l. Introdução Programa de Manutenção Preventiva Programa de Manutenção Preventiva Definições Prezado Cliente / Síndico - PDF\nDownload "l. Introdução Programa de Manutenção Preventiva Programa de Manutenção Preventiva Definições Prezado Cliente / Síndico"\nMatheus Henrique Ramires Lobo\n1 l. Introdução Prezado Cliente / Síndico Este Manual das Áreas Comuns foi elaborado com a finalidade de transmitir as informações referentes às áreas comuns, estabelecendo as condições de garantia, por meio do Termo de Garantia Aquisição e orientar, de forma genérica, sobre o uso, a conservação e a manutenção preventiva. Este instrumento também visa auxiliar o Sindico / Conselho na elaboração do Programa de Manutenção Preventiva. Programa de Manutenção Preventiva Um imóvel é planejado e construído para atender seus usuários por muitos anos. Isto exige que se tenha em conta a manutenção do imóvel e de seus vários componentes, eis que estes, conforme sua natureza, possuem características diferenciadas, e exigem diferentes tipos, prazos e formas de manutenção. Esta manutenção, no entanto, não deve ser realizada de modo improvisado e casual. Ela deve ser entendida como um serviço técnico e realizada por empresas especializadas e por profissionais treinados adequadamente. Para que a manutenção preventiva obtenha os resultados esperados de conservação e até de criar condições para o prolongamento da vida útil do imóvel, é necessário, após o recebimento do imóvel, a implantação de um Programa de Manutenção Preventiva onde as atividades e recursos são planejados e executados de acordo com as especificações de cada empreendimento. Os critérios para elaboração do Programa de Manutenção Preventiva devem ser baseados na norma NBR 5674 Manutenção de Edificações e nas informações contidas neste manual. Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva da unidade e das áreas comuns do Condomínio. Nos termos da NBR 5674, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, do Manual do Proprietário e do Manual das Áreas Comuns. Após a entrega, a Venax Construtora poderá efetuar vistorias nas unidades autônomas selecionadas por amostragem, e nas áreas comuns, a fim de verificar a efetiva realização destas manutenções e o uso correto do imóvel, bem como avaliar os sistemas quanto ao desempenho dos materiais e funcionamento, de acordo com o estabelecido no Manual do Proprietário e Manual das Áreas Comuns, obrigando-se o proprietário e o condomínio, em conseqüência, a permitir o acesso do profissional em suas dependências e nas áreas comuns, para proceder a Vistoria Técnica, sob pena de perda de garantia. Programa de Manutenção Preventiva A Venax Construtora Ltda se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia estabelecidos, o serviço de assistência técnica, reparando, sem ônus, os defeitos verificados, na forma prevista no Manual das Áreas Comuns. Caberá ao sindico ou seu representante solicitar formalmente a visita de representante da Venax Construtora Ltda, sempre que os defeitos se enquadrarem dentre aqueles integrantes da garantia. Definições Com a finalidade de facilitar o entendimento deste Manual, esclarecemos o significado das nomenclaturas utilizadas: 1\n2 Prazo de Garantia período em que o construtor responde pela adequação do produto ao seu desempenho, dentro do uso que normalmente dele se espera e em relação a vícios que tenham sido constatados neste intervalo de tempo. Observação: os prazos constantes do Termo de Garantia correspondem a prazos totais de garantia. Vida Útil período de tempo que decorre desde a data do término da construção até a data em que se verifica uma situação de depreciação e decadência de suas características funcionais de segurança, de higiene ou de conforto, tornando economicamente inviáveis os encargos de manutenção. Vícios Aparentes são aqueles de fácil constatação, detectados quando da vistoria para recebimento do imóvel. Vícios Ocultos são aqueles não detectáveis no momento da entrega do imóvel, e que podem surgir durante a sua utilização regular. Solidez da Construção, Segurança e Utilização de Materiais e Solo são itens relacionados a solidez da edificação e que possam comprometer a sua segurança, nele incluídos peças e componentes da estrutura do edifício, tais como lajes, pilares, vigas, estruturas de fundação, contenções e arrimos. Auto de Conclusão (habite-se) Documento público expedido pela prefeitura do município onde se localiza a construção, confirmando a conclusão da obra nas condições do projeto aprovado. Manutenção conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes para atender as necessidades e a segurança de seus usuários de acordo com os padrões aceitáveis de uso, de modo a preservar sua utilidade e funcionalidade. A manutenção deve ser feita tanto nas unidades autônomas quanto nas áreas comuns. Manutenção Preventiva nos termos da NBR 5674, compreende a Manutenção Rotineira que é caracterizada pela realização de serviços constantes que possam ser executados pela equipe de Manutenção Local e a Manutenção Planejada cuja realização é organizada antecipadamente, tendo por referência solicitações dos usuários, estimativas de durabilidade esperada dos componentes das edificações em uso ou relatórios de vistorias técnicas (inspeções) periódicas sobre o estado da edificação. Manutenção Não Planejada Nos termos da NBR 5674, caracteriza-se pelos serviços não previstos na manutenção preventiva, incluindo a manutenção de emergência, caracterizada por serviços que exigem intervenção imediata para permitir a continuidade do uso das edificações e evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e patrimoniais aos seus usuários ou proprietários. Equipe de Manutenção Local É constituída pelo pessoal permanente disponível no empreendimento, usualmente supervisionada por um zelador. Esta equipe deve ser adequadamente treinada para a execução da manutenção rotineira. Código do Consumidor É a lei 8079/90, que institui o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, melhor definindo os direitos e obrigações de consumidores e fornecedores, como empresas construtoras e/ou incorporadoras. Código Civil Brasileiro É a lei 10406/10 de janeiro 2002, que regulamenta a legislação aplicável as relações civis em geral, dispondo, entre outros assuntos, sobre o Condomínio, em edificações. Nele são estabelecidas as diretrizes para elaboração da Convenção de Condomínio, e ali estão também contemplados os aspectos de responsabilidade, uso e administração das edificações. ABNT NBR 5674 É a Norma Brasileira número 5674 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulamenta, define e obriga a manutenção de edificações. Lei 4591 de 16 de dezembro de 1964 É a lei que dispõe sobre as incorporações imobiliárias e, naquilo que não regrado pelo Código Civil, sobre o Condomínio em edificações. II. Termo de Garantia Aquisição Prazos de garantia Os prazos de garantia de materiais, equipamentos e serviços dos sistemas estão relacionados a seguir, com validade a partir da data do Auto de Conclusão do Imóvel. 