigo 2 do RSECE, este regulamento aplica-se a: a) grandes edifcios ou fraces autnomas de servios existentes, com rea til superior a 1.000 m2, ou no caso de edifcios do tipo centros comerciais, supermercados, hipermercados e piscinas aquecidas cobertas, com rea superior a 500 m2 (GES); b) novos pequenos edifcios ou fraces autnomas de servios com sistemas de climatizao com potncia instalada superior a 25 kW (PEScC); c) novos edifcios de habitao ou cada uma das suas fraces autnomas com sistemas de climatizao com potncia instalada superior a 25 kW (HcC); d) novos sistemas de climatizao a instalar em edifcios ou fraces autnomas existentes, de servios ou de habitao, com potncia instalada igual ou superior a 25 kW em qualquer tipologia de edifcios; e) grandes intervenes de reabilitaes relacionadas com a envolvente, com as instalaes mecnicas de climatizao ou com os demais sistemas energticos dos edifcios de servios. f) zonas de ampliaes dos edifcios existentes em que essa interveno no atinja o limiar definido para ser considerada uma grande interveno de reabilitao.\nA.3 Em que fase de um edifcio de servios verificado o cumprimento dos requisitos de QAI previstos no RSECE?\nDe acordo com o RSECE, os requisitos da QAI so verificados: a) Na fase de obteno de licena ou autorizao de construo, mediante anlise do projecto; b) Na fase de obteno de licena ou autorizao de utilizao, mediante anlise do que foi construdo e respectiva coerncia com o projecto final actualizado; c) Durante o funcionamento normal do edifcio, consoante o imvel de servios. A.4 As zonas administrativas em edifcios industriais ou agrcolas esto sujeitas s exigncias regulamentares previstas no RSECE?\nAs zonas administrativas em edifcios industriais ou agrcolas esto sujeitas ao RSECE, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condies: g) Independncia entre leituras energticas (existncia de diferentes contadores individuais) das reas socio-administrativas em relao s reas destinadas s actividades de produo; h) Separao, por uma barreira fsica contnua, entre as reas socio-administrativas e as zonas destinadas a actividades de produo; i) Existncia de acesso directo ao exterior ou a uma circulao comum do edifcio. O no cumprimento dos pressupostos anteriores, implica a impossibilidade prtica da aplicao do RSECE aos espaos anteriores.\nUm pequeno edifcio de servios com uma rea de 700 m2 e com um sistema de climatizao instalado de potncia superior a 25 kW est sujeito a uma auditoria peridica QAI, no mbito do SCE?\nNo, apenas os grandes edifcios de servios esto sujeitos a auditorias peridicas, quer QAI, quer componente da Energia. Contudo, se o referido imvel for objecto de uma transaco comercial (venda ou arrendamento), sendo, para esse efeito, emitido um certificado no mbito do SCE, para fazer face ao disposto na alnea c) do ponto 1 do artigo 3 do DL n. 78/2006 de 4 Abril, no qual deve ficar atestado o cumprimento dos requisitos a que aquele tipo de edifcio est sujeito, nomeadamente:\nrequisitos de QAI (n. 3, do artigo 27, do DL n. 79/2006), existncia de um tcnico responsvel pelo funcionamento do edifcio (TRF), funo que pode ser assegurada por um tcnico de manuteno (TIM III) (n. 7, do artigo 21, do DL n. 79/2006) realizao de inspeces peridicas a caldeiras, sistemas de aquecimento e equipamentos de ar condicionado, conforme o previsto no artigo 20, do DL n. 79/2006, de 4 Abril), caso existam. A.6 Os valores mximos das concentraes do conjunto de poluentes fixados no RSECE constituem referncia para todos os edifcios de servios?\nSim, na legislao teve-se como objectivo enquadrar um referencial de QAI a impor a todos os edifcios no residenciais existentes, independentemente da rea apresentada e potncia de climatizao instalada. Contudo a verificao desse referencial deve ser efectuada da seguinte forma: No caso dos Grandes Edifcios de Servios (GES) o referencial tem de ser periodicamente verificado atravs de auditoria QAI, realizada no mbito do SCE e evidenciada pela emisso do respectivo certificado energtico e da QAI por um perito qualificado da bolsa do SCE. No caso de um pequeno edifcio de servios com climatizao (PEScC) o referencial de QAI tem de ser verificado atravs de auditoria QAI e evidenciado num certificado energtico e da QAI aquando da transaco (venda ou arrendamento) do imvel. No caso de um pequeno edifcio de servios sem climatizao (PESsS) e de um PEScC que no objecto de transaco comercial, sempre que haja uma reclamao ou indcio de uma situao susceptvel de colocar em risco a sade dos utentes poder ser exigida, ao proprietrio do edifcio pelas entidades competentes, uma auditoria QAI que evidencie que no so ultrapassados os valores mximos das concentraes dos agentes poluentes fixados no RSECE, no havendo para o efeito a emisso do certificado.\nA.7 Quando entraram em vigor os requisitos regulamentares previstos no RSECE para os grandes edifcios de servios (GES) existentes?\nOs requisitos regulamentares esto em vigor desde 4 de Julho de 2006. Assim, no caso dos grandes edifcios de servios existentes, a verificao desses requisitos feita no contexto de duas situaes previstas no D.L. 78/2006 de 4 de Abril: a) auditorias peridicas energia e/ou QAI, com emisso do respectivo certificado, o qual comprova a realizao dessas auditorias; b) celebrao de contrato de venda, locao ou arrendamento do imvel, com emisso do respectivo certificado, o qual comprova a anlise do desempenho energtico e da QAI; Caso exista um certificado vlido emitido no mbito das auditorias peridicas referidas na alnea a), este poder ser utilizado para os efeitos descritos na alnea b). A verificao do cumprimento dos requisitos regulamentares de um grande edifcio de servios existente est condicionada ao faseamento definido para a entrada em vigor do SCE. A Portaria n. 461/2007 de 5 de Junho, definiu que as duas primeiras fases do SCE incidiriam sobre os edifcios novos e que a terceira fase do SCE, abrangendo j os edifcios existentes, teve incio a 1 de Janeiro de 2009. Neste contexto, os grandes edifcios de servios existentes que, a partir dessa data, no demonstraram a realizao das auditorias peridicas atravs da existncia do respectivo certificado energtico e da QAI, esto em situao de incumprimento regulamentar.\nB - Licenciamento\nB.1 Desde quando esto em vigor as exigncias regulamentares do DL n. 79/2006 para os edifcios novos?\nO artigo 5 do DL n. 79/2006, de 4 Abril estabeleceu a entrada em vigor desta regulamentao a partir de 3 de Julho de 2006. Assim, qualquer processo de verificao RSECE neste mbito que d entrada na entidade licenciadora aps esta data, j deve estar elaborado de acordo com as regras definidas no DL n. 79/2006, conforme termo de responsabilidade do respectivo tcnico. B.2 No mbito do RSECE e para obteno da licena de construo, a emisso da declarao de conformidade tem de ser realizada por um s perito congregando as duas valncias (energia e QAI)?\nNo. A emisso da declarao de conformidade regulamentar (DCR) pode ser da responsabilidade de um nico perito qualificado em ambas reas de interveno (Energia e QAI) ou de dois peritos qualificados, com valncias respectivas em cada uma das reas, funcionando em equipa. No SCE ficar registada a indicao dos dois peritos qualificados que intervieram na respectiva emisso. B.3 Que tipo de interveno ter o perito qualificado de realizar para a verificao da conformidade de um edifcio, na fase de pedido de licena de construo, em relao aos requisitos da QAI?\nO perito qualificado ao realizar a verificao da conformidade de um edifcio deve: a) Verificar se as configuraes a adoptar para a climatizao dos locais permitem uma velocidade do ar interior inferior a 0,2m/s (n. 1, artigo 4); b) Verificar a conformidade dos caudais de ar novo por espao, de acordo com o disposto na questo C.2. e ter em considerao que: i) Nos espaos onde seja permitido fumar deve tambm ser previsto um caudal de, pelo menos, 60m3/h.ocupante, devendo estes locais ser colocados em depresso relativamente aos espaos contguos onde seja permitido fumar. ii) A captao de ar novo deve ser feita em local adequado, nomeadamente longe de exaustes ou de edificaes vizinhas, a uma altura suficiente que garanta que est fora da zona de influncia de trfego ou de outras fontes de poluio locais, etc. iii) No caso de ser utilizada a ventilao exclusivamente natural, devem ser adoptadas solues na envolvente, com aberturas permanentes ou controlveis, de acordo com a NP 1037-1.\nc) Verificar se as especificaes do projecto exigem a adequada limpeza durante a construo e montagem do sistema, bem como se as mesmas incluem as instrues necessrias realizao dessa limpeza durante o funcionamento da instalao. Concretizando, as especificaes tcnicas do projecto devero prever fcil acesso para manuteno aos seguintes componentes crticos para a QAI: i) ii) iii) iv) v) vi) Filtros Baterias (permutadores de calor) Tabuleiros de condensados Torres de arrefecimento Interior das UTAs, ventiladores Condutas\nQue tipo de interveno ter o perito qualificado de realizar para a verificao da conformidade de um edifcio, no que se refere aos aspectos relacionados com os sistemas de climatizao no mbito da QAI, no final da sua construo, para obter a Licena ou Autorizao de Utilizao e Certificado?\nO perito qualificado ao realizar a verificao da conformidade de um edifcio deve: a) Verificar as condies de renovao do ar, por anlise do relatrio das medies dos caudais de ar novo em cada espao, assegurando que satisfazem os caudais especificados no projecto (de acordo com o previsto no nmero 1 do artigo 12, artigo 18, artigo 35 e alnea c) do Anexo XIV do DL n. 79/2006). De notar que, neste mbito: i) As medies devem ser obrigatoriamente exaustivas, cobrindo todos os pontos de insuflao e de extraco de ar. Em caso de dvida, o perito pode proceder realizao de medies para confirmar os resultados dos ensaios de recepo (por exemplo, por amostragem aleatria); ii) Em edifcios apenas com ventilao natural sujeitos ao RSECE, verificar que esto asseguradas as taxas de renovao mdias exigidas pelo RSECE (verificar as aberturas para admisso de ar, a exausto natural, passagens adequadas de ar e o correcto dimensionamento das entradas e sadas de ar); iii) Deve tambm ser comprovada a localizao e tipo dos registos de insuflao e grelhas de retorno, conforme projecto, para garantir que no h variaes na eficincia de ventilao nem velocidades de ar excessivas na generalidade da zona ocupada (ausncia de correntes de ar: v < 0,2 m/s).\nb) Verificar as condies de limpeza das redes e componentes do sistema (de acordo com o artigo 18, artigo 35 e alnea o) do Anexo XIV do DL n. 79/2006), mediante verificao visual das condies de limpeza de todo o sistema, nomeadamente UTAs, condutas e sistema de difuso de ar, filtros e demais componentes. Alm disso, todos os componentes das condutas devem ser instalados de forma a permitir a sua limpeza ou a preverem-se acessos para a respectiva inspeco ao longo de toda a rede de condutas (recomenda-se que a localizao das portas de visita seja conforme EN 12097 ou, em alternativa, que exista a garantia de acesso atravs de robots de limpeza). c) Confirmar a existncia (e contedo) do Plano de Manuteno do sistema AVAC e do edifcio, mediante a anlise do mesmo, garantindo que nele esto includos todos os itens preconizados no artigo 19 do RSECE (de acordo com o nmero 1 do artigo 2 e artigo 19 do DL n. 79/2006). d) Verificar as qualificaes do tcnico responsvel pela implementao do Plano de Manuteno, (de acordo com o artigo 21 do DL n. 79/2006 de 4 de Abril). e) Verificar as qualificaes do tcnico responsvel pela Instalao e manuteno de sistemas de climatizao e de QAI, nomeadamente que cumpre os requisitos do artigo 22 do RSECE (de acordo com o artigo 22 do DL n. 79/2006 de 4 de Abril). Recomenda-se ainda a verificao de contaminantes no ar interior, nomeadamente os emitidos por materiais de construo ou devido falta de limpeza, atravs da medio das concentraes de compostos orgnicos volteis totais, de formaldedo e de partculas em suspenso (PM10), efectuada com o sistema de ventilao/renovao do ar em funcionamento nas condies nominais e sem ocupantes. Os valores medidos no podem ultrapassar as concentraes mximas de poluentes constantes do Anexo VII do RSECE.\nC - Caudais de ar novo\nC.1 Num novo edifcio a construir abrangido pelo RSECE, com determinado tipo de actividade, em que so apresentados, no anexo VI do RSECE, dois valores de caudal mnimo de ar novo, um por ocupante e outro por m2 de rea, qual deles deve ser considerado para verificao do cumprimento deste requisito regulamentar?\nDe acordo com o estipulado na legislao as taxas de renovao de ar novo devem garantir os valores que constam do Anexo VI. Assim, para o cumprimento deste requisito regulamentar, deve ser considerado o valor mais restritivo, que conduza situao mais desfavorvel, isto , o maior valor de caudal de ar novo (m3/h), pois desta forma o outro valor automaticamente verificado. C.2 Quais os valores que devem ser considerados pelo Perito Qualificado no preenchimento do campo 12, referente aos caudais de ar novo, numa DCR ou num CE?\nNo preenchimento do campo 12 de uma DCR ou num CE o perito deve indicar: 1. No item Caudal de ar novo mnimo regulamentar, o valor do caudal calculado com base nos valores impostos no Anexo VI do DL n 79/2006, tendo em conta o n de ocupantes (real) ou a rea de pavimento (situao mais desfavorvel); 2. No item Caudal de ar novo da soluo, o valor do projecto que, no mnimo, corresponde ao valor do caudal calculado com base nos valores impostos no Anexo VI do DL n. 79/2006, tendo em conta o n de ocupantes (real) ou rea de pavimento (situao mais desfavorvel), entrando em considerao tambm com a eficincia do sistema de ventilao e a eventual presena de materiais no ecologicamente limpos. Considere-se o seguinte exemplo: Dados do projecto: Gabinete (60 m2) 4 ocupantes Caudal do projecto = 400m3/h Sistema de difuso - Um difusor rotacional colocado no centro do gabinete e extraco por grelha colocada no tecto a uma distncia superior a 1,5 vezes o raio de difuso eficincia de 80% Garante materiais ecologicamente limpos\nVerificao do Perito: Eficincia = 80% Clculo do caudal de ar novo mnimo regulamentar: Ocupantes: 4 x 35 = 140 m3/h rea: 60 x 5 = 300 m3/h Caudal de ar novo mnimo regulamentar: 300 m3/h Caudal de ar novo mnimo a insuflar no espao: = 300/0,8 = 375 m3/h Caudal de projecto = 400 m3/h > 375 m3/h, logo est conforme e pode ser registado no campo 12 no item Caudal de ar novo da soluo\nDe acordo com o Anexo VI do RSECE, no caso de escolas, apenas exigvel caudal mnimo de ar novo nos espaos, salas de aulas, laboratrios, auditrios, bibliotecas e bares. No necessrio ar novo nos trios, corredores e vestirios?\nS necessrio e exigvel ar novo nos espaos com ocupao permanente. Portanto s obrigatrio existir ar novo nos espaos do tipo salas de aulas, laboratrios, auditrios, bibliotecas, bares e similares. Nos espaos sem ocupao permanente, como por exemplo, vestirios, corredores, trios, arrumos e instalaes sanitrias a ventilao pode ser feita com ar transitado de outros espaos em que a qualidade do ar seja a adequada. Nada impede, contudo, que um projecto preveja ar novo para esse tipo de espaos. No entanto, no exigvel o requisito mnimo de caudal de ar novo nesses espaos. C.4 A rea til utilizada para determinao de caudais de ar novo a mesma que a considerada para verificao do requisito energtico?\nNo. (consultar C 3).\nC.5 No Anexo VI, no tipo de actividade Comercial que interpretao deve ser dada ao espao Vestirios?\nOs vestirios devem ser entendidos como cabine de prova (locais de troca de roupa). C.6 Todos os espaos do tipo vestirios, no contemplados no Anexo VI, devem ser considerados sem ocupao permanente?\nNo, no caso de vestirios com utilizao intensiva devem ser considerados como tendo ocupao permanente e por isso dotados de caudais mnimos de ar novo, devendo ser assumido o valor da tipologia mais aproximada, isto , vestirios em edifcios do tipo comercial. C.7 Para verificao do cumprimento do requisito de velocidade do ar inferior a 0,2 m/s, que aspectos devem ser levados em considerao?\nPara garantir uma velocidade do ar < 0,2 m/s na zona ocupada de um espao, o projecto deve assegurar o correcto dimensionamento da rede de condutas de insuflao e a seleco adequada das unidades terminais de difuso (UTDs: grelhas e difusores), bem como da sua localizao. Normalmente, os fornecedores dos elementos terminais de insuflao possuem documentao tcnica (tabelas, bacos, dados de ADPI, CFD), que deve servir de suporte ao projectista. No sentido de harmonizar os procedimentos nesta matria e tendo por base o consenso de Especialistas em Engenharia de Climatizao deve usar-se, como abordagem prtica (que traduz as melhores prticas de projecto), a utilizao da metodologia baseada no conceito de uma taxa de circulao do ar insuflado no espao (TC):\nem que TC expressa em h-1, i.e., circulaes de ar por hora, CPH. 1 critrio\nAs diferentes UTDs devem ser seleccionadas, distribudas e localizadas de modo a obter valores de TC que no excedam as 8 CPH (caudal total circulado). 2 critrio (aplicvel apenas em situaes de arrefecimento) e nos casos em que o 1 critrio no seja cumprido)\nCaso TC > 8 CPH, o caudal total de ar insuflado no espao no dever ultrapassar os valores indicados na tabela seguinte [m3/(h.m2 de pavimento)]:\n[m /(h.m )]\nTipo de difusor 3D 2D\nAltura da UTD ao pavimento [m] 2,2 27 22 2,4 29 25 2,6 31 26 2,8 32 28 3 33 30 4 36 33 5 38 35 6 39 37 8 41 39 10 42 41 15 45 20 47 25 49\nDifusores geradores de fluxo tridimensional (3D): Difusores geradores de fluxo bidimensional (2D) (com padres tangenciais): Notas:\nRotacionais e Radiais de tecto; Radiais de slots; Multiplex; lineares; parietal de slots; Injectores; Multiplex; Parapeito\nOs valores indicados para os difusores 3D so vlidos para uma diferena mxima de temperaturas (insuflao - espao) na gama de valores Tmax = -10 a -12 C. O valor mx. do caudal de insuflao poder ser aumentado na seguinte percentagem: Tmax = - 8 C Vinsuf,max: + 15% Tmax = - 6 C Vinsuf,max: + 35% Tmax = - 4 C Vinsuf,max: + 70%\nOs valores indicados para os difusores 2D so vlidos para uma diferena mxima de temperaturas (insuflao - espao) na gama de valores Tmax = -8 a -10 C. O valor mx. do caudal de insuflao poder ser aumentado na seguinte percentagem: Tmax = - 6 C Vinsuf,max: + 35% Tmax = - 4 C Vinsuf,max: + 70%\nPara o dimensionamento de um sistema de ventilao do tipo deslocamento de baixa turbulncia, dever ser consultada a documentao tcnica relativa a cada difusor. Contudo, para os casos dos difusores circulares colocados na zona ocupada e com descarga horizontal podero ser utilizados os valores indicados para os difusores tridimensionais.\nEsta metodologia foi desenvolvida pelo grupo de Especialistas em Engenharia de Climatizao da Ordem dos Engenheiros (Fevereiro 2010).\nC.8 O requisito de 0,2 m/s da velocidade do ar (artigo 4, ponto 1 do RSECE) deve ser aplicado a novos sistemas AVAC a instalar, quer em edifcios novos, quer edifcios existentes?\nSim, aplicado a todos os novos sistemas de climatizao. C.9 O que se entende por eficincia de ventilao?\nA eficincia de ventilao define-se como a razo entre o caudal de ar novo que efectivamente chega zona ocupada de um dado espao e o caudal de ar novo insuflado no mesmo. De acordo com o disposto na norma Europeia EN 13779:2007, entende-se como zona ocupada o volume de um espao onde pode ocorrer ocupao humana, compreendido entre o nvel do pavimento at uma altura 2 m. (Ver a figura)\nC.10 Para as vrias solues possveis de insuflao e extraco (lateral, pelo tecto, por deslocamento (displacement)) quais os valores que devem ser assumidos para a eficincia de ventilao?\nNos casos de estratgia de circulao do ar por mistura h sempre algum ar insuflado que extrado sem que passe na proximidade dos ocupantes. No sentido de harmonizar o modo de actuao dos Peritos Qualificados nesta temtica, entendimento do grupo de peritos que integram a Coordenao Cientifica do SCE, a utilizao apenas dos valores de 60, 70, 80 e 90 % para a eficincia de ventilao de acordo com as situaes descritas de seguida: 60% nos casos em que a insuflao e a extraco sejam ambas feitas pelo tecto, ou junto deste e prximas entre si (situaes em que o jacto de insuflao atinge o local por onde feita a extraco) e sem medidas especficas para reduzir o risco de curtocircuito do ar entre elas; 70% nos casos que se enquadrem numa situao intermdia entre as descritas para utilizao dos valores de eficincia de 60% e 80%, por exemplo, quando apenas ocorre curto-circuito relativamente a uma parte dos difusores/grelhas de insuflao; 80% nos espaos com boa estratgia de distribuio do ar insuflado, incluindo situaes com insuflao e extraco (ambas) no tecto ou junto deste, desde que exista cumulativamente: i) Minimizao do risco de curto-circuito, atravs da maximizao da distncia insuflao - extraco, ou de estratgias que optimizem o percurso efectivo do jacto de ar de insuflao na zona ocupada; ii) iii) Difusores de alta induo, bem distribudos; Extraco em zonas mortas do campo do escoamento;\n90 % - situaes em que a insuflao se faz numa zona junto ao pavimento e a extraco junto ao tecto sem hiptese de curto circuito, ou outro tipo de insuflao em que a mistura excelente e se aproxima da eficincia de sistemas do tipo por deslocamento (displacement)\nNos casos de estratgia de circulao de ar por deslocamento (displacement) ou equivalente, deve ser sempre considerada uma eficincia de ventilao de 100 %, visto que a introduo do ar feita ao nvel do pavimento, na zona ocupada, mais frio que a temperatura da sala, a baixa velocidade. Ao entrar em contacto com as fontes poluentes, aquece e sobe para formar uma camada estratificada acima da zona ocupada. O ar poludo extrado a partir da zona estratificada, junto ao tecto. Na zona ocupada, o ar respirado pelos ocupantes est limpo e a\ntemperatura bastante uniforme, sendo por isso aceite uma eficincia de ventilao perto dos 100 %. Neste tipo de estratgia, em situaes de Inverno em que seja necessrio aquecer, o aquecimento no pode ser atravs de ar quente (destri o efeito de deslocamento pois o ar quente insuflado sobe logo para junto do tecto). De realar, que por cada espao deve ser calculada uma nica eficincia de ventilao para as condies predominantes (aquecimento ou arrefecimento). Para informao adicional poder consultar o Manual de Formao dos Cursos do Mdulo de Certificao RSECE que se encontram disponveis no portal SCE/Formao.\nQuais so as distncias mnimas aconselhadas para a colocao dos pontos de admisso e exausto de ar num novo edifcio?\nRecomenda-se que a localizao dos pontos de admisso de ar novo respeite as distncias mnimas, fixadas na ASHRAE 62.1-2007, ou da mesma ordem de grandeza, eventualmente adaptados realidade local, desde que essa adaptao seja devidamente justificada pelo projectista e oferea garantia de que a soluo proposta ir proporcionar valores de concentrao de poluentes abaixo das concentraes mximas de referncia definidas no RSECE.\nD - Auditoria QAI nos termos do SCE\nQue edifcios existentes esto sujeitos a auditorias peridicas?\nDe acordo com o n 1 do artigo 7 e o n 3 do artigo 12, e at alterao por Portaria, esto sujeitos a auditorias peridicas, tanto de energia como de QAI, os edifcios existentes com uma rea til de pavimento superior a 1000 m2 (ou 500 m2 no caso de centros comerciais, supermercados, hipermercados e piscinas aquecidas), nos termos do disposto na alnea a), do n 1 do artigo 2 do RSECE.\nCom que periodicidade devero os grandes edifcios existentes ser submetidos a auditorias Qualidade do Ar Interior?\nA periodicidade das auditorias da QAI definida conforme a tipologia dos edifcios: de 2 em 2 anos no caso de edifcios ou locais que funcionem como estabelecimentos de ensino ou de qualquer tipo de formao, desportivos e centros de lazer, creches, infantrios ou instituies e estabelecimentos para permanncia de crianas, centros de idosos, lares e equiparados, hospitais, clnicas e similares. de 3 em 3 anos no caso de edifcios ou locais que alberguem actividades comerciais, de servios, de turismo, de transportes, de actividades culturais, escritrios e similares. D.3 de 6 em 6 anos os restantes edifcios, quando abrangidos pelo RSECE. A periodicidade de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, ou de 6 em 6 anos, indicada para as auditorias peridicas previstas no RSECE significa que a auditoria ter de ser feita at ao final de 2 ou 3 anos ou durante o 2 ou 3 ano (artigos 33 e 34)?\nDe acordo com a calendarizao prevista na Portaria n. 461/2007 de 5 de Junho, a partir 1 de Janeiro de 2009, com o incio da aplicao do SCE todos os edifcios de servios abrangidos pelo RSECE nos termos do n. 1 do artigo 2. devem estar sujeitos a auditorias peridicas QAI. Neste contexto, as auditorias peridicas QAI e/ou energticas devem ser realizadas em condies de utilizao normal do edifcio, antes do final do 2, 3 ou 6 ano aps a emisso do primeiro CE (exigvel no mbito da calendarizao do SCE). Por exemplo, para um edifcio de servios sujeito a auditoria peridica QAI de 2 em 2 anos, cuja data de validade do CE 30 Setembro 2011, a auditoria QAI dever ser realizada em data que garanta que at 30 de Setembro de 2011 foi emitido o novo CE.\nVerso 2.0 Maio 2011 16/34\nD.4 Quando que se considera que um edifcio entrou no seu normal funcionamento para efeitos de aplicao dos artigos 7 e 8 e ponto 3 do artigo 12 do DL 79/2006?\nConsidera-se que o edifcio entra no seu normal funcionamento no momento em que ocupado e comea a ser utilizado para o fim a que se destina. Em primeira instncia, esse momento coincide com a data de emisso da licena de utilizao do edifcio, constituindo esta a referncia inicial para determinao do momento da realizao das auditorias peridicas previstas ao longo da vida do edifcio. No entanto, a entrada no regime de normal funcionamento pode no ser imediatamente aps a obteno da licena de utilizao, havendo casos em que isto s acontece passado algum tempo. Nesses casos, dever o proprietrio do edifcio evidenciar tal facto no mbito do SCE aquando da realizao da 1 auditoria que solicite junto de um perito qualificado do sistema, como forma de evitar a aplicao das contra-ordenaes previstas na lei para estas situaes de atraso. D.5 obrigatrio que seja feita uma anlise expedita do CO2 durante a visita preliminar a um edifcio no contexto de uma auditoria QAI nos termos do SCE?