2\n3 Sistema No ato da entrega Especificado pelo fabricante (*) 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos Equipamentos Industrializados Instalações de interfone Antena Coletiva Circuito fechado de TV Elevadores Motobomba Automação de portões Sistema de proteção contra descargas atmosféricas Sistema de combate a incêndio Porta Corta- Fogo Regulagem de dobradiças e maçanetas Desempenho de dobradiças e maçanetas integridade do material Iluminação de Emergência Instalações Elétricas Material Fios, cabos e tubulação Serviços Instalações Material Hidráulicas Colunas de Água Quente e Tubos de queda de esgoto Serviço Instalações Hidráulicas Coletores Material Serviço Espelhos danificados ou mal colocados material e isolamento térmico material material Danos causados devido a movimentação ou acomodação da estrutura 3\n4 Material Instalações Hidráulicas Ramais Serviço Instalações Hidráulicas Louças, Material caixa de descarga e bancadas Serviço Quebrados, trincados, riscados ou manchados material material s instalações embutidas e vedação I n s t a l a ç õ e s Material Hidráulicos Metais, sifões,flexíveis, ralos. Instalações de Gás Impermeabilização Esquadrias de Madeira Esquadrias de Ferro Serviço Material Serviço E s q u a d r i a s d e B o r r a c h a s, PVC Neoforma e s c o v a s, a r t i c u l a ç õ e s, fechos e roldanas Q u e b r a d o s, t r i n c a d o s, r i s c a d o s o u manchados Lascadas, trincadas, riscadas ou manchadas Amassadas, riscadas ou manchadas P e r f i s d e Amassados, a l u m í n i o, riscados ou f i x a d o r e s e manchados. revestimentos em p a i n e l d e alumínio Partes móveis material Desempenho do material vedação Problemas nas vedações das junções Empena mento ou descola mento Má fixação, oxidação ou mau desempenho do material Problemas de vedação e funcionamento Problemas com a ou desempenho do material Sistema de impermeabilizaçã o integridade do material. Revestimentos de Paredes e tetos parede / piso e teto internos Fissuras perceptíveis a uma distancia superior a 1 metro 4\n5 Paredes externas Azulejo, cerâmica Quebrados, e pastilha trincados, riscados ou manchados. Pedras naturais Rejuntamento Quebrados, trincados e riscados. Falhas ou manchas Falhas na aderência Infiltração decorrente do mau desempenho do revesti mento externo da fachada Soltos, gretados ou desgaste excessivo que não por mau uso Soltas ou desgaste excessivo que não por mau uso Pisos de madeira - DECK Forros Pintura Vidros Jardins Gesso Solidez/Segurança da edificação Lascados, trincados, riscados ou manchados. Quebrados, trincados ou manchados Sujeira ou mau acabamento Quebrados, trincados ou riscados Vegetação Empenamento, trincas na M a d e i r a e destacamento. Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação Empolamento, descascamento esfarela mento, alteração de cor ou. Deterioração. Ma fixação Problemas em peças estruturais e em vedações que possam comprometer a solidez e a segurança da edificação. (*) Prazo especificado pelo fabricante Entende-se por desempenho de equipamentos e matérias sua capacidade em atender aos requisitos especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o constante dos contratos ou manuais específicos de cada material ou equipamento entregues, ou 6 meses (o que for maior). 5\n6 6 Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. Disposições Gerais A Venax Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia. A Venax Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de duvidas referentes a manutenção preventiva e a garantia. O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia. O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade, e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Venax Construtora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia. O sindico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. No caso de alteração do sindico, ou responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns, ao seu substituto entregando os documentos e manuais correspondentes. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário e a NBR 5674, no que diz respeito a manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não. Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários. Se houver danos por mau uso, ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnicas e as devidas providencias sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 Manutenção de Edificação. I. Uso e Manutenção do Imóvel Circuito fechado de televisão Descrição do Sistema É um componente do sistema de segurança, sendo um sistema de vigilância com monitoramento permanente onde é possível acompanhar o que ocorre em diversos locais como, Deck do salão de festas, área externa do hall de entrada, hall de entrada, elevadores, garagens do pavimento térreo e área externa do portão de acesso ao pavimentos de garagens. Componentes do Sistema Câmeras de vídeo onde são geradas as imagens; Fonte para alimentação das câmeras; Cabos para transmissão das imagens; Computador - Pentium 4 com sistema de gravação digital Fornecedor Intertel Com. de Produtos Eletro-Eletrônicos Ltda Rua: 970 n.o 123 Baln. Camboriú SC CEP: Fone: (47)\n7 Prazos de Garantia equipamento 1 ano 1 ano Cuidados de Uso Não utilizar vários equipamentos em um mesmo circuito (benjamins, etc); Quando ocorrer um corte de energia, desligar imediatamente todos os equipamentos religando-os após a volta e normalização de energia. Este cuidado não é necessário quando houver o uso de No Break ou Gerador; Evitar sujeira sobre o equipamento, superaquecimento, umidade, queda e manuseio incorreto; Seguir as recomendações do fabricante. Manutenção Preventiva Recomendamos a contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e corretiva, devendo ser feita a cada 6 (seis) meses uma vistoria no sistema instalado. Em caso de acidentes, uso inapropriado ou abusivo dos equipamentos e reparos efetuados por pessoas ou empresas não especializadas; Alteração no sistema e equipamentos instalados; Em caso do não atendimento às especificações do manual do fabricante dos equipamentos; Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido à ligação de vários equipamentos no mesmo circuito; Sistema danificado em conseqüência de descargas atmosféricas; Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária. Elevadores Descrição do Sistema O elevador é um conjunto de equipamentos com acionamento eletromecânico ou hidráulico destinado a realizar transporte vertical de passageiros ou cargas entre os pavimentos de uma edificação Componentes do Sistema Cabine, guias, cabos de aço, contrapeso, motores, polias de tração, dispositivos eletromecânicos e eletrônicos, portas, batentes, soleiras, sinalizadores e botoeiras dos andares, molas, o poço e a casa de máquinas. Fornecedor Atlas Schindler S/A Rua Holanda, 75 Bairro das Nações Baln. Camboriú SC CEP: (47) Fone: (47) / (47) Prazos de Garantia 1 ano Cuidados de Uso Efetuar limpeza dos painéis sem utilizar materiais abrasivos com palha de aço, sapólio, etc; Não utilizar água para a limpeza das portas e cabines. Deverá ser utilizada flanela macia ou estopa, umedecida com produto não abrasivo, adequado para o tipo de acabamento da cabine; Evitar álcool sobre partes plásticas, para não causar descoloração; Apertar o botão apenas uma vez;observar o degrau formado entre o piso do pavimento e o piso do elevador; Não ultrapassar o número máximo de passageiros permitidos e/ou carga máxima permitida, que estão indicados em uma placa dentro da cabine; Não permitir que crianças brinquem ou trafeguem sozinhas nos elevadores; Jamais utilizar os elevadores em caso de incêndio; Em caso de falta de energia ou parada repentina do elevador, solicitar auxilio externo através do interfone ou alarme, sem tentar sair sozinho do elevador; 7\n8 Jamais tentar retirar passageiros da cabine quando o elevador parar entre pavimentos, pois há grandes riscos de ocorrerem sérios acidentes. Chamar sempre a empresa de Manutenção ou o Corpo de Bombeiros; Nunca entrar no elevador com a luz apagada; Não pular ou fazer movimentos bruscos dentro da cabine; Colocar acolchoado de proteção na cabine para o transporte de cargas volumosas, especialmente durante mudanças; Não chamar os dois elevadores ao mesmo tempo, evitando o consumo desnecessário de energia; Em casos de existência de ruídos e vibrações