\nSim, de acordo com o estabelecido na NT-SCE 02, as auditorias QAI realizadas no mbito do SCE devem ser objecto de preparao e planeamento prvios, os quais devem envolver necessariamente uma visita inicial pelo PQ ao edifcio ou fraco a auditar, que deve incluir uma verificao expedita dos nveis de dixido de carbono (CO2). As concentraes de CO2 no interior dos edifcios so devidas essencialmente contaminao exterior e actividade humana no interior do edifcio - so um reconhecido indicador do desempenho dos sistemas de ventilao. Assim, elevadas concentraes deste agente podem ser indicadoras de uma deficiente ventilao dos espaos interiores, e esto frequentemente associadas a concentraes igualmente elevadas de outros poluentes. Uma verificao expedita inicial da concentrao de CO2 no edifcio ou fraco autnoma, durante o seu perodo normal de funcionamento (por exemplo, 2 a 3 horas aps o incio da ocupao), vai permitir identificar e caracterizar eventuais situaes de no cumprimento deste e de outros parmetros previstos no regulamento, alertando o proprietrio ou responsvel do edifcio ou fraco para essas situaes que podero eventualmente ser de imediato intervencionadas e corrigidas, ainda antes da realizao da auditoria, propriamente dita.\nD.6 Onde recomendvel serem efectuadas as medies do ar exterior numa auditoria QAI?\nNo mbito de uma auditoria QAI, realizada nos termos do SCE, quando se faz a medio das concentraes dos poluentes no ar exterior, esta deve ser feita, nas proximidades da(s) admisso(es) de ar exterior (ar novo) de um edifcio. D.7 Considere-se um edifcio de escritrios com 7 pisos, ocupados por diferentes empresas, apresentando uma rea global de 5250 m2 e servido por um sistema de climatizao centralizado e uma unidade de tratamento de ar novo, para efeitos de uma auditoria QAI nos termos do SCE, ser suficiente efectuar uma medio de todos os parmetros por piso?\nNo. Na avaliao dos parmetros de qualidade do ar interior fixados no RSECE, a estratgia de amostragem a adoptar nas auditorias QAI deve ser efectuada da seguinte forma, de acordo com o disposto no anexo V da NT-SCE02: 1) Primeiro, o perito deve estabelecer justificadamente os critrios para definir as diferentes zonas existentes no edifcio, agrupando numa mesma zona os espaos que apresentam semelhantes tipos e nveis de actividades, de cargas trmicas e de fontes de emisso de poluentes, a mesma estratgia de distribuio de ar, que sejam servidos pela mesma Unidade de Tratamento de Ar (UTA) ou, na ausncia de UTAs, pelo mesmo sistema de ventilao. Constituem ainda zonas distintas de medio os espaos dentro de uma zona em relao aos quais existam registos semelhantes de reclamaes/queixas, bem como espaos com caractersticas semelhantes onde existam ocupantes mais susceptveis (idosos e crianas)\n2) De seguida deve ser determinado o nmero mnimo de pontos a considerar em cada zona, que deve ser calculado pela expresso seguinte, arredondando para a unidade\nNi 0,15 A i\nNi - n de pontos de medida na zona i (Ni 1) Ai - rea da zona i, em m2. No limite a rea til total do edifcio pode corresponder a uma nica zona 3) Os espaos que devem ser objecto de medio em cada zona devem ser escolhidos de forma aleatria; 4) O perito deve elaborar sempre uma nota explicativa e justificativa das opes tomadas neste mbito, a qual deve fazer parte integrante do relatrio de auditoria QAI.\nO perito qualificado considerou como critrios para distino das diferentes zonas as diferentes actividades desenvolvidas no edifcio e a respectiva emisso de poluentes, determinando assim 7 zonas e preconizando 4 medies por piso, num total de 28 pontos de amostragem. Piso P1 (bar) P2 (centro de esttica) P3 (consultrio/dentista) P4 (consultrio/oftalmologista) P5 (gabinete de contabilidade) (alcatifa) P6 (call center) P7 (consultrio de fisioterapia) (alcatifa) Total rea (m2) 750 750 750 750 750 750 750 5250 90 30 30 30 65 90 65 400 Ocup. N pontos de medio 4 4 4 4 4 4 4 28\nN 05 A 1 i , i\nNo caso de haver necessidade de avaliar o rado, os pontos de medio devem ser distribudos pelos trs pisos habitados de menor cota, de acordo com a seguinte expresso e arredondando para a unidade:\n0.125 A j j2\nNj - nmero mnimo de pontos de medida no piso de ndice j Aj - rea do piso j, em m2 j - ndice de numerao do piso, desde o piso habitado de menor cota (j = 1) at o mximo de j = 3\nD.8 No mbito da realizao de uma auditoria QAI, para efeitos da certificao energtica e da QAI, de um Hotel com mais de 1000 m2 (GES), se se verificar o no cumprimento de algum dos parmetros da QAI pode ser registado/emitido um CE para o edifcio? Ou apenas deve ser emitido um CE depois de ser implementado um PACQAI?\nPartindo do pressuposto que a componente energtica e da conduo e manuteno das instalaes est em conformidade e apenas a componente da QAI no cumprida, o perito qualificado pode registar/emitir o CE para o edifcio, contudo este fica inicialmente sem validade legal, apresentando uma marca de gua, indicando que o edifcio est sujeito a um PACQAI (Plano de Aces Correctivas de Qualidade do Ar Interior). Para que o CE perca a marca de gua e fique com efeitos legais, deve o proprietrio submeter um PACQAI para aprovao da Agncia Portuguesa do Ambiente (APA) num prazo de 30 dias a contar da data da auditoria indicada no CE. Aps aprovao pela APA do PACQAI, o CE perde a marca de gua e fica ento acessvel com efeitos legais na rea de acesso reservado do Perito sendo indicada, na parte inferior da 1 pgina, a data para a concluso do Plano (fixada pela APA). A validade do respectivo certificado ser o prazo de execuo do PACQAI. At expirar a validade do CE sujeito ao PACQAI, deve ser realizada nova auditoria que dever ser evidenciada pela emisso de um novo CE. O procedimento apresenta-se descrito nos seguintes fluxogramas.\nE - Mtodos de monitorizao da QAI\nE.1 Em contexto de metrologia, o que significam os seguintes termos: medio, exactido, resoluo?\nO termo medio significa o processo experimental para obter um ou mais valores razoavelmente atribuveis a uma grandeza. O termo exactido significa aproximao entre um valor medido e um valor verdadeiro da grandeza que se pretende medir. O termo resoluo significa a menor variao numa grandeza a medir que provoca uma variao perceptvel na correspondente indicao. (Vocabulrio Internacional de Metrologia (VIM), Guia ISO/IEC 99, verso portuguesas IPQ 2008) E.2 Como Perito Qualificado na vertente RSECE-QAI tenho de ter obrigatoriamente os equipamentos calibrados?\nTodos os equipamentos ou mtodos de medio utilizados no mbito das auditorias QAI nos termos do SCE devem apresentar uma periodicidade de calibrao no superior a 12 meses. Nos intervalos de calibrao, para alguns aparelhos, pode ser necessria a verificao, feita por meio de um padro de referncia, de acordo com as indicaes do fabricante.\nF - Poluentes qumicos e fsicos\nQue tipo de parmetros e respectivos nveis so recomendados para manter uma boa QAI num edifcio? Para manter uma boa QAI num edifcio recomendado o controlo dos seguintes parmetros qumicos, fsicos e biolgicos:\na) Parmetros fsicos: i) Temperatura - no Vero a temperatura do ar dever ser de 25C e no Inverno de 20C (definido para efeitos de clculo das necessidades trmicas do alnea a) artigo 14 do RCCTE,) ii) Humidade 50% de humidade relativa no Vero (definido para efeitos de clculo das necessidades trmicas do alnea a) artigo14 RCCTE) iii) Velocidade do ar o movimento do ar deve ser inferior a 0,2 m/s (verificao obrigatria no caso de novos sistemas AVAC a instalar em edifcios novos ou existentes, RSECE ponto 1 do artigo 4); iv) Caudais mnimos de ar novo, fixados de acordo com o tipo de actividade do edifcio (escritrio, hospital, escola, etc.) (verificao obrigatria no caso de novos edifcios, RSECE ponto 1 do artigo 12);\nb) Parmetros qumicos: As concentraes das seguintes substncias no devem ultrapassar os limites mximos impostos (verificao obrigatria, no caso de edifcios ou fraces autnomas existentes, aquando da realizao de auditorias peridicas, RSECE n. 2 do artigo 12, n. 8 do artigo 29); Partculas em suspenso no ar com dimetro de dimenso menor que 10 m (PM10): 0,15 mg/m3 Dixido de carbono (CO2): 1800 mg/m3 Monxido de carbono (CO): 12,5mg/m3 Ozono (O3): 0,2 mg/m3 Formaldedo (HCHO): 0,1mg/m3 Compostos orgnicos volteis totais (COVs totais): 0,6 mg/m3\nRado: 400 Bq/m3 (Becquerel/m3) (apenas em edifcios construdos em zonas granticas, nomeadamente nos distritos de Braga, Vila Real, Porto, Guarda, Viseu e Castelo Branco, n. 8 do artigo 29 do RSECE).\nc) Parmetros biolgicos No devem ser excedidos os seguintes valores de Unidades formadoras de colnias UFC - (verificao obrigatria, no caso de edifcios ou fraces autnomas existentes, aquando da realizao de auditorias peridicas, n. 8 e 9 do artigo 29 do RSECE); Bactrias: 500 UFC/m3 de ar Fungos: 500 UFC/m3 de ar Legionella: 100 UFC/l gua\nO que o rado e que perigos apresenta?\nO rado um gs de origem natural, radioactivo, formado pelo decaimento do rdio, encontrando-se em diversas camadas geolgicas, principalmente em rochas granticas plutnicas. A libertao de rado para a atmosfera (exalao) condicionada pela permeabilidade e porosidade dos solos e rochas, sendo tambm influenciado por parmetros meteorolgicos, como a presso atmosfrica, humidade e temperatura. Por estas razes, a concentrao de rado na atmosfera no constante, variando de uma regio para outra e ao longo do tempo. A perigosidade deste gs est associada ao seu respectivo processo de decaimento radioactivo, a partir do qual so geradas novas partculas, tais como, polnio (Po-218 e Po214), chumbo radioactivo (Pb-214 e Pb-210) e bismuto (Bi-214). Os produtos de decaimento do rado so tambm designados por partculas - filhas e, ao contrrio do gs rado estas so partculas slidas. O problema est em que as partculas - filhas tambm so substncias radioactivas. As maiorias das partculas - filhas encontram-se ligadas a pequenas partculas de p (aerossis) no ar interior. Quando estas partculas so inaladas, parte depositada nos pulmes. No interior dos pulmes as partculas - filhas emitem partculas alfa que so absorvidas nos tecidos pulmonares prximos. A dose de radiao resultante aumenta o risco de cancro nos pulmes\nF.3 Quais as principais tcnicas de preveno para limitar a entrada de Rado nos edifcios ou para reduzir a sua concentrao no ar interior?\nNormalmente, nos edifcios existentes a concentrao de rado no ar interior pode ser mantida em nveis aceitveis atravs da ventilao adequada dos espaos com ocupao humana. Outra medida recomendada a promoo do arejamento, natural ou forado, dos espaos do piso inferior no dedicados ocupao ou actividades humanas (e.g., garagens, arrumos, armazns). As tcnicas de preveno recomendadas para o projecto, a construo e a reabilitao de edifcios, destinadas a evitar a entrada de Rado nos edifcios, so: a) Despressurizao activa do vo entre o pavimento do edifcio e o solo; b) Pressurizao do edifcio, particularmente nos espaos do piso trreo ou em contacto com paredes de sustentao de terrenos (garantir caudais de insuflao superiores aos de extraco); c) Impermeabilizao dos pavimentos e das paredes de caves; d) Selagem de todos os elementos que possam constituir vias de entrada do rado, tais como fendas e juntas de expanso, orifcios de atravessamento de cabos elctricos, tubos e condutas, acessos a galerias tcnicas, etc.; e) Arejamento adequado dos pisos trreos e subtrreos, mesmo sem ocupao humana permanente (garagens, armazns, ).\nG - Poluentes microbiolgicos\nPara anlise da concentrao de legionella num edifcio ou instalao, em que locais so geralmente feitas as colheitas de amostras de gua?\nNum edifcio ou instalao as colheitas de amostras devem ser realizadas nos principais locais de risco, nomeadamente: Sistemas de climatizao em que haja produo de aerossis Sistemas de gua quente sanitria (AQS), onde a temperatura de armazenamento seja inferior a 60 C (chuveiros, depsitos); Tanques dos humidificadores por pulverizao (lavadores de ar) em unidades de tratamento de ar; Tanques de torres de arrefecimento Tabuleiros de condensados das UTAs, quando aplicvel. O PQ deve recolher os seguintes dados com a amostragem: Equipamento Temperatura da gua Produtos de tratamento Dosagem (automtica, manual) G.2 Na NT-SCE-02, concretamente no Anexo VII alnea 5 (Bactrias e Fungos) qual o significado do seguinte critrio de no conformidade:\nNo caso das bactrias, ainda condio especfica de no-conformidade a verificao da seguinte condio: Concentrao de bactrias no interior superior concentrao de bactrias no exterior em mais do que 300 UFC/m3, nas situaes em que a concentrao do parmetro CO2 verifica no interior a conformidade legal O significado do critrio de no conformidade adicional, disposto no Anexo VII, da Nota Tcnica NT-SCE 02, ilustra uma situao de eventual foco de contaminao microbiolgica por bactrias no interior do edifcio, que carece de ser investigado e corrigido. As fontes mais comuns de bactrias no interior dos edifcios incluem o ar exterior e a ocupao humana, sendo esta ltima responsvel, em mdia, por concentraes de bactrias na ordem dos 300 UFC/m3. Assim, nos casos em que a ventilao no edifcio considerada adequada (evidenciada pelos nveis aceitveis de CO2), se a concentrao de bactrias no interior superior em mais do que 300 UFC/m3 do exterior, ento h indcio da presena de uma fonte\nadicional de contaminao interior que deve ser investigada e corrigida. Estas fontes so geralmente constitudas por guas paradas, alcatifas, sistemas de AVAC em ms condies de higiene, materiais de origem biolgica tais como alimentos ou plantas. G.3 Em que consiste um ensaio em branco, por dia (campanha) de amostragens?\nOs brancos de campo so simplesmente placas recentemente preparadas e transportadas para o local de colheita, i. e., sujeitas s mesmas condies que as amostras excepto no que se refere colheita de ar. Deve ser realizado, no mnimo, um branco de campo, por dia (campanha) de amostragens para controlo de qualidade, como garantia de que no houve outro tipo de contaminao da placa durante o transporte. G.4 Numa auditoria QAI a um edifcio de servios, a especiao de fungos (devida ao facto de a concentrao no interior ser superior do exterior) indicou as seguintes concentraes para espcies de fungos toxigenicos / patognicos: Ponto 1: 4 e 5 UFC/m3 (Aspergillus niger); Ponto 2: 16 e 18 UFC/m3 (Aspergillus fumigatus); Ponto 3: 25 e 20 UFC/m3 (Fusarium moniliforme). Em termos de verificao da conformidade legal, poderei concluir que pelo facto de apresentar em ambas as placas, pelo menos duas UFC/m3 estou na presena de vrias colnias, e estamos numa situao de no conformidade?\nPara a interpretao correcta dos resultados obtidos para as espcies de fungos referidas, deve ter-se em considerao vrios critrios/factores, destacando-se desde j 3 questes, que devem ser levantadas pelo PQ, aquando a respectiva nomeadamente: Qual o valor das concentraes das referidas espcies de fungos no exterior? Ser essa concentrao significativa? A respectiva concentrao de cada espcie de fungos no interior inferior a metade da existente no exterior? Ponto 1: 4 e 5 UFC/m3 (Aspergillus niger) Verifica-se a conformidade legal, pois os valores de concentrao registados no indiciam uma situao de presena confirmada (valores obtidos inferiores a 12 UFC/m3 em cada placa) Ponto 2: 16 e 18 UFC/m3 (Aspergillus fumigatus); verificao de conformidade,\nVerifica-se a conformidade legal, se cumulativamente: esta espcie tambm existir no exterior e a respectiva concentrao no interior for inferior a metade da do exterior, e no ar interior os nveis de concentrao desta espcie forem detectados numa percentagem at 10 % da concentrao total de todas as espcies de fungos identificadas. Isto no limite poder apresentar uma concentrao at 50 UFC se as contagens totais forem de 500 UFC Caso contrrio, existem fontes de contaminao no interior do edifcio, que devem ser averiguadas e corrigidas. O Aspergillus fumigatus no um fungo comum no ar exterior de cidade, contudo se o edifcio se localizar no campo/zonas agrrias um fungo encontrado com mais frequncia. Ponto 3: 25 e 20 UFC/m3 (Fusarium moniliforme) Verifica-se a conformidade legal se: esta espcie tambm existir no exterior e a respectiva concentrao no interior for inferior a metade da do exterior, e no ar interior os nveis de concentrao desta espcie forem detectados numa percentagem at 10 % da concentrao total de todas as espcies de fungos identificadas. Isto no limite poder apresentar uma concentrao at 50 UFC se as contagens totais forem de 500 UFC. Caso contrrio, existem fontes de contaminao no interior do edifcio, que devem ser averiguadas e corrigidas. De realar, que no deve ser tolerada a existncia de espcies patognicas para o ser humano designadamente Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, no devendo ser encontradas as referidas espcies em circunstncia alguma. G.5 Quais os factores que favorecem o desenvolvimento da Legionella nos sistemas artificiais de gua? Os principais factores que favorecem o desenvolvimento da bactria, so nomeadamente: Temperatura da gua entre 20C e 45C, sendo a ptima entre os 35C e 45C; Indicao de pH entre 5 e 8; Humidade relativa superior a 60 %;\nZonas de reduzida circulao de gua (reservatrios de gua, torres de arrefecimento, tubagens de redes prediais, pontos de extremidade das redes pouco utilizadas, etc.); Presena de outros organismos (e.g. algas, amibas, protozorios) em guas no tratadas ou com tratamento deficiente; Existncia de um biofilme nas superfcies em contacto com a gua; Existncia de processos de corroso ou incrustao; Utilizao de materiais porosos e de derivados de silicone nas redes prediais, que potenciam o crescimento bacteriano.\nProblemtica da presena de Legionella spp na gua, Medidas Preventivas, Aspectos Operativos e de Manuteno associados aos Equipamentos, Paulo Diegues, DGS, Tecno Hospital - Revista de Engenharia e Gesto da Sade, 2008; Preveno e Controlo de Legionella nos Sistemas de gua, Instituto Portugus da Qualidade, MEID Comisso Sectorial para gua (CS/04, 2010; ASHRAE Guideline 12: Minimizing the Risk of Legionellosis Associated with Building Water Systems (2003).\nH - Plano de Aces Correctivas e da Qualidade do ar Interior (PACQAI)\nO que o PACQAI e quando se aplica?\nO Plano de Aces Correctivas da QAI (PACQAI) um conjunto de medidas destinadas a fazer cumprir, dentro de um edifcio ou de uma fraco autnoma, as concentraes de poluentes abaixo das concentraes mximas de referncia (n. 8 e 9 do artigo 29, Anexo VII do RSECE) de forma a garantir a qualidade do ar dos espaos interiores, salvaguardando a sade dos seus ocupantes. Assim, sempre que forem detectadas concentraes mais elevadas do que as concentraes mximas de referncia fixadas pelo RSECE (n. 8 e 9 do artigo 29, Anexo VII do RSECE), aquando da realizao de uma auditoria peridica QAI, deve ser preparado um PACQAI, no prazo mximo de 30 dias a contar da data de concluso da auditoria (entrega de relatrio), devendo este ser submetido pelo proprietrio ou pelo titular do contrato de locao ou arrendamento, aprovao da Agncia Portuguesa do Ambiente (ex-Instituto do Ambiente), ou dos rgos competentes das regies autnomas, ou de outras instituies por aquelas designadas para o efeito. No caso da APA o Plano deve ser enviado para: Agncia Portuguesa do Ambiente A/C Exmo. Director-Geral Rua da Murgueira 9/9A 2611-865 AMADORA geral@apambiente.pt H.2 Quais os principais aspectos a considerar aquando a elaborao de um PACQAI?\nNo existe um formato obrigatrio definido para a elaborao de um PACQAI. No entanto, existem alguns aspectos a ter em considerao, para alm dos constantes do anexo XI da NTSCE02, nomeadamente deve ter-se em ateno, que os prazos de implementao das medidas correctivas tero que estar de acordo com o seu grau de complexidade, sendo inferiores ou iguais ao estabelecido como periodicidades de realizao de auditorias peridicas QAI do respectivo edifcio.\nIRequisitos de verificao das condies higinicas e da capacidade de filtragem do sistema AVAC\nNuma auditoria QAI quais os requisitos que devem ser considerados para a verificao das condies higinicas e da capacidade de filtragem do sistema AVAC?\nOs requisitos ou condies mnimas que devem ser verificados pelo Perito Qualificado durante os trabalhos de certificao dos edifcios, nomeadamente durante a realizao de uma auditoria QAI, so: 1) Existncia de um andar de filtragem composto por, pelo menos, um filtro com classificao mnima F5 (EN 779) nas seguintes condies: a) antes das baterias ou permutadores de calor; b) a seguir a ventiladores com acoplamento aos motores atravs de correias e polias; neste caso deve ser garantida a normalizao do escoamento, interpondo, se necessrio, seces vazias; c) a seguir a atenuadores acsticos, dispensando neste caso o referido no ponto anterior. 2) Acessibilidade para efeitos de manuteno de todas as unidades de tratamento de ar; 3) Independncia permanente do caudal de ar em relao perda de carga dos filtros; 4) Instalao de todas as baterias de arrefecimento ou quaisquer permutadores onde seja previsvel a condensao, sobre um tabuleiro de recolha e evacuao rpida da gua, o qual deve ter as seguintes caractersticas: a) no permitir a acumulao de gua; b) acesso de ambos os lados, da entrada e da sada do ar no equipamento; c) equipados com sifes adequados que, durante a paragem ou no funcionamento da unidade, evitem a entrada de componentes slidos, lquidos ou gasosos que possam contaminar o ar; d) no estar ligado rede de esgotos do edifcio. 5) Concentrao superficial das partculas depositadas nas condutas de ar inferior a 7 g/m2. No caso de ensaios realizados aps uma operao de limpeza da rede de condutas e/ou de todas as superfcies em contacto com o ar, esse valor deve ser inferior a 1 g/m2.\nIndependentemente da realizao de qualquer verificao prvia destes requisitos, o cumprimento efectivo dos mesmos deve ser verificado em contexto de auditoria peridica QAI. Esta verificao deve ficar devidamente documentada em relatrio fotogrfico elaborado pelo PQ, complementado com quaisquer outras evidncias recolhidas para esse efeito\nobrigatrio para a determinao da concentrao superficial das partculas depositadas nas condutas de ar utilizar Mtodo Clean Test ROBImech ou WintTest da WintClean Air?\nNo, apenas no caso do perito qualificado considerar necessria a quantificao das partculas depositadas nas condutas de ar, deve ser utilizado o mtodo de aspirao acima mencionado ou outro que seja equivalente. Conforme estabelecido na NT-SCE 02, a utilizao do Mtodo Clean Test ROBImech ou WintTest da WintClean Air, uma recomendao, para a medio quantitativa da sujidade (poeiras) no interior de condutas e das UTA, incluindo o tabuleiro de condensados e tanques das torres de arrefecimento, caso existam.\nJ - Outros\nJ.1 Quais as principais fontes responsveis pela deteriorao da QAI num edifcio?\nAs principais fontes que afectam a QAI num edifcio so: a) Fumo de tabaco - liberta gases inorgnicos, metais pesados, partculas, compostos orgnicos volteis e inqueimados; b) Vernizes, tintas, espumas de isolamento e produtos de madeira prensada, responsveis pela libertao de formaldedo e COVs; c) Materiais de construo e isolamentos com fibras de amianto; d) Produtos de limpeza, responsveis pela libertao de COVs; e) Sistemas de aquecimento, ventilao, sistemas de ar condicionado e humidificadores ineficientes e com problemas de manuteno - libertao de poluentes biolgicos e partculas; f) Seres humanos - bioefluentes (suores, ar expirado, .); g) Fontes de humidade, pois em nveis elevados, h riscos de condensao nas paredes e janelas que danificam os edifcios e originam a formao de bolores e favorecem o desenvolvimento de outros microrganismos. J.2 Quais os critrios que devem ser adoptados na localizao e determinao do nmero de portas de visita numa rede de condutas?\nDevem ser seguidos os critrios e orientaes especificados na norma EN 12097:2006, em particular o disposto no ponto 4.4. Uma rede de condutas deve ter as portas de visita ou acessos para limpeza (por exemplo grelhas amovveis) suficientes e devidamente localizadas para assegurar a eficaz limpeza da totalidade das condutas e dos seus componentes.\nQuem executa os servios de manuteno dos sistemas de climatizao nos edifcios abrangidos pelo RSECE?\nDesde 1 de Janeiro de 2009, a instalao e manuteno dos sistemas de climatizao e de QAI nos edifcios abrangidos pelo RSECE deve ser obrigatoriamente acompanhada por um tcnico de instalao e manuteno de sistemas de climatizao e por um tcnico de QAI ou por um tcnico que combine ambas as valncias, tal como definido no artigo 22 do DL n. 79/2006 (RSECE).\nEm que consiste o processo de credenciao de tcnicos QAI?\nDe acordo com ponto 5 do artigo 22 do DL n. 79/2006 (RSECE), os tcnicos para exerccio da funo de Tcnico de Qualidade do Ar Interior (TQAI), tero que seguir um processo de credenciao junto das entidades competentes. Numa primeira fase, os candidatos a tcnicos QAI tero que realizar o curso complementar em QAI, com aproveitamento, ministrado pela APIEF (Centro de Formao Profissional Para a Indstria Trmica e Energia). Posteriormente, estes tcnicos podero iniciar o processo de requerimento da credenciao junto da ADENE (Agncia para a Energia), sendo que para o efeito deve ser efectuado o pagamento da taxa de candidatura bem como o preenchimento e envio para a ADENE dos seguintes documentos: Minuta de requerimento Formulrio com sntese da actividade profissional Fotocpia de B.I Fotocpia de certificado de habilitaes; Fotocpia do certificado/declarao de formao (cursos complementares de QAI e de especializao de QAI); Declaraes das empresas onde desempenham funes, com indicao do tempo de trabalho e actividades desenvolvidas. Minuta da Declarao Experincia Profissional\nAs informaes e contactos sobre este processo encontram-se disponveis no Portal da ADENE, no endereo: www.adene.pt (consultar pgina da Certificao\nUm TIM III (tcnico de instalao e manuteno de sistemas de climatizao com potncias nominais superiores a 100kW) pode assumir as funes de um TRF (tcnico responsvel de funcionamento)?\nSim, mas apenas em pequenos edifcios de servios com uma potncia trmica instalada nos sistemas de climatizao inferior ou igual a 100 kW, de acordo com o articulado no nmero 7 do artigo 21 DL n. 79/2006 de 2006 e o constante do Anexo I ao Protocolo da Comisso Tripartida.\nDocumentos semelhantes a PR_RSECE_QAI_Versao_20_Maio2011\nBEZERRA, Valter Alnis. Estruturas conceituais e estratégias de investigação - modelos representacionais e instanciais, analogias e correspondências.pdf


Tentativa de homicídio em Russas-CE, veja o plantão policial - Icapuí Patrulha\nHome Unlabelled Tentativa de homicídio em Russas-CE, veja o plantão policial\nTentativa de homicídio em Russas-CE, veja o plantão policial\nNo início da madrugada desta quinta-feira, por volta das 00h30min, na Rua Monte Carlos, bairro Várzea Alegre, foi vítima de tentativa de homicídio, o ex-presidiário Gerônimo Pereira Da Silva, 42 anos, natural de Fortaleza-CE, que foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta, que efetuaram seis disparos de arma de fogo, tendo a vítima sido atingido por um tiro no braço direito e socorrido ao hospital local.\nSegundo a vítima, um dos suspeitos é também ex-presidiário, conhecido por ‘Tifú’, que já vinha há dias o ameaçando de morte.\nO suspeitos ainda não foram encontrados pela polícia.\nNesta quarta-feira, dia 25, por volta das 16h, na localidade de Ponta d’água II, foi preso Raimundo Ferreira Pinheiro, 50 anos, após agredir e ameaçar de morte sua própria irmã:Silvia Helena Ferreira Pinheiro, 53 anos.\nPMs foram acionados ao local e conduziram o suspeito à DPC para as providências com base na Lei Maria da Penha.\nNesta quarta-feira, dia 25, por volta das 22h, na Rua Efísio Costa, Centro, aconteceu um acidente de trânsito envolvendo o veículo VW/ GOL, de cor prata, placa: HUV-2509, conduzido por Ramonildo Moraes Santiago, 22 anos, natural de Quixeré/CE, e uma bicicleta monark, cor vermelha, que era conduzida por Paulo Sergio Martins de Sousa, residente no Sítio Jurema, Zona Rural de Limoeiro do Norte/CE.\nO condutor da bicicleta sofreu uma pancada na cabeça e foi socorrido para o hospital local.\nO motorista do carro permaneceu no local e ajudou no socorro a vítima.\nTentativa de homicídio em Russas-CE, veja o plantão policial Reviewed by Icapuí Patrulha on quinta-feira, fevereiro 26, 2015 Rating: 5