anormais, comunicar o zelador ou responsável; Não utilizar indevidamente o alarme e o interfone, pois são equipamentos de segurança; Não deixar escorrer água para dentro da caixa de corrida / poço do elevador; Não obstruir a ventilação da casa de máquinas, nem utiliza-la como depósito; Não deixar acumular água ou óleo no poço do elevador. Manutenção Preventiva Fazer contato de manutenção com empresa especializada (obrigatório). Recomenda-se que este seja feito com o fabricante; Somente utilizar peças originais. Pane no sistema eletroeletrônico, motores e fiação, causada por sobrecarga de tensão ou queda de raios; Falta de manutenção com empresa especializada;uso de peças não originais;utilização em desacordo com a capacidade e objetivo do equipamento; Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções preventivas necessárias. Automatização de Portões Descrição do Sistema Compreende o conjunto das folhas dos portões, colunas, ferragens, e suportes, adequadamente desenvolvidos para receber as automatizações, motores elétricos, fechaduras elétricas, sensores e controles relacionados com a operação dos portões. Componentes do Sistema Portões de alumínio, motor com sistema pivotante ou com sistema basculante ou com sistema de correr (cremalheira), contrapeso (no caso do sistema basculante), chaves de fim de curso, fechadura elétrica, conjunto porteiro eletrônico, botoeiras, fonte de alimentação. Fornecedor Europa Esquadrias de PVC Ltda. Rua das Carmelitas, Nº 4360 Boqueirão. Curitiba PR. CEP: Fone(041) Prazos de Garantia Equipamentos industrializados de automação de portões: Mau desempenho do equipamento 1 ano 1 ano Solicitação de Controle Remoto Eziquiel Borges (Zico) Rua Juruá, nº. 310 Ariribá Balneário Camboriú Fones: (47) (47) Cuidados de Uso Todas as partes móveis, tais como roldanas, cabos de aço, correntes, dobradiças, etc, devem ser mantidas limpas, isentas de ferrugem, lubrificadas ou engraxadas; Manter as chaves de fim de curso bem reguladas, evitando batidas no fechamento; Os comandos de operação deverão ser executados evitando a inversão instantânea no sentido de operação do portão. Não inverter as fases que alimentam o equipamento, o que provoca o não funcionamento do sistema de fim de curso, causando sérios danos ao equipamento; Contratar empresa especializada para promover as regulagens e lubrificações. 8\n9 Manutenção Preventiva Contratar empresa especializada para executar mensalmente a manutenção do sistema. Danos causados por colisões; Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções preventivas necessárias. Em caso de codificações dos controles feitas pelos próprios condôminos, zelador, sindico ou terceiros que não seja o próprio fornecedor. Portas Corta-Fogo Descrição do Sistema São elementos normalmente utilizados para fechamento de aberturas em paredes corta-fogo, as quais isolam a escada de emergência, antecâmaras, saídas de emergência, casa de maquinas, etc. São utilizadas para proteger as rotas de fuga em caso de emergência de incêndio. Fornecedor Henrique Friedrich Representações Ltda. Rua 101, Nº 120 Apt 501. Balneário Camboriú Santa Catarina. CEP: TelFax: (47) Celular: (48) / (47) / (47) Contato: Henrique ou Gustavo Prazos de Garantia Regulagem de dobradiças e maçanetas No ato da entrega Desempenho de dobradiças e molas Problemas de integridade do material (portas e batentes) 5 anos Cuidados de uso As portas corta-fogo devem permanecer sempre fechadas, com auxilio do dispositivo de fechamento automático; Uma vez aberta a porta, para fecha-la basta soltá-la, não sendo recomendado empurra-la para seu fechamento; É terminantemente proibido a utilização de calços ou outros obstáculos que impeçam o livre fechamento da porta, podendo danificá-la; É vedada a utilização de pregos, parafusos e aberturas de orifícios na folha da porta, o que pode alterar suas características gerais, comprometendo seu desempenho ao fogo; Manutenção Preventiva O conjunto porta corta-fogo e o piso ao redor não devem ser lavados com água ou qualquer produto químico. A limpeza das superfícies pintadas deve ser feita com pano umedecido em água e em seguida utilizado um pano seco para a remoção, de forma que a superfície fique seca e a poeira removida; Np piso ao redor da porta não devem ser utilizados produtos químicos, como água sanitária, removedores e produtos ácidos, que são agressivos à pintura e conseqüentemente ao aço que compõe o conjunto porta corta-fogo; 9\n10 Aplicar óleo lubrificante nas dobradiças e maçanetas a cada 3 meses para garantir o seu perfeito funcionamento; Anualmente fazer a regulagem das portas com empresa especializada; Realizar mensalmente inspeções visuais do fechamento das portas. Caso sejam realizadas mudanças em suas características originais; Deformações oriundas de golpes que venham a danificar trincos, folhas de portas e batentes, ocasionando o não-fechamento como previsto; Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária. Iluminação de Emergência Descrição do Sistema É o sistema destinado a alimentar a iluminação da edificação especifica prevista no projeto no caso de interrupção do fornecimento de energia da concessionária. Componentes do Sistema Unidades que trabalham separadamente, sendo necessárias apenas tomadas comuns para a. Apresentam-se como unidades com lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares, podendo, nesse caso ter função somente de emergência ou normal-e-emergência. Fornecedor Intertel Com. Produtos Eletro-Eletrônicos Ltda. Rua: 970 nº 123 Baln. Camboriú SC CEP: Fone: (47) Prazos de Garantia equipamento 1 ano 1 ano Cuidados de Uso Manter o equipamento permanentemente ligado, para que o sistema de iluminação de emergência seja acionado no caso de interrupção de energia elétrica; Trocar as lâmpadas das luminárias com a mesma potencia e tensão (voltagem) quando necessário; Não utilizar o local onde estão instalados os equipamentos como depósito, principalmente não armazenar produtos combustíveis que poderão gerar risco de incêndio. Manutenção Preventiva Fazer teste de funcionamento do sistema no mínimo a cada sessenta dias, por no mínimo 30 minutos. Verificar semanalmente o led de funcionamento e carga. Verificar a água das baterias quando estas forem de chumbos ácido a cada 30 dias. 10\n11 Se for feita qualquer mudança no sistema de que altere suas características originais; Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas às manutenções preventivas necessárias. Porteiro Eletrônico Descrição do Sistema - A Lobby (Porteiro Eletrônico/Painel Externo/Placa Externa), é um Porteiro Eletrônico Viva-Voz com Fio que funciona ligado em uma posição de Ramal da Central Lobby ou de um Pabx padrão Anatel. - Somente disca e entende dígitos em MF. - Utiliza Painel Frontal em policarbonato, com teclas de 0 a 1; chave, corrige e portaria para prédios ou condomínios com ou sem Blocos, usadas para discar o numero de um apartamento.