Casa na Avenida Bom Pastor, 509, Alphaville em Santana de Parnaíba, por R$ 1.590.000 - Viva Real\nOlá, tenho interesse neste imóvel: Casa, 320m², 4 quartos, Avenida Bom Pastor, 509 - Alphaville, Santana de Parnaíba - SP, Venda, R$ 1590000. Aguardo o contato. Obrigado.\nCasa a Venda Barueri, Alphaville, Residencial Alphaville, 4 suítes\nIMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: 106839 - Casa com 4 Quartos à Venda, 320 m² por R$ 1.590.000 - Avenida Bom Pastor, 509 - Alphaville, Santana de Parnaíba - SP . O portal Viva Real não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O portal Viva Real não possui controle sobre o conteúdo, que é de responsabilidade de Flavio Barone Corretor de Imóveis. Todas as informações são fornecidas e mantidas por Flavio Barone Corretor de Imóveis - CRECI 72973-F-SP . Por favor, entre diretamente em contato com Flavio Barone Corretor de Imóveis para obter informações mais detalhadas.


A Salsa se originou em Cuba e é uma dança alegre, sensual e com passos básicos que tornam o aprendizado fácil para iniciantes. Veja algumas dicas que manterão você se movendo na pista de dança.\nComece na posição fechada. O condutor pega a mão direita da parceira com sua mão esquerda e coloca sua mão direita na omoplata esquerda dela. A parceira deve manter sua mão esquerda no ombro direito dele. O braço da mulher fica sobre o do homem.\nOu comece com a posição mão-na-mão. O condutor deixa suas palmas da mão pra cima e a parceira segura suas mãos com as palmas pra baixo. Isto permite mais liberdade de movimento.\nOlhe sempre pra cima. Mantenha sua cabeça erguida ou inclinada para olhar sua parceira. Não olhe para os seus pés ou para os da sua parceira. Olhar para seus pés é um sinal claro de que você está nervoso ou não sabe exatamente o que está fazendo.\nMova o quadril. A maioria dos movimentos da Salsa vem do quadril, então você precisa deixá-lo solto. Não tenha medo de balançar seu quadril. Mesmo que você esteja apenas movendo o seu pé, saiba que um movimento leve do quadril vai acompanhá-lo. Se mover seu pé direito pra fora, seu quadril se projeta um pouco também.\nAprenda o estilo de dançar Salsa "No 2". Este também é conhecido como estilo Nova York ou Porto Riquenho. É o mesmo que o "No 1", exceto que é no 2. Use os seguintes passos básicos para dançar Salsa com a sua parceira: \nSe mova quando o condutor solicitar. Como a parceira, você deve estar antenada com as direções do condutor. Preste atenção a todas as claves que seu parceiro der e mova-se instintivamente na direção em que ele está te levando.\nVamos dizer que você esteja dançando o estilo "No 1" da Salsa. Tanto pra homens quanto pra mulheres (não existe condutor se estiver dançando só):\nIsto pode funcionar como um giro do condutor se estiver com uma parceira.\nObtida de "https://pt.m.wikihow.com/index.php?title=Dançar-Salsa&oldid=325719"