- Instalado no lado externo de um condomínio, basta digitar o Numero do apartamento para chama-lo ou a um telefone ligado ao ramal da Lobby ( ou Pabx), ou digitar Portaria para chamar a Portaria/Recepção. - Atende automaticamente as ligações recebidas no ramal que está instalado. - Desliga automaticamente ao receber o tom de ocupado. - Dimensões e Peso: 16,4 x 10 x 5 cm (HxLxP) g. - Possui opção de uso da Senha individual de 4 dígitos (programável). - Possui a facilidade de abrir uma Fechadura Eletromagnética de 3 maneiras: 1. Pelo ramal do apartamento quando em chamada pelo módulo externo: tecla # 2. Pelo módulo externo: aperte a tecla chave + senha do apto + n.o do apto 3. Sem estar em chamada pelo módulo externo: tecle o n.o do módulo no qual está conectada a fechadura + # Principais Características de Operação do Sistema - Liga de apartamento para apartamento - Liga para portaria - Liga para o módulo externo - Liga para os ramais especiais - Abre fechadura através dos ramais - Ouve hora certa - Programa despertador para seu apartamento - Pega trote - Siga-me - Ouve as programações ativas - Desvio de chamadas - Não perturbe Cadastro e Alteração de Senha de Usuário de 4 dígitos SSSS para abertura de Fechadura - Cada apartamento pode cadastrar uma Senha de Usuário de 4 dígitos (SSSS de 0001 a 9999 ) para abertura de fechadura pelo módulo externo - Para cadastrar sua Senha de Usuário SSSS por Apto (Entrada Social e banhista), basta o usuário, do seu ramal teclar : *1 + n.o da senha por duas vezes Exemplo: vc deseja programar a senha do seu apto como Tecle *\n12 Instalações Elétricas - Para alterar sua Senha de Usuário SSSS, basta o usuário, de o seu ramal teclar: *1 + senha nova + senha atual. Exemplo: caso queira alterar a senha para Tecle * Descrição do Sistema É o sistema destinado a distribuir a energia elétrica de forma segura e controlada na edificação conforme projeto especifico e elaborado dentro das normas técnicas brasileiras (ABNT) e aprovado pela CELESC. Componentes do Sistema Conjuntos de tubulações (eletrodutos) e suas conexões, cabos e fios, quadros, caixas de passagem, chaves, disjuntores, transformadores, barramentos, isoladores, aterramentos e acabamentos com acessórios (tomadas, interruptores, etc). Fornecedor Avas Materiais Elétricos Ltda _ EPP Rua 990, nº 390 Sala 01 C - Centro Balneário Camboriu - SC Fone: (47) Contato: Leonardo : Plantão: Nilson (Eletricista) Prazos de Garantia 1 ano Cuidados de Uso Os disjuntores são acionados pela simples movimentação de suas alavancas; Em caso de sobrecarga momentânea, o disjuntor do circuito atingido desligará automaticamente. Neste caso, basta religá-lo e tudo voltará ao normal. Caso ele volte a desligar, é sinal de que há sobrecarga contínua ou que está ocorrendo um curto-circuito em algum aparelho ou no próprio circuito. Nesse caso, é preciso solicitar os serviços de um profissional habilitado, não devendo aceitar conselhos de leigos ou curiosos. Não sobrecarregar os circuitos com a ligação de vários equipamentos no mesmo circuito (utilização de benjamins nas tomadas); Caso ocorra alguma fuga de corrente (na própria ou choque elétrico), o dispositivo DR que monitora o circuito será desarmado automaticamente, evitando possível incêndio ou choque elétrico fatal (acima de 30mA de corrente circulante no corpo humano). Se o DR desarmou por choque elétrico, basta rearmá-lo para que tudo volte a funcionar normalmente. Se o DR desarmou sem causa aparente, é porque houve em alguma parte da, fuga de corrente para a terra. Neste caso, desligue todos os disjuntores que são monitorados pelo DR que desarmou. Arme o DR. Em seguida, volte a rearmar os disjuntores, um a um. Caso o DR desarme no rearme de um disjuntor, é sinal que neste circuito há fuga de corrente. Deixe este disjuntor desarmado e rearme todos os outros. Chame profissional habilitado para verificar qual o problema do circuito que está desarmando o DR. ATENÇÃO: O DR só desarma caso ocorra choque elétrico com fuga para a terra (condutor fase corpo humano terra). Se o choque for entre condutor fase corpo humano condutor neutro, o DR não desarmará, pois ele só monitora a fuga de corrente para a terra. Para evitar acidentes, não é recomendável abrir furos perto do quadro de distribuição. Utilizar proteção individual (ex: estabilizadores e outros) para equipamentos mais sensíveis (como computadores, home-theater, central de telefone); Só instalar lâmpadas e equipamentos compatíveis com a tensão do projeto, que é de 220 volts 60Hertz; Quando o imóvel estiver desabitado, recomendamos desligar a chave geral (disjuntor geral) no quadro de distribuição; lembre-se que o imóvel foi dimensionado para uso dos aparelhos instalados ou previstos em projeto e para os eletrodomésticos comumente usados em unidades residenciais; Ao adquirir aparelhos elétricos, verifique se o local escolhido para sua colocação é provido de elétrica adequada para o seu funcionamento nas condições especificadas pelos fabricantes. Informações Adicionais A iluminação indireta feita com lâmpadas fluorescentes tende a manchar a superfície (forro de gesso) da qual estiver muito próxima. Portanto são necessárias limpezas ou pinturas constantes nesse local; Luminárias utilizadas em áreas descobertas ou externas onde existe umidade excessiva podem ter seu tempo de vida diminuído, necessitando de manutenções freqüentes também com troca de lâmpadas. ATENÇÃO: As instalações de chuveiros, lustres ou similares deverão ser executados por técnicos habilitado, observando-se em especial o aterramento, tensão, bitola, qualidade dos fios, isolamentos, tomadas e plugue a serem empregados na dos equipamentos. É sempre importante verificar se a carga do aparelho a ser instalado não sobrecarregará a capacidade de carga elétrica da tomadas e da (fiação do circuito). Quando são instalados armários próximos às tomadas, é comum que os marceneiros recortem a madeira e reinstalem as tomadas no próprio corpo do armário. Nesses casos, é preciso que o isolamento seja perfeito e que o fio utilizado seja compatível com a original. 12\n13 Qualquer alteração da carga elétrica instalada só poderá ser feita mediante consulta ao engenheiro projetista; Em caso de necessidade dos projetos consulte a administração do condomínio, pois ela possui um jogo completo dos mesmos. Os circuitos dos chuveiros elétricos dos banheiros foram projetados para uma potência de até W com condutor de 6mm² e proteção de 32 A. Caso se tenha necessidade de instalar chuveiro com potência maior, deverá ser verificado junto ao aparelho e redimensionado por profissional habilitado, os condutores e a proteção eletromagnética. Sempre instalar chuveiro elétrico compatível com o uso de dispositivo DR (informação obtida na embalagem do produto, preferencialmente do tipo com resistência blindada, onde a água não entra em contato com a eletricidade). Quando verificado qualquer problema elétrico, sempre chamar profissional habilitado. Manutenção Preventiva Somente permitir que profissionais habilitados tenham acesso às instalações e equipamentos. Isso evitará curto-circuito, choque, etc.; A seguir, orientações de manutenção, que sempre devem ser realizadas por profissional habilitado. Sempre que fizer manutenção, limpeza, reaperto nas instalações elétricas ou mesmo uma simples troca de lâmpadas, desligue o disjuntor correspondente ao circuito ou, na dúvida, o disjuntor geral; Rever o estado do isolamento das emendas de fios. A cada três meses, acionar o botão de teste dos DR`s. e verificar se o dispositivo desarmou. Em caso afirmativo, seu funcionamento está perfeito. Verificar a sinalização do status dos DP`s, visível em sua face frontal, a cada ocorrência de algum fenômeno atmosférico tempestades (chuvas,raios,trovão,vendaval,granizo) ou queda de energia. Quando de cor verde e escrito serviço significa que está em operação normal. Quando de cor vermelha e escrito defeito, significa que o mesmo deve ser substituído. Reapertar a cada ano todas as conexões do Quadro de Distribuição; Reapertar a cada 2 anos todas as conexões (tomadas, interruptores, pontos de luz); Verificar o estado dos contatos elétricos das tomadas, interruptores e pontos de luz. As peças que apresentem desgaste deverão ser substituídas. Sugestões de Manutenção A seguir, procedimentos a serem adotados para corrigir alguns problemas: Parte da não funciona: Verificar no quadro de distribuição se o disjuntor daquele circuito não esta desligado. Em caso afirmativo