A diferença entre um nome e uma marca\nSe você tivesse a opção de comprar, pelo mesmo preço, todas as fabricas da Coca-cola ou a marca, que elegeria? Não tenha dúvidas que a marca. E é que você não consome um produto senão a imagem que tem do mesmo. Construir uma marca não é só dar um nome a um produto, é gerar uma experiência. Isto significa ter em conta o contato que a gente tem com a marca. Trata-se de que cada uma dessas experiências seja positiva.\nUma marca é um nome, mas quando a marca é poderosa faz pensar em muitas coisas mais, não só no nome. Você pode fazer a prova perguntando à gente que é o que lhe vem à mente quando a vê. Se dizem: Só o nome, então não é uma marca forte. Para que seja uma marca sólida têm que lhe vir muitas, mas muitas coisas à cabeça. Os exemplos podem ser variados, como as personalidades dos que fundaram a empresa, a qualidade, o serviço, os escritórios da empresa, as ações públicas realizadas, etc.\nOs fundadores de Ben & Jerry doam 7% dos ganhos da venda de sorvetes para a caridade e quando compro um sorvete sei que parte de meu dinheiro vai ir para uma boa causa. Paul Newman tem um condimento para saladas e pipoca. Seu ganho também vai para obras de caridade. Há marcas que se têm varias palavras. Por exemplo, Volvo se associa com segurança e Federal Express com entrega em 24 horas. E se digo Mc' Donald's surgem palavras como arcos dourados, Big Mac, caixinha feliz, qualidade, limpeza.\nA maioria dos departamentos de marketing têm que trabalhar muitíssimo para desenvolver uma imagem sólida da marca a fim de que o cliente tenha a sensação de que se compra essa marca vai obter valor. Mas essa imagem pode ver-se afetada, por exemplo, pelo contato com um representante da companhia, que não está à altura da mesma, ou pelo packaging do produto que pode estar deslocado ou enchendo-se de pó na estante mais baixo da gôndola.\nDemasiadas pessoas nas companhias passam o tempo manejando a imagem da marca sem manejar o contato e a experiência que a pessoa tem com a marca. Devem ter em conta todos os pontos de contato com a marca, não só a imagem. Por isso, a pergunta que tem que se fazer o pessoal de marketing é quais são os pontos de contato do cliente com a marca, que impressão recebe através da publicidade ou do packaging, etc.


Brasil ultrapassou 70 mil mortes por coronavírus neste sábado; número de casos é maior que 1,8 milhão - BEREU NEWS\nHome Coronavírus Brasil ultrapassou 70 mil mortes por coronavírus neste sábado; número de casos é maior que 1,8 milhão\nBrasil ultrapassou 70 mil mortes por coronavírus neste sábado; número de casos é maior que 1,8 milhão\nBereu News 10:33:00 Coronavírus,\nEm relação ao boletim anterior, houve ainda um aumento 39.023 casos. No total, são 71.468 brasileiros mortos pela doença e outros 1.839.850 infectados com a Covid-19.\nDentre os que testaram positivo, 667.508 pessoas estão em acompanhamento e 1.100.873 se recuperaram. Outras 3.974 mortes em investigação para determinar a causa.\nOs estados com mais mortes são: São Paulo (17.442), Rio de Janeiro (11.406), Ceará (6.853), Pernambuco (5.556) e Pará (5.274). Do outro lado, aqueles com menos óbitos são Mato Grosso do Sul (153), Tocantins (251), Roraima (396), Acre (419) e Santa Catarina (485).\nA Bahia aparece em quinto lugar na lista de estados com mais infectados. São Paulo lidera, com 366.890, seguido por Ceará (133.945), Rio de Janeiro (129.675), Pará (122.934) e Bahia (104.188). As unidades da Federação com menos pessoas infectadas registradas são Mato Grosso do Sul (12.969), Tocantins (14.939), Acre (16.080), Roraima (21.849) e Rondônia (26.496).\nPostado por: Bereu News on - 10:33:00


Opinião: Por que Unsighted foi o game brasileiro que simboliza 2021 para mim? - Drops de Jogos\nOpinião: Por que Unsighted foi o game brasileiro que simboliza 2021 para mim?\nJogo brasileiro do ano passado\npor Pedro Zambarda em 10 de janeiro de 2022\nUnsighted. Foto: Reprodução/YouTube\n2021, segundo ano da pandemia do novo coronavírus, teve mais de 619 mil mortes na pandemia do novo coronavírus no Brasil. 412 mil somente no ano passado. Foi mais um ano pesado para a indústria. Unsighted, um jogo que não é leve, me conquistou logo nas primeiras horas.\nAinda não terminei o jogo. Nosso colaborador Paulo Zambarda de Araújo já zerou.\nNum mundo assolado por uma pandemia e pelos efeitos nocivos do aquecimento global, Arcadia permite um mergulho nos próprios erros da humanidade e em como estamos destruindo o mundo. Os humanos, não os androides, são os vilões nessa trama.\nE o game humaniza justamente as máquinas.\nCom um enredo de tirar o fôlego, Unsighted também possui uma jogabilidade mesclada que o torna ágil, complexo e apontando para o clichê “dark souls em pixel art”. Mas o título brasileiro não se perde no clichê e nem em referências clássicas como The Legend of Zelda.\nEle utiliza referências para criar algo novo, atemporal. É o jogo pessoal de duas desenvolvedoras trans que não pensa apenas em sucesso de mercado.\nE atinge sucesso por sua originalidade.\nPor todas essas razões, Unsighted é o jogo brasileiro de 2021 para o nosso site.\ncena brasileira de gamescena brasileira de jogosgames brasileirosjogo brasileiro de 2021jogos brasileirosunsighted\nRenato Degiovani, pioneiro nos games ..


Amistoso entre Alemanha e Itália é suspenso por conta do coronavírus - Gazeta Esportiva\nO amistoso que haveria entre dois campeões mundiais, Alemanha e Itália, no dia 31 de março em Nuremberg foi cancelado pelas autoridades locais, como uma medida para impedir a propagação do novo coronavírus.\nA cidade localizada na Baviera, a segunda região mais afetada da Alemanha, com 558 casos de covid-19 e uma pessoa morta (para 3.062 casos no país) decidiu cancelar todos os eventos que reúnem mais de cem pessoas.\n"Como mais de 100 pessoas compareceriam à partida, contando as equipes, os assistentes e a imprensa, seu cancelamento foi inevitável", explicou a Federação Alemã de Futebol (DFB) na noite de sexta-feira.\nAlemanha e Itália se enfrentariam no dia 31 de março (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)\nEsta decisão segue as recomendações da Fifa, que recomendou o adiamento de todos os jogos de seleções programados para março e abril, sem fixar uma data futura.\nA DFB também está considerando a disputa do outro jogo da 'Nationalmannschaft', marcada para o dia 26 contra a Espanha, em Madri.\n"Parto do princípio de que, no estado atual das coisas, as partidas não podem ser realizadas", disse Fritz Keller, presidente da DFB, em comunicado oficial.\nEsses jogos preparatórios tinham como objetivo que a equipe comandada por Joachim Löw, que passa por uma ampla reforma, se entrosasse e ganhasse confiança antes da Euro-2020.\nMas até mesmo a realização do torneio (de 12 de junho a 12 de julho) está em questão: a Uefa marcou uma reunião para esta terça-feira. A entidade não descarta uma suspensão do torneio até 2021.


portugal dos pequeninos: "O MESTRE DAS ESCARAMUÇAS"\n(...) O problema é que chegou a vez dos grandes números: mães e pais, idosos, professores, doentes, pensionistas e funcionários públicos, somados, fazem muita gente. José Sócrates vê-se agora obrigado, não mais a seleccionar alvos de estimação, mas pura e simplesmente a olhar de frente para toda a população. Até agora, temos estado perante uma estratégia consolidada e deliberada. A autoridade do primeiro-ministro sobre os seus ministros é indiscutível, como talvez não se tenha visto em Portugal há várias décadas. A organização da propaganda e das relações públicas, servida por centenas de profissionais, tem-se revelado impecável. A nomeação de inimigos, privilegiados e culpados, tem seguido um método eficaz. É o género de pessoa que, de manhã, quando se levanta, deve perguntar-se: "Com quem é que me vou meter hoje?". O seu método da acção tem destroçado os adversários políticos: inunda o país de medidas, semeia escaramuças em todas as esquinas e reserva sempre a iniciativa para si. Concede a despenalização do aborto ao Partido Socialista, mas não lhe dará absolutamente mais nada. Vai oferecer o que pode à Igreja Católica, na educação, na segurança social e no património, para compensar a interrupção voluntária da gravidez. A alguns socialistas mais fiéis vai dar uma regionalização, que prepara sub-repticiamente, com o que espera compensar os mortos e feridos das finanças locais. Procura a empatia e a colaboração do Presidente Cavaco Silva, mas sabe o perigo que corre: este, quando lhe disser "não", terá tanto mais autoridade quanto lhe terá repetidamente dito "sim". (...) Quando monologa, José Sócrates é um homem doce e de aparência convincente. Se contrariado, revela uma rispidez ácida e uma pulsão vingativa surpreendentes. No Parlamento, atinge facilmente um grau de cólera pouco adequada a quem tem ainda de correr um longo caminho, a quem sabe que o mais difícil está para vir. O Mestre das Escaramuças especializou-se em raides súbitos. Não parece preparado para as grandes batalhas. Mas esperemos. Dentro de pouco mais de um ano, com novas eleições à vista, veremos se até o efémero e a superficialidade são ou não sacrificados à demagogia. Como já aconteceu antes. Tantas vezes!"\nAntónio Barreto, in Público (sem link)\nàs vezes as crónicas de António Barreto fazem-me lembrar as posições do PC, num aspecto que é este :\n- a realidade a que António Barreto se refere existe ?\nou ainda dito de outra maneira :\n- este governo e este 1º ministro é igual a todos os outros e é o Mestres das Escaramuças !!??\nA CGTP ainda aproveita o título para palavra de ordem.\nO António Barreto deve melhor a muitos metros de distância do que o anónimo anterior verá a um metro de si!!!!....\nO artigo de AB aqui publicado é EXCELENTE e cheio de perspicácia...\nO 30 de Abril de 1984 e a morte de Otelo - “30 de Abril de 1984 – Morte de um bebé de quatro meses num atentado à bomba na casa da sua família em São Mansos, Évora”. De seu nome Nuno Manuel Polido ...\nCovid-19: Situação Em Portugal Hoje Domingo - - 953.059 número total de infetados (mais 2.625) - 17.292 total de óbitos (+ 8 vítimas) - 881.570 recuperados (mais 1.202) - 54.197 casos ativ...


Casas com mais de 2 Banheiros com 2 Quartos à venda na Vila São Paulo, Itanhaém - Imovelweb\n318 Casas com mais de 2 Banheiros com 2 Quartos à venda na Vila São Paulo, Itanhaém\nCasa no bairro Luizamar mirim, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, localizada lado praia à 150 metros do mar. Imóvel com 83, 93 m² de área construída. Possui piscina, churrasqueira e vaga para 02 automóveis. Cômodos: 02 dormitórios, sendo 02 suíte; 02 wc; 01 sala e 01 cozinha. Documentação: Escritura. Aceita financiamento bancário. Reservamo-nos o direito de qualquer erro de digitação. Nos reservamos o direito de alterar a qualquer momento, sem prévio aviso, os preços anunciados. Corretora Kelly Correia. (13) 9\nCasa no Balneário São Jorge, em Itanhaém, à 400m do Mar\nCasa no Balneário São Jorge, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, ficando lado praia à 400 metros do mar. Imóvel de laje medindo 190 metros quadrados sendo 123 metros quadrados de área construída. Possui churrasqueira e garagem para 03 veículos. Cômodos: 02 dormitórios; 02 wc; 01 cozinha e 01 sala. Documentação: Contrato + iptu. Código 6016. WhatsApp (19) 9\nCasa no bairro Palmeiras, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, WJ9130\nCasa no bairro Palmeiras, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, localizado em lado serra. Imóvel com 200 m² de área total, sendo 100 m² de área construída. Possui wc externo e vaga para 04 automóveis. Cômodos: 02 dormitórios, sendo 01 suíte; 02 wc; 01 sala e 01 cozinha. Documentação: Contrato (sai escritura). Reservamo-nos o direito de qualquer erro de digitação. Nos reservamos o direito de alterar a qualquer momento, sem prévio aviso, os preços anunciados. Não perca tempo, venha aproveitar essa oportunidade. Caso hajá enteresse entre em contato através do whatsapp: (13)\nCasa no recanto dos Bandeirantes em Itanhaém,confira!!\nCasa no bairro Recanto dos Bandeirantes, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, localizada no lado praia à 40 metros do mar. Imóvel com 192, 5 m² de área total sendo 64, 8 m² de área construída. Possui piscina, área gourmet e vaga para 02 automóveis. Cômodos: 02 dormitórios sendo 01 suíte; 02 wc; 01 sala e 01 cozinha. Documentação: Escritura. Aceita financiamento bancário. será entregue mobiliada. Reservamo-nos o direito de qualquer erro de digitação. Nos reservamos o direito de alterar a qualquer momento, sem prévio aviso, os preços anunciados. Não passamos endereço do imóvel, a visita ao imóvel é feita sempre com a presença do corretor! Corretor Jean Oliveira. (13) 9\nCasa em fase de construção 2Dorm, Itanhaém- Jd Coronel à venda\nCasa em fase de construção em Itanhaém, lado serra no Jardim Coronel, bairro de moradores com escolas, transporte e comércios, a 1, 5km da Prainha (rio para passeio), e 6km do mar, acesso asfaltado, local tranquilo, lote com 145m², sendo 70m² de área construída com acabamento em alumínio branco e piscina em alvenaria. Cômodos: 02 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, wc social, área de serviço coberta, área social com banheiro, quintal, espaço para piscina ou jardim no fundo e vagas, rua asfaltada. Documentação: Escritura. Fotos meramente ilustrativas. Aceita financiamento bancário (imóvel novo). Reservamo-nos o direito de quaisquer alterações no anúncio sem aviso prévio, a pedido do proprietário do mesmo\nCASA DE LOTE INTEIRO, INACABADA, APENAS ESTRUTURA\nAvenida Marginal Dois Imobiliária - Vila São Paulo, Itanhaém\nSobrado com piscina em condomínio no bairro Cibratel 1, em Itanhaém\nSobrado em condomínio no bairro Cibratel 1, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, localizada lado praia, ficando à 1. 500 metros do mar. Imóvel com 77 m² de área total, sendo 65 m² de área construída. Possui piscina e vaga para 01 automóvel. Cômodos: 02 dormitórios, sendo 02 suíte; 01 wc; 01 sala e 01 cozinha. Documentação: Escritura. Aceita financiamento bancário. Código 8976. WhatsApp (13) 9\nCasa no Balneário Gaivota, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, ficando lado praia à 1km do mar, em rua de terra. Terreno medindo 260 metros quadrados, sendo 112 metros quadrados de área construída! Imóvel de laje e forro, possui churrasqueira, varanda, área de serviço e garagem para 08 automóveis. Cômodos: 02 dormitórios; 02 wc; 01 cozinha; 01 sala. Documentação: Escritura. Reservamo-nos O direito de qualquer erro de digitação. Nos reservamos O direito de alterar, A qualquer momento, sem prévio avisos, os preços anunciados. - 24/07/2020\nÓtima 1200m do mar, Itanhaém- São Fernando 2Dorm à venda.\nExcelente casa com edícula no Jardim Suarão, em Itanhaém, 500m do Mar.\nExcelente casa no Jardim Suarão, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, ficando lado praia à 500 metros do mar, em rua pavimentada. Imóvel de laje. Possui edícula com 01 dormitório, 01 wc e garagem para 06 automóveis. Cômodos: 02 dormitórios sendo 01 suíte; 03 wc; 01 sala; 01 cozinha. Documentação: Escritura + iptu. Aceita financiamento bancário. Código 5193. WhatsApp (13) 9\nExcelente casa com piscina no Jardim São Fernando, em Itanhaém, lado praia.\nExcelente casa no Jardim São Fernando, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, ficando lado praia à 1500 metros do mar. Terreno medindo 500 metros quadrados! Possui churrasqueira e piscina. Cômodos: 02 dormitórios sendo 02 suítes; 03 wc; 02 cozinhas; 02 salas. Documentação: Escritura. Código 4498. WhatsApp (13) 9\nCasa no São Jorge em Itanhaém,confira!\nCasa lado praia, em Itanhaém, no Balneário São Jorge, acesso pavimentado, a 1. 200 metros do mar e 200 metros do Centro comercial, próximo de escolas e transporte, local de moradores fixos. Lote de esquina, com área total de 307m², sendo aproximadamente 130m² de área construída, acabamento em laje, varanda, quintal e 3 vagas para automóvel. Cômodos: 02 dormitórios, 02 wc, sala, cozinha e área de serviço. Imóvel necessita de reforma. Documentação: Escritura do lote - Imóvel em fase de inventário. Analisa ofertas A vista! Estuda parcelamento com 60% de entrada (reajuste anual) . Reservamo-nos o direito de quaisquer erros de digitação, e de, a qualquer momento alterar o valor dos imóveis sem prévio aviso. Não passamos endereço do imóvel, a visita ao imóvel é feita sempre com a presença do corretor! Corretor Jean Oliveira. (13) 9