religá-lo. Se este voltar a desarmar, solicitar a assistência do técnico habilitado, pois duas possibilidades ocorrem: 1. O disjuntor está com defeito e é necessária a sua substituição por um novo; 2. Existe algum curto-circuito na e é necessário reparar este circuito. Eventualmente pode ocorrer a falta de uma fase no fornecimento de energia, o que faz com que determinada parte da não funcione. Nestes casos, somente a concessionária terá condições de resolver o problema, após solicitação do consumidor. Superaquecimento do quadro de distribuição: Verificar se existe conexões frouxas e reapertá-las, e se existe algum disjuntor com aquecimento acima do normal, que pode ser provocado por mau contato interno à chave ou sobrecarga. Se o disjuntor estiver com defeito, deve ser substituído por profissional habilitado. Os disjuntores do Quadro de Luz estão desarmando com freqüência: Podem existir maus contatos elétricos (conexões frouxas) que são sempre fonte de calor, o que afeta a capacidade das chaves. Neste caso, um simples reaperto nas conexões resolverá o problema; Outra possibilidade é que o circuito esteja sobrecarregado com de novas cargas, cujas características de potência são superiores às previstas no projeto. Tal fato deve ser rigorosamente evitado. O disjuntor geral do quadro está desarmando: Pode existir falta de isolação da fiação, provocando o aparecimento de corrente para a terra. Neste caso, deve ser identificado o circuito com falha, procedendo-se ao desligamento de todos os disjuntores até que se descubra o circuito com problema. Só depois desse procedimento é que se deve reparar a isolação com falha. Pode existir defeito de isolação de algum equipamento ou chuveiro. Para descobrir qual está com defeito, proceda da maneira que está descrita anteriormente e repare a isolação do equipamento. O dispositivo DR está desarmando: Pode existir falha de isolação da fiação ou no interior de algum equipamento, provocando o aparecimento de corrente para a terra. Neste caso, verificar qual o circuito está com o problema (conforme já descrito na seção Cuidados com o Uso) e chamar profissional habilitado. Choques elétricos de pequenas intensidades Ao perceber qualquer sensação de choque elétrico, proceder da seguinte forma: 1. Desligar a chave de proteção deste circuito; 2. Verificar se o isolamento dos fios de alimentação não foi danificado e estão fazendo contato superficial com alguma parte metálica; 13\n14 3. Caso isso não tenha ocorrido, o problema possivelmente está no isolamento interno do próprio equipamento. Neste caso, repará-lo ou substituí-lo por outro de mesmas características elétricas. Se for feita qualquer mudança no sistema de que altere suas características originais Se for evidenciada a substituição de disjuntores por outros de capacidade diferente, especialmente de maior capacidade de corrente; Se for evidenciado o uso de eletrodomésticos velhos, chuveiros ou aquecedores elétricos sem blindagem, desarmando os disjuntores e DR s; Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido à ligação de vários equipamentos no mesmo circuito; Se for verificada a não-utilização de proteção individual para equipamentos sensíveis; Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária Infra-estrutura para Instalação de Condicionador de Ar (Split) Descrição do Sistema Sistema de ar condicionado tipo split constituído de linhas em cobre de alta qualidade, revestidas de isolantes térmicos blindados e fita laminada individual para todas linhas aumentando a eficiência do equipamento e assim preservando o equipamento instalado. Sistema este dimensionado para o salão de festas, salão de jogos e sala de cinema, sendo maquinas de BTU/h. As condensadoras encontram-se instaladas na parte externa do Edifício próximas a Central de GLP. Fornecedor Pintimper Materiais de Construção e Instaladora Ltda ( Hidrotérmica) Rua Alvim Bauer, nº Centro Balneário Camboriú-SC Fones: (047) Contato: Jader Barbosa Martins Equipamentos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo serviço de Assistência Técnica; Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária. Os Equipamentos de Condicionador de Ar, que não obedecer às orientações Técnicas da empresa executora da infra-estrutura. Importante fazer as manutenções conforme o Manual do fabricante. Instalações Hidráulicas Descrição dos Sistemas A Instalação Hidráulica é constituída pelas seguintes partes: Tubulação de Água Potável Pintada na Cor- Verde-Clara. Pontos de água (fria e quente): pontos que alimentam os lavatórios, os vasos sanitários, os chuveiros, as pias, os tanques e as máquinas de lavar. Prumadas de água (fria): são constituídas por tubulações principais que trazem a água do reservatório superior; ramais de distribuição de água (fria e quente): alimentadores dos diversos pontos, nos cômodos apropriados. VRP ( Controle de Pressão) Fornecedor dos equipamentos Hidrotérmica Fone\n15 Os equipamentos para redução de pressão da montante (coluna de água) da edificação esta dividido em tres partes onde a primeira é em abastecimento gravitacional (direto do reservatório elevado) até a segunda parte que esta no pavimento 19 com Vrps de 2 e a terceira parte do 8 pavimento tipo ao térreo com Vrps de 1 ½, As estações de controle de água esta dotada de abastecimento descendente com duas vrps e manômetro para o controle da montante, (pressão Ajustada) esta leitura do monômetro deve ser no mínimo semanal para que seja monitorada a pressão da jusante, logo, não pode ultrapassar 4Kgf/cm² (acima desta leitura o sistema esta em colapso podendo acarretar danos às tubos e conexões das instalações hidráulicas da edificação, nas áreas comuns ou privativas). As manutenções do sistema devem ser preventivas e periódicas a no mínimo a cada ano com limpeza das válvulas filtros e ou troca do equipamento. Medição Individualizada. Fornecedor dos equipamentos Hidrotérmica Fone A edificarão é dotada de sistema individual de medição de água Hidrômetros, onde para cada unidade estão instalados no Hall de entrada. Aconselhamos que em caso de viagem ou outro motivo desliguem o abastecimento de água (fechando o registro de gaveta pertencente a seu apartamento devidamente identificado no Hall) para sua comodidade e segurança por eventual vazamento no interior do apartamento. Tubulação de Esgoto Fecal Pintada na Cor Preta Tubulação de Águas de Gordura Pintada na Cor Marrom. Pontos de esgoto de águas servidas: pontos por onde são liberados os esgotos dos pontos que alimentam os lavatórios, os vasos sanitários, os chuveiros, as pias, os tanques, e as maquinas de lavar, além dos ralos secos e sinfonados; prumadas coletoras principais de esgoto: por onde escoam as águas servidas para as saídas do edifício. Tubulação de Águas Pluviais (cobertura) Pintada na cor Verde Escuro Prumadas de águas pluviais são constituídas por tubulações principais que trazem a água da chuva coletada na cobertura para um reservatório localizado no 3º pavimento e distribuída por gravidade para os pavimentos inferiores que serão usados para limpeza dos pavimentos atendidos por torneiras antivandalismo (a mesma não deve ser usada para consumo humano) As garagens não poderão ser lavadas com água em excesso, evitando o acumulo de água ; a mesma deverá ser limpa somente com pano úmido. (é vedado o uso de máquinas de pressão) o excedente da água coletada escoará para a rede pública. Tubulação de Águas Pluviais (sacadas e terraço) - Pintada na cor Verde Escuro Esta prumada traz a água da chuva coletada nas sacadas e terraço para as saídas do edifício, a qual se direciona para a rede pública. Ralos Todos os ralos possuem grelhas de proteção para evitar que detritos maiores caiam em seu interior ocasionando entupimento; Ralos sinfonados e sifões têm fecho hidráulico, que consiste numa pequena cortina de água, que evita o retorno do mau cheiro. Registros Registros de pressão (água fria e quente): válvulas de pequeno porte, instalados em subramais ou em pontos de utilização, destinados à regulagem da vazão de água, ou fechamento; Registros de gaveta (água fria e quente): válvulas de fecho para a hidráulica predial, destinada a interrupção eventual de passagem de água para reparos na rede ou ramal. Fornecedor Pintimper Materiais de Construção e Instaladora Ltda ( Hidrotérmica) Rua Alvim Bauer, nº Centro Balneário Camboriú SC Fones: (047) Contato: Jader Jadson Cuidados no Uso Não jogue nenhum objeto nos vasos sanitários e ralos que possa causar entupimento, tais como: absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, fio dental, etc.; Nunca jogue gordura ou resíduo sólido nos ralos das pias e dos lavatórios. Jogue-os diretamente no lixo; Não deixe de usar a grelha de proteção que acompanha a cuba de inox das pias de cozinha; nunca suba ou se apóie nas louças e bancadas, pois podem se soltar ou quebrar, causando ferimentos graves. Cuidados especiais com crianças; Evite o uso excessivo de sabão nas maquinas de lavar (roupas ou louças). Nas maquinas de lavar e tanque deve-se dar preferência ao uso de sabão biodegradável para evitar retorno de espuma; Não utilize para eventual desobstrução do esgoto hastes, ácidos ou similares; 15\n16 Banheiros, cozinhas, e áreas de serviço sem utilização por longos períodos podem ocasionar mau cheiro, em função da ausência de água nos ralos e sifões. Para eliminar este problema, basta adicionar uma pequena quantidade de óleo de cozinha para a formação de uma película, evitando-se assim a evaporação;não aperte em demasia os registros, torneiras, misturadores. Ao instalar filtros, torneiras, etc., não os atarraxe com excesso de força, pois pode danificar a saída da tubulação, provocando vazamentos; Não permitir sobrecarga de louças sobre a bancada; Não devem ser retirados elementos de apoio (mão francesa, coluna do tanque, etc.), podendo sua falta ocasionar quebra ou queda da peça ou bancada; Mantenha vedado o ponto de escoamento de água da máquina de lavar na parede, usando acessórios próprios; O sistema de aviso e ou ladrão não devem ter as suas tubulações obstruídas; Limpe os metais sanitários, ralos das pias e lavatórios, louças e cubas de aço inox em pias, com água e sabão neutro e pano macio, nunca com esponja ou palha de aço e produtos abrasivos. Não mantenha o registro de gaveta (geral) em posição intermediária, use-o totalmente aberto ou totalmente fechado está ultima quando da necessidade de efetuar reparos na hidráulica. Manutenção Preventiva Limpe periodicamente os ralos e sifões das louças, tanques e pias do seu imóvel, retirando todo e qualquer material causador de entupimento (piaçava, panos, fósforos, cabelos, etc.) e jogando água a fim de se manter o fecho hídrico nos ralos sinfonados, evitando assim o mau cheiro proveniente da rede de esgoto; Limpe periodicamente os aeradores (bicos removíveis) das torneiras, pois é comum o acumulo de resíduos provenientes da própria tubulação; Limpe e verifique a regulagem do mecanismo de descarga periodicamente; Substitua periodicamente os vedastes (courinho das torneiras), misturadores e registros de pressão para garantir a boa vedação e evitar vazamentos. Sugestões de Manutenção Em caso de necessidade, troque os acabamentos dos registros pelo mesmo modelo ou por outro do mesmo fabricante, evitando assim a troca da base; Caso os tubos flexíveis, que conectam as instalações hidráulicas às louças, forem danificados, causando vazamentos, substitua-os tomando o cuidado de fechar o registro geral de água antes da troca. A seguir, procedimentos a serem adotados para corrigir alguns problemas: Como desentupir a pia Com o auxilio de luvas de borracha, um desentupidor e uma chave inglesa, siga os seguintes passos: 1. Encha a pia de água; 2. Coloque o desentupidor o vácuo sobre o ralo, pressionando-o para baixo e para cima. Observe se ele está totalmente submerso; 3. Quando a água começar a descer, continue a movimentar o desentupidor, deixando a torneira aberta; 4. Se a água não descer, tente com a mão ou com auxilio de uma chave inglesa desatarraxar o copo do sifão. Neste copo ficam depositados os resíduos, geralmente responsáveis pelo entupimento, mas não esqueça de colocar um balde embaixo do sifão, pois a água pode cair no chão; 5. Com um arame, tente desobstruir o ralo da pia, de baixo para cima. Algumas vezes os resíduos se localizam neste trecho do encanamento, daí a necessidade de usar o arame; 6. Coloque o copo que você retirou do sifão. Não convém colocar produtos a base de soda caustica dentro da tubulação de esgoto; 7. Depois do serviço pronto, abra a torneira e deixe correr água em abundância, para limpar bem. Como consertar a torneira que está vazando 1. Retire a tampa/botão (quando houver) da cruzeta com a mão; 2. Utilizando uma chave de fenda,desrosqueie o parafuso que prende a cruzeta; 3. Com o auxilio de um alicate de bico, desrosqueie a porca que prende a canopla, para poder ter acesso ao mecanismo de vedação; 4. Com o auxilio de um alicate de bico, 5. Rosqueie o mecanismo de vedação do corpo e o substitua por um novo. Como desentupir o chuveiro 1. Desrosqueie a capa protetora do crivo; 2. Retire a proteção metálica (quando houver); 3. Retire o plástico ou borracha preta; 4. Com o auxilio de uma escova de dente, limpe o crivo desobstruindo os orifícios que podem ter acumulado detritos. Regulagem da caixa de descarga acoplada da bacia sanitária 1. Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa acoplada; 2. Com ajuda de um alicate, rosqueie a bóia deixando-a mais firma, para que, quando a caixa estiver cheia, não permita que a água transborde pelo ladrão. Substituição 1. Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa acoplada; 2. Desrosqueie a bóia; 16\n17 3. Leve-a um depósito de materiais de construção para que sirva de modelo para a compra de uma nova; 4. Com a nova bóia em mãos, encaixe-a e rosqueie -a exatamente no local de onde a antiga foi retirada. ATENÇÃO: Segue em anexo planta com as tubulações para melhor orientação e evitar acidentes na hora de perfurar alguma parede, esta deve obedecer uma margem de segurança de 10 cm para cada lado da tubulação. Danos sofridos pelas partes integrantes das instalações em conseqüência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, incorreta e erros de especificação; Danos causados por impacto ou perfurações em tubulações (aparentes embutidas ou requadradas); Instalação ou uso incorreto dos equipamentos; danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face) se forem constatado entupimento por quaisquer objetos jogados nos vasos sanitários e ralos; Se for constatada a falta de troca dos vedastes (courinho) das torneiras; se for constatada a falta de limpeza nos aeradores, provocando assim acúmulo de resíduos neles; Se for constatada a retirada dos elementos de apoio (coluna de tanque, etc.) provocando a queda ou quebra da peça ou bancada; Se for constatado o uso de produtos abrasivos e/ou limpeza inadequada nos metais sanitários;se for constatado nos sistemas hidráulicos, pressões (desregularem da válvula redutora de pressão) e temperaturas (geradores de calor, aquecedores, etc.) discordantes das estabelecidas em projeto; Equipamentos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo serviço de Assistência Técnica; Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária. Manual de Instrução das Bombas Descrição do Sistema O Sistema é composto por 02 Bombas Schneider 7,5 CV trifásica, 