Por que entrar na onda dos ingleses, Sandro?\nInício/Brasil/Por que entrar na onda dos ingleses, Sandro?\nBruno Bonsanti Mande um e-mail 12 de dezembro de 2013Última Atualização 13 de dezembro de 2013\nSandro jogou no Internacional antes de acertar com o Tottenham (Foto: AP)\nO conhecimento do brasileiro sobre o seu próprio país não é exemplar – como mostramos aqui -, mas qualquer um sabe que não caem tarântulas das árvores em Manaus, como o jornal inglês Daily Mail “noticiou” semana passada. O Telegraph decidiu repercutir essa história com Sandro, do Tottenham, e o volante mineiro, em vez de desmentir, entrou na onda da desinformação e também brincou a capital da Amazônia.\nToda a confusão a respeito de Manaus começou quando o técnico da seleção inglesa Roy Hodgson afirmou que preferia não jogar lá, por causa do clima. Ironicamente, como só os britânicos conseguem, a Inglaterra foi sorteada para estrear na cidade contra a Itália. “Boa sorte com isso”, brincou Sandro. “Eu nunca joguei lá, mas sei que é muito quente. Também é muito longe de São Paulo, onde a Inglaterra joga na sequência”.\n“Eu vou brincar com as pessoas que lá só tem floresta, rios e essas coisas. É bonito, mas essa é a piada. A maioria dos brasileiros nunca foi para lá. Eu quero ir, mas para pescar, não para jogar futebol”, acrescentou.\nO prefeito de Manaus, Arthur Virgilio, está tentando explicar para os ingleses, potenciais turistas, que não há cobras venenosas nas lanchonetes e nem rinocerontes parados no semáforo. O político até está exagerando e levando essa história a outros patamares quando a comenta, mas será que não dava para o volante dar uma mãozinha?\nSandro preferiu ir com as outras Marias e contribuir com a histeria coletiva do Reino Unido – especialista em histerias coletivas. No elenco do Tottenham, o mineiro gosta de brincar e sempre aparece nos vídeos da televisão oficial do clube fazendo palhaçadas. Talvez tenha tentado manter o personagem, mas escolheu o momento errado. Foi um pouco ingênuo, no mínimo.\nCopa 2014 Manaus Sandro Seleção inglesa Telegraph


O Jornal de Santarém Ilustrado - 1953\nO JORNAL DE SANTARÉM ILUSTRADO\nO Jornal de Santarém circulou pela primeira vez no dia 5 de novembro de 1932. Tinha como redatores o maestro Guiães de Barros, Luis Gentil e Gomes Diniz. Circulou até maio de 1935, quando estava sob comando de Felisbelo Sussuarana. Fechou em função de mudança política no governo do Pará.\nRessurgiu em março de 1943. Ficou sob o comando de vários políticos: Catete Pinheiro, Ubaldo Corrêa, Océlio de Medeiros, dentre outros. Passou por outras paralisações. É o jornal mais antigo de Santarém em circulação. Seu atual diretor é Júlio César Aquistapase.\nNo dia 31 de janeiro de 1953, sob o comando de Laércio Figueiredo, circulou uma edição especial ilustrada do Jornal de Santarém, em forma de revista.\nE o editorialista enaltecia a iniciativa do lançamento do Jornal de Santarém Ilustrado:\n"Uma prova farta e sobeja da pureza dos nossos sentimentos e dos superiores desígnios que nos orientam, tivemos em mente oferecer nesta edição especial de O Jornal de Santarém. Nas linhas que se sucedem a este artigo de abertura os nosso queridos leitores não encontrarão uma farpa sequer, nenhum dito candente e injurioso, nem u’a mínima partícula de fel nas feridas morais de quem quer seja. Encontrarão, sim, os indícios de uma tentativa (embora fraca, confessamos) de enaltecer na devida altura de seus reais méritos aquilo que de bom, de útil e de aproveitável se há feito e realizado em prol dos magnos interesses do Estado e do Município, num esforço sincero e patriótico de estimular os nossos concidadãos responsáveis e co-responsáveis pelos nossos destinos, à conquista de novos feitos, de novas vitorias, de novas iniciativas e realizações, a frutificar com exuberância e fartura os benefícios de ordem moral e material de que tanto ainda carece a grande coletividade que moureja na majestática e portentosa extensão da lendária Amazônica.\nNão sabemos ao certo se seremos bem sucedidos na intenção que nos moveu. De qualquer modo aqui está a primeira edição de O JORNAL DE SANTARÉM ILUSTRADO, produto do esforço de uns, da boa vontade de outros, bem como da ajuda e cooperação de muitos, a quem agradecemos sincera e penhoradamente, convictamente certos de que tudo fizemos no sentido de não transformar esta iniciativa num fracasso total e insanável."\nAntes da internet com suas redes sociais, era pelos jornais que as agressões políticas partidárias e pessoais aconteciam, por isso a veemência do editorialista em afirmar que o Jornal de Santarém Ilustrado vinha para inaugurar nova era: "aqui nossos leitores não encontrarão uma farpa sequer, nenhum dito candente e injurioso, nem u’a mínima partícula de fel nas feridas morais de quem quer seja."\nAs matérias não eram assinadas: Indústria I. B. Sabbá com filial em Santarém; Estaleiro de Construção Naval Juca Figueira; aproveitamento da energia hidráulica do Palhão; instalação de uma olaria mecanizada pelo Sr. Antonio Duarte Brito; industrialização da juta; artes tipicamente mocoronga de João Fona e Dica Frazão.\nCom o título "Seduções de Santarém" a jovem Eunice Imbiriba é homenageada como a Rainha dos Estudantes Santarenos de 1952. E o bebê José Carlos, filho de Charles e Waneide Merabeth, era apresentado para a sociedade santarena.\nEra o nº 1 do Ano I, um jornal/revista de 66 páginas. E o Jornal de Santarém Ilustrado não passou desse número um.\nSantino Sirotheau Corrêa, do PSD, era o prefeito de Santarém.\nVer Lista de Jornais\nO Jornal de Santarém Ilustrado - 1953 - 1953\nJornal de História da Cidade de Alenquer


Bancos se preparam para as novas medidas de segurança do Pix - Mix de Notícias\nHome / Brasil / Bancos se preparam para as novas medidas de segurança do Pix\nsetembro 07, 2021 Brasil\nA novas medidas de segurança do Pix, meio de pagamento digital, para frear ação de criminosos em fraudes, golpes e sequestro-relâmpago, ainda não entraram em vigor. Uma delas é o limite de R$ 1 mil nas transferências noturnas, entre 20h e 6h. Além do Pix, o limite também será aplicado em outras transferências, em compras pelo cartão de débito e em TEDs.\nO anúncio das medidas foi feito pelo Banco Central no dia 27 de agosto. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), ainda não há uma data prevista para as regras entrarem em vigor, porque as instituições financeiras ainda estão se preparando para colocá-las em prática.\n"Após o detalhamento das novas regras de segurança do Pix via normativo do Banco Central, as instituições financeiras irão se preparar tecnicamente para a implementação", afirmou a Febraban em nota.\nAs mudanças também preveem um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas para a efetivação de pedido do usuário, feito por canal digital, para aumento de limites de transações com meios de pagamento (TED, DOC, transferências intrabancárias, Pix, boleto, e cartão de débito), impedindo o aumento imediato em situação de risco.\nSegundo o Banco Central, os bancos vão oferecer aos clientes a opção de estabelecer limites transacionais diferentes no Pix para os períodos diurno e noturno, permitindo limites menores durante a noite.\nOutra alteração, de acordo com o BC, é que será determinado que as instituições ofertem uma funcionalidade que permita aos usuários cadastrarem previamente contas que poderão receber Pix acima dos limites estabelecidos, permitindo manter seus limites baixos para as demais transações.\nBancos se preparam para as novas medidas de segurança do Pix Reviewed by Paloma Coelho on setembro 07, 2021 Rating: 5


Artistas fazem live de oito horas em apoio a profissionais da saúde – Jornal Joca\nArtistas fazem live de oito horas em apoio a profissionais da saúde\nCentenas de artistas se uniram para um show a distância em apoio aos trabalhadores da saúde que atuam na pandemia\nA cantora Lady Gaga e a Global Citizen (que significa Cidadão Global, em inglês), uma Organização Não Governamental (ONG), reuniram centenas de artistas para um show a distância em apoio aos trabalhadores da saúde que atuam na pandemia do novo coronavírus. O evento, ocorrido em 18 de abril, recebeu o nome de One World: Together at Home (Um Mundo: Juntos em Casa, em tradução livre), já que os envolvidos se apresentaram em casa para permanecer isolados, respeitando o distanciamento social.\n#pracegover: Lady Gaga veste blusa preta e calça branca com listras pretas. Ela está sentada tocando piano, com fones de ouvido. Foto: reprodução\nAlém de Gaga, entre os diversos outros artistas que se apresentaram durante as oito horas de transmissão estavam a norte-americana Billie Eilish, o colombiano Maluma e o britânico Paul McCartney. O evento também teve a participação de celebridades de outras áreas, como a atriz Lupita Nyong’o e a apresentadora Oprah Winfrey.\n#pracegover: Beyoncé usa chapéu preto. Foto: reprodução.\nA live arrecadou cerca de 35 milhões de dólares (mais ou menos 690 milhões de reais), doados por empresas e pessoas ao redor do mundo. O valor será encaminhado para mais de cem instituições de caridade e um fundo criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) voltado para o tratamento das vítimas da covid-19, pesquisas relacionadas à busca de uma vacina e os profissionais da saúde que estão agindo no combate à doença.\n#pracegover: Keith Urban se apresenta durante a live sentado, enquanto toca violão. Foto: reprodução.\nA reunião de artistas a distância também foi apoiada pela OMS. Além das homenagens aos profissionais da saúde e das doações, a transmissão teve como objetivo conscientizar as pessoas sobre medidas de prevenção da doença, como lavar as mãos e evitar aglomerações.\n#pracegover: Billie Elish veste moletom cinza e canta, enquanto seu irmão toca piano ao lado. Foto: reprodução.\nA cantora Lady Gaga e a gravadora Universal compartilharam músicas apresentadas durante a live no Spotify: bit.ly/live-global.\n#pracegever: SuperM se apresenta durante a live. A imagem mostra cada integrante em uma tela diferente. Foto: reprodução.\n#pracegover: John Legend usa blusa de frio preta enquanto canta e toca piano. Foto: reprodução.\nFontes: BBC, Global Citizen, O Globo, People, The Guardian, UOL e Veja São Paulo.\n[…] Artistas fazem live de oito horas em apoio a profissionais da saúde […]\nMuito legal o Joca né ?? Gente\nMarcela Saramela Medeiros Gloria\nMuito interessante. Nossos artistas Brasileiros também tem feito Lives para arrecadar alimentos e álcool em gel, mascaras para doação. Isso prova que a solidariedade está em todos lugarem em prol de se combater o vírus e o amor ao próximo.