04 estagio,vazão máxima 25,6cm (3/h), pressão máxima 110 MCA e pressão mínima 10 MCA.Funcionara intercalada com a outra permitindo que as duas Bombas funcione de maneira automática e manual,executando os seguintes procedimentos: Manual de emergência: Ligara a bomba por meio de contato direto através das Contatoras, este procedimento e utilizado para acionar a bomba em caso de um defeito no rele. Automático Acionara a bomba através de níveis ligados ao painel de comando.este equipamento liga e desliga a bomba conforme o nível caixa inferior e superior. Exemplo: Se a Cisterna estiver sem água a bomba não ligara evitando a queima da mesma. O Painel possui sistema Comutador automático permitindo a alternância das bombas, sem o auxilio humano. Se houver algum problema em uma das bombas ele passa automaticamente para outra e avisa que há um problema no equipamento ou na rede elétrica. Quadro Elétrico de Acionamento e comutação automática das Bombas D águas Descrição Símbolo Rele de Falta de Fase da Bomba 1 FF1 Rele de Falta de Fase da Bomba 2 FF2 Rele Térmico da Bomba 1 Rele Ter 1 Rele Térmico da Bomba 2 Rele Ter 2 Rele Ter 1 - Quando desarmado significa que houve um aumento excessivo de amperagem na bomba 1, nesse caso o rele desarmou para evitar a queima do motor elétrico da bomba. Rele Ter 2 - Quando desarmado que houve um aumento excessivo de amperagem na bomba 2, nesse caso o rele desarmou para evitar a queima do motor elétrico da bomba. Solução: Rearmar o rele da seguinte forma: Abrir o painel e apertar o botão vermelho no rele que se localiza na parte superior do painel logo abaixo da contadora grande, dentro do painel estará indicando o que é o rele para uma melhor compressão da peça a ser reativada. 17\n18 Nível de Água: As bombas são acionadas por automáticos de nível inferior e superior que identificam o nível da água na cisterna e na caixa d água superior, permitindo assim o desligamento do sistema. Em caso de duvida sobre como proceder em determinada situação abaixo estão relatados os telefones de emergência para as áreas que estiverem apresentando problema. Eletro Coelho Ltda. - Rua 990, 41 Centro - CEP: Baln. Camboriú SC Fone: (47) Contato: Valmor - EMERGENCIA: Este telefone esta equipado com sistema siga-me que transfere automaticamente para o celular do nosso mecânico de plantão caso não houver alguém em casa para atende-lo nos domingos, feriados, fora do horário comercial. Limpeza de Cisterna e Caixa Dagua: Dedetizadora Geronimo - Rua Fones ( 47) e Contato Veneranda BC - SC Instalação de Gás Descrição do Sistema É o conjunto de tubulações e equipamentos, destinados ao transporte, disposição e/ou controle de fluxo de gases em uma edificação. O sistema de instalações de gás tem origem no reservatório de GLP, localizado no pavimento térreo do edifício. Componentes do Sistema 2 reservatórios P500 Medidores Reguladores Registros Fornecedor GLP Projetos e Instalação de Central de Gás Ltda - Rua 3208, 282 Centro Baln. Camboriú SC - CEP: Fone:(47) Contato: Enrique Prazos de Garantia Material 5 anos Vedação das juntas 1 ano Atenção: Lembramos que a garantia é valida apenas para as áreas comuns do edifício, pelo fato de algumas unidades próprias terem suas instalações realizadas por terceiros. Cuidados no Uso Aprenda a dosar o tamanho das chamas e a temperatura da água, para evitar desperdícios e gastos desnecessários de gás e água; Nunca teste ou procure vazamentos num equipamento, tubulação ou medidor de gás utilizando fósforo ou qualquer outro material inflamável. É recomendado o uso de espuma de sabão ou sabonete;não utilizar o local como depósito, principalmente não armazenar produtos combustíveis que poderão gerar risco de incêndio; Não pendurar objetos nas instalações (tubulações) aparentes; Verificar o prazo de validade da mangueira de ligação da tubulação ao eletrodoméstico, e trocar quando necessário; Para a execução de qualquer serviço de manutenção ou de equipamentos a gás, sirva-se de empresas especializadas ou profissionais habilitados pela concessionária e utilize materiais adequados. ATENÇÃO: Em caso de vazamento de gás não ligue a luz e não acenda fósforos; Abra as portas, janelas e outras aberturas; Mexa nas cortinas, nos cantos e embaixo dos utensílios, pois o gás se deposita nas partes baixas; Risque primeiro o fósforo para depois ligar o gás; 18\n19 Antes de viajar desligue o registro junto ao medidor localizado no hall; Não armazene em casa líquidos ou gases inflamáveis; Não faça chamadas falsas, alguém pode estar necessitando dos BOMBEIROS em outro local. Manutenção Preventiva A manutenção é feita pela própria companhia fornecedora dos equipamentos. Se for verificada inadequada de equipamentos; Se for verificado que a pressão utilizada está fora da especificada em projeto; Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária. Impermeabilização Descrição do Sistema É o tratamento dado em partes e/ou componentes da construção para garantir estanqueidade e impedir a infiltração de água. Fornecedor Acrysul Impermeabilização Ltda Rua 1950, 507 Centro Baln. Camboriú SC - CEP: Fone: (47) Contato: Orlando Prazo de Garantia Sistema de impermeabilização 5 anos Cuidados de Uso Em edifícios, é muito importante não instalar equipamentos ou realizar qualquer obra em áreas impermeabilizadas sem consulta prévia à construtora ou empresa especializada que executou o serviço.se aparecerem manchas de umidade no teto de seu apartamento, antes de chamar a construtora, peça ao proprietário da unidade superior que verifique os rejuntes dos pisos, ralos e peças sanitárias. Evite a limpeza nas áreas frias com ácidos ou soda cáustica que, pelo seu alto poder de corrosão, tendem a eliminar os rejuntes dos pisos e paredes, podendo provocar infiltrações generalizadas.não utilize para limpeza vassouras ou vassourinhas de piaçava, pois elas também podem remover os rejuntes.a região do Box dos banheiros leva uma camada impermeabilizante por baixo do revestimento. Ao proceder qualquer modificação, seja para colocação do Box ou mesmo a troca de revestimento, tenha o cuidado de não danificar, raspar ou furar a camada impermeabilizante. Caso isso aconteça, ela deverá ser reconstituída, evitando assim infiltrações.nas floreiras, evite plantas que possuam raízes muito agressivas, pois podem danificar a proteção mecânica e a impermeabilização, gerando vazamentos no apartamento vizinho. Utilizar somente solos permeáveis e adequados à boa drenagem. Recomendamos, ao remover a terra, tomar cuidado para não danificar a parte impermeabilizada. As lavagens com mangueira devem ser evitadas. ATENÇÃO: Não é permitido a utilização de qualquer máquina de alta pressão para limpeza na edificação. Ela pode danificar rejuntamentos e outros materiais de proteção, e acabar prejudicando a impermeabilização. Jamais utilize os hidrantes para qualquer finalidade que não seja o combate a incêndio. Manutenção Preventiva Inspecionar anualmente os rejuntamentos dos pisos, paredes, soleiras, ralos e peças sanitárias, pois, através das falhas nos mesmos, poderá ocorrer infiltração de água; Caso haja danos à impermeabilização, não executar os reparos com os materiais e sistemas diferentes do aplicado originalmente, pois a incompatibilidade pode comprometer o bom desempenho do sistema;no caso de defeitos de impermeabilização e de infiltração de água, não tente você mesmo resolver o problema. 