«O crédito fiscal da sobretaxa não é uma intenção, é uma norma» | TVI24\n«O crédito fiscal da sobretaxa não é uma intenção, é uma norma»\nEm entrevista à TVI24, esta quinta-feira à noite, o secretário de Estado Paulo Núncio defendeu que «o novo IRS é um IRS muito mais focado e orientado para proteger as famílias do que era o imposto até agora»\n2014-10-17 00:43 Redação\nO secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, garante que o crédito da sobretaxa é uma norma vinculativa, que confere aos contribuintes um novo direito. Em entrevista à TVI24, Paulo Núncio disse que, se «em 2013, o crédito fiscal já estivesse operacional, as pessoas teriam recebido a totalidade da sobretaxa».\n«Ao contrário do que alguns comentadores e analistas disseram, o crédito fiscal da sobretaxa não é uma intenção. É uma norma. E não é uma norma programática. É uma norma vinculativa. Cria-se um crédito fiscal que passa a ser um direito dos contribuintes», disse o secretário de Estado.\n«Em 2014, o governo prevê, e até setembro essa previsão está claramente confirmada, que a receita do IRS e do IVA supere em cerca de 1700 milhões o objetivo que estava fixado no Orçamento. Ou seja, mais uma vez, se o crédito fiscal na sobretaxa estivesse já em vigor para 2014, as pessoas teriam direito a receber um reembolso da sobretaxa em virtude da aplicação do crédito fiscal», acrescentou.\nPaulo Núncio elogiou a reforma do IRS que apresentou esta quinta-feira à tarde, defendendo que o imposto passa a ser mais amigo das famílias: «É uma mudança estrutural que muda o IRS e por isso eu chamo o novo IRS um IRS pró-família. O novo IRS é um IRS muito mais focado e orientado para proteger as famílias do que era o imposto até agora».\nEntre as principais mudanças, o Governo decidiu alterar o atual quociente conjugal do IRS por um quociente familiar que atribui uma ponderação de 0,3 pontos por cada dependente e ascendente do agregado familiar no cálculo do IRS, fixando limites à redução da coleta.\nAssim, aos rendimentos dos casados e dos unidos de facto será aplicado um quociente de 0,3 por cada dependente (filhos) ou ascendente a cargo (avós), no caso da tributação conjunta, e de 0,15% se optarem pela tributação separada.\nEsta quinta-feria, em conferência de imprensa, Paulo Núncio afirmou ainda que vai ser criado um novo regime de deduções em sede de IRS que abrange todas as despesas familiares até aos 600 euros por casal. Na categoria de «todas as despesas» incluem-se, por exemplo, as despesas escolares, vestuário e compras de supermercado.


Calibração de Equipamentos - RD Hospitalar\nSaiba mais sobre a calibração dos equipamentos\nA calibração dos equipamentos e instrumento médicos é o procedimento de adequação destes à sua configuração padrão de operação para o fim desejado.\nAssim, podemos definir como o procedimento que permite calibrar equipamentos de medição para que estejam em configurações ideais de funcionamento. Observando sempre que dentro de um sistema de gestão, é importantíssimo que a calibração seja abordada e parametrizada, pois a qualidade do processo, serviços está altamente atrelada ao bom funcionamento dos seus equipamentos.\nA calibração é parte importante do processo, tendo em vista que esta métrica ajuda a garantir que os equipamentos estejam em condições ideais de funcionamento. Objetivando como isso, a adequação de qualidade e segurança.\nOs equipamentos médicos-hospitalares são, muitas vezes, os principais responsáveis pelo suporte a vida dos pacientes. Sendo assim, as calibrações além de necessárias, são fundamentais para assegurar que o instrumento está medindo corretamente os valores dentro dos padrões a serem auferidos.\nComo apresentado na importância da realização das calibrações, destacamos também alguns pontos fortes que em um conjunto de atividades garantem o bom funcionamento dos aparelhos quando são realizadas: calibração de equipamentos médicos; calibração de equipamentos laboratoriais, calibração de equipamentos de medição. Observando ainda que dentre as inúmeras normas, a NBR ISO/IEC 17025 é uma das que tem por objetivo principal garantir a qualidade quanto à calibração.\nRedução dos custos com manutenção corretiva\nAdequação às exigências da legislação\nMaior segurança dos pacientes\nContinuidade dos serviços assistenciais\nO gerenciamento adequado do parque tecnológico passar por planejamento, e análises corretas das manuteções periódicas. As realizações das manutenções, associadas as calibrações necessárias, peremitem que os equipamentos médicos de hospitais e clínicas tenham uma maior vida últil.\nAinda, deve ser levado em consideração a complexidade e necessidade das monitorações/análises, das calibrações e manutenções. Estás que devem estar de acordo com as demandas de utilização, sua importância e constantes utilizações no tratamento dos pacientes.\nConheça um pouco mais, ou ainda se preferir entre em contato conosco. Estaremos à disposição para entregar o melhor serviço para sua clínica, laboratório ou unidade de saúde hospitalar.\nPara os profissionais, na utilização dos equipamentos médicos.\nEntre em contato conosco, estamos disponíveis também por meio do nosso chat online, para tirar outra dúvidas de calibração de equipamentos.


O que é a Reserva de Caça Manyeleti? - Spiegato\nA Reserva de Caça Manyeleti é uma reserva privada localizada na África do Sul. As terras dentro do parque são propriedade da tribo Mnisi. Faz fronteira com o famoso Parque Nacional Kruger, bem como com as populares Reservas de Caça Sabi Sands e Timbavati. O clima é considerado subtropical, com verões úmidos e invernos amenos. A caça grande é abundante na Reserva de Caça Manyeleti e também é o lar de uma grande variedade de insetos, pássaros e plantas.\nA reserva cobre 54,000 acres (23,000 hectares) e consiste em uma mistura de planícies relvadas e bosques. Não há cercas separando a Reserva de Caça Manyeleti do Parque Nacional Kruger, da Reserva de Caça Sabi Sands ou da Reserva de Caça Timbavati, e os animais se movem livremente entre as quatro áreas. A Reserva de Caça Manyeleti é menos popular do que as áreas que a rodeiam e os visitantes da reserva não encontrarão muitos outros turistas nas redondezas. Existem vários alojamentos de caça dentro da reserva que oferecem uma experiência completa de safári aos hóspedes que ficam nos alojamentos.\nA área da África do Sul onde a Reserva de Caça Manyeleti está localizada é o lar de muitos animais diferentes. Muitas pessoas os visitam esperando ver o que costuma ser chamado de os Cinco Grandes. Os animais que compõem os Cinco Grandes incluem o leopardo, o leão, o elefante, o búfalo e o rinoceronte. Esses animais são comumente vistos vagando pela terra que constitui a Reserva de Caça Manyeleti. Outras criaturas que vivem na reserva são zebras, girafas, chitas e várias espécies de antílopes.\nA maneira mais popular de ver animais selvagens na reserva é fazer um safári ou uma caminhada. Os hóspedes dos chalés de caça dentro da reserva geralmente receberão essas viagens como parte de sua estadia. Durante um safári, um guia experiente, geralmente armado, leva os visitantes em um veículo aberto com tração nas quatro rodas para observar os animais da mata africana. Uma caminhada guiada é feita a pé e oferece aos visitantes uma perspectiva diferente da vida selvagem. Os visitantes da reserva não podem sair do veículo sem guia.\nExistem alojamentos de caça limitados na reserva, onde os visitantes podem pernoitar. Cada chalé é propriedade privada e o terreno onde foi construído é arrendado à tribo Mnisi. Os chalés da Reserva de Caça Manyeleti oferecem aos hóspedes uma experiência com tudo incluído. A taxa cobrada por uma pousada de caça normalmente inclui todas as refeições, bem como passeios de caça e safáris.\nComo faço para escolher a melhor bagagem de homem?


A Tacaruna Produções e Eventos está especializada em desenvolver projetos com estruturas para todos os tipos de eventos sociais e corporativos. A empresa oferece aos seus clientes um serviço totalmente personalizado, feito a medida. Atenderá com perfeição às suas expectativas.\nA Tacaruna Produções e Eventos trabalha com camarins para cerimônias, palcos, tendas, salas climatizadas, backdrop, locação de móveis e muito mais. Conta com uma equipe altamente capacidade, que se ocupa de todos os detalhes da montagem e desmontagem. A sua festa será um verdadeiro sucesso.\nSaiba maiores informações sobre os serviços oferecidos pela Tacaruna Produções e Eventos. Entre em contato com a empresa através do portal e agende uma visita sem compromisso. A empresa está localizada na cidade de Recife, em Pernambuco.


john doe - Clube do Hardware\nSobre john doe\nData de Nascimento 27/10/1981 (38 anos)\nPlaca-Mãe DFI LANPARTY UT nF4 SLI-D\njohn doe respondeu ao tópico de Equipe Clube do Hardware em Comentários de artigos\nalguem sabe o preço desta placa? flws John\nGeforce FX 6200 PCI-E 256 MB DDR DVI TV/OUT\njohn doe postou um tópico em Placas de vídeo\neae galera beleza? Estou querendo comprar esta placa e estou em duvida se é ou não uma boa placa, o que vocês me dizem... Desde já agradeço. John\njohn doe respondeu ao tópico de Chrno_Crusade em Jogos\neae beleza??? O demo do F.E.A.R. ainda não saiu, mas já tem um video que mostra a tecnologia do jogo, o video mostra os primeiros 13 min. do jogo, muito bom!!! Fear E3 2004 Demo Trailer flws\njohn doe respondeu ao tópico de Malkav em Jogos\nCara infelizmente meu inglês é pessimo, portanto, vou ficar devendo a tradução, mas ficarei na propaganda do serviço. flws\nVamos lá galera, vamos ajudar nesta tarefa ardua!!! Estou postanto seu topico em outros forum para acelerar o processo!!! flws\njohn doe respondeu ao tópico de divxgamer em Jogos\nvocês queriam as screans toma aí.... qualquer coisa no site SUFFERING na minha opnião o game pode a ter ser mais aterrorizante que D3 mais tem uns graficos bem vagabundos!!! flws\nVolta por cima da Nvidia em Half Life 2\njohn doe respondeu ao tópico de Bovert em Placas de vídeo\neu já consegui habilitar o DX9, mas não lembro onde, só que habilitei e desabilitei logo em seguida, pois ficou impossivel a jogobilidade, lagava demais. estou no aguardo de alguem que tenha uma FX5200 e que tenha passado para DX9 sem lag e com melhoras no grafico, pois quando mudei o grafico ficou na mesma. falou\njohn doe respondeu ao tópico de #O_mascara# em Jogos\né só digitar no console "net_graph 0" falou\njohn doe respondeu ao tópico de UMARIZAL em Processadores\nTb acho, gostaria de fazer um over nele, mas pela temp atual não vai dar não... falou\nPlaca mãe 35 °C (95 °F) Processador 59 °C (138 °F) Seagate ST340014A\t45 °C (113 °F) SAMSUNG SV4002H\t37 °C (99 °F) Processador\t5579 RPM eae galera beleza? de acordo com os dados la em cima, a temperatura ta legal? valeu\nFinalmente vou poder jogar esta belezinha, chega segunda-feira!!! :palmas: :palmas: :palmas:\njohn doe respondeu ao tópico de Carfil em Jogos\nAcrescentaria a esta config a memoria em dual channel, ou seja, 2x512 DDR400. porque? Com uma Athlon 64 3000+ e uma Msi K8N Neo Platinum (se eu não me engano com chipset Nforce 3) está não precisaria de tanta memoria, pois este chipset faz um over automatico no processador e nas memorias quando necessario, caso resolva comprar a outra placa mãe, aconselho a colocar 1024 DDR400. falou\njohn doe respondeu ao tópico de TomHanks em Jogos\ntb não gostei, os graficos até que são legais, mas tem um jogo com graficos melhores que é o Desert Rats falou\njohn doe respondeu ao tópico de Joey_Army em Jogos\ncom certeza não vai dar lentidão, pode comprar sem problemas, faça o seguinte: coloque no minimo e se não der lag passe para o medio e por ai vai, entendeu? CS não tem qualidade nem no minimo e nem no maximo mesmo, na minha humilde opinião, não presta!!!\njohn doe respondeu ao tópico de john doe em Jogos\nEntão, o Underground 2 lhe da mais liberdade nas manobras e os graficos são melhores, mas o pro skater 4 tb é legal, eu prefiro o Underground 2. falou