19\n20 Reparo e/ou manutenção executados por empresas não especializadas; Danificação da manta devido à de equipamento ou reformas em geral; Produtos e equipamentos inadequados para limpeza dos reservatórios; Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções preventivas necessárias. Esquadrias de PVC (NEOFORMA Descrição do Sistema Compreendem o conjunto de portas e janelas com a seguinte finalidade: Permitir a iluminação do ambiente pelo melhor aproveitamento da luz natural Possibilitar o contato visual com o exterior Acessar áreas externas Possibilitar a troca de ar e a ventilação natural Proteger o interior da residência e seus ocupantes das intempéries exteriores Fornecedor Europa Esquadrias de PVC Ltda. Rua das Carmelitas, Nº Boqueirão. Curitiba PR CEP: Fone (041) Cuidados no Uso As janelas Maxim-air podem ser mantidas abertas, com pequena angulação, em caso de chuvas moderadas. Entretanto, em caso de rajadas de vento, os caixilhos podem ser danificados, portanto fique atento para travar as janelas nessas situações; As janelas devem correr suavemente não devendo ser forçadas; Os trincos não devem ser forçados. Se necessário, aplicar suave pressão ao manuseá-los. Informações Adicionais Antes de executar qualquer tipo de pintura, seja tinta a óleo, látex ou cal, proteger as esquadrias com fitas adesivas de PVC, sejam elas pintadas ou anodizadas. Não utilize fitas tipo crepe, pois elas costumam manchar a esquadria quando em contato prolongado; Remover a fita adesiva imediatamente após o uso, uma vez que sua cola contém ácidos ou produtos agressivos, que em contato prolongado com as esquadrias poderão danificá-las; Caso haja contato da tinta com as esquadrias, limpar imediatamente com pano seco e, em seguida, com pano umedecido em solução de água e detergente neutro; Na limpeza das fachadas em que se utilizem soluções que contenham produtos agressivos de quaisquer tipos, proteger as esquadrias com fita de PVC, aplicandoa cuidadosamente, sem que fique nenhuma área desprotegida ou com mau contato. Caso isso não seja possível, recomenda-se que a limpeza da fachada seja feita como uso de água com detergente neutro a 5%. Manutenção Preventiva Utilize somente solução de sabão neutro e água, com pano ou esponja macios(no caso de haver sujeira difícil de remover,utilize uma escova macia ); A limpeza será feita anualmente e, caso necessário, com uma freqüência menor (lugares com muita concentração de pó requerem limpeza até a cada 4 meses); Não faça limpeza com jatos de água sob pressão,estes poderão danificar os materiais que fazem a vedação da esquadria (borrachas e fitas) e a vedação juntos à parede (silicones e poliuretanos); Evite realizar a limpeza com o sol direto,calor ou vento excessivo; Nunca utilize para limpar:produtos à base de petróleo ou produtos cítricos,gasolina,álcool,alvejantes, desengordurante, removedor de esmalte; Caso encontre fissuras nos perfis,contate o fornecedor da esquadria para orientações; Mantenha trilhos de alumínio ou PVC limpos em portas e janelas de correr,livres de qualquer tipo de sujeira. Durante o período da garantia,inspecione as superfícies dos perfis de PVC anualmente,caso encontre trincas ou rachaduras,comunique o fabricante. 20


Telefone: 88 3651 1096\nHorário de funcionamento: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H A 17:00H\nNome: MÁRCIO DAMASCENO FARIAS\nRUA PROFESSOR OTÁVIO RODRIGUES, Nº SN - CENTRO - CEP:62.255-000 - PIRES FERREIRA-CE\nImplementar a Política de Assistência Social para assegurar a garantia dos direitos socioassistenciais.\nConsolidar a Assistência Social no município de Pires Ferreira, como Política de Proteção Social articulada a outras políticas públicas, voltadas à garantia e defesa dos direitos humanos e socioassistenciais.\nCompete à Secretaria do Trabalho e Assistência Social: fomentar a geração de trabalho, emprego e renda no Município de Pires Ferreira; e realizar, de forma integrada, as políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, de forma a garantir uma assistência social adequada aos munícipes de Pires Ferreira.\nO Secretário do Trabalho e Assistência Social, auxiliar direto e imediato do Prefeito Municipal, exerce atribuições previstas na Lei Orgânica do Município, demais leis municipais e regulamentos, com o apoio dos servidores públicos titulares de cargos de provimento em comissão e dos de provimento efetivo.\nNo exercício de suas atribuições cabe ao Secretário do Trabalho e Assistência Social: expedir portarias e ordens de serviço disciplinadoras das atividades integrantes da área de competência da respectiva Secretaria; respeitada a legislação pertinente, distribuir os servidores públicos pelos diversos órgãos internos da Secretaria que dirige e atribuir-lhes tarefas funcionais executivas; ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públicas; assinar contratos, convênios, acordos e outros atos administrativos bilaterais ou multilaterais dentro de sua competência e quando não for legalmente exigida a assinatura do Prefeito Municipal; revogar, anular e sustar ou determinar a sustação de atos administrativos que contrariem os princípios constitucionais e legais da administração pública, na área de sua competência; receber reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas; decidir, mediante despacho exarado em processo, sobre pedidos cuja matéria se insira na área de sua competência; e exercer outras atividades e atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.


RITA FERRO RODRIGUES substitui Fátima Lopes nas manhãs - Tudo-Sobre-A-TV\nRITA FERRO RODRIGUES substitui Fátima Lopes nas manhãs\nRita Ferro Rodrigues foi a escolhida para substituir Fátima Lopes nas manhãs.\nA apresentadora Fátima Lopes disse, na última edição da TV 7 Dias, que não se pode dar ao luxo de ficar cinco meses em casa, depois do bebé nascer. Acresecentou ainda que a sua licença de maternidade não deve ultrapassar os três meses. Durante esse período, em que Fátima vai estar entregue às fraldas e biberões do Filipe, será Rita Ferro Rodrigues a assegurar as manhãs da SIC. "Já não é a primeira vez que a Rita substitui a Fátima. No contexto actual, é a única coisa que faz sentido, porque a Maya tem o programa à tarde, o José Figueiras outro de manhã e a Sofia Cerveira está completamente fora de questão", comenta fonte da Comunicasom.\nTVI vai ter canal generalista no cabo\nTVI já está a preparar o seu próximo canal para o cabo, que será generalista e terá ficção nacional e internacional e programas de entretenimento.\nPara além do TVI24, que vai arrancar já a 26 de Fevereiro, a TVI já está a preparar o seu outro canal para o cabo. Generalista, 24 horas por dia e contará com ficção nacional, internacional e programas de entretenimento vão preencher o novo canal generalista no cabo com a chancela TVI. Haverá espaço para produções específicas para o canal, ao mesmo tempo que será feita uma “articulação com as produções da TVI”. Aliás Moniz na apresentação dos seus canais no cabo disse: "Estamos envolvidos num processo negocial que envolve dois novos canais, um de informação e outro de entretenimento. São estes dois canais que têm estado em discussão", afirmou o director geral da TVI, que quer "consolidar a estação no audiovisual português".\nNa altura especificamente sobre o canal de entretenimento, Moniz levantou um pouco véu e referiu que incluirá tanto ficção nacional como internacional e poderá incluir repetições de programas antigos da estação\nflordomar-online 02.02.2009 23:04\nGostas da novela Flor do Mar?\nEntão visitas já http://flordomar-online.blogs.sapo.pt para fiques a saber tudo sobre a novela qque tem como cenário a ilha da Madeira :D\ne já agora divulga ;D


A Conversa Chegou à Cozinha: Zwiebelkuchen - Torta de cebola\n* um pouco de margarina para a forma\nEsfarelar o fermento no leite morno e acrescentar um pouco de açúcar e um pouco do trigo e misturar. Deixar a massa de lado por 10 minutos, num lugar sem ventilação e umidade, com um pano encima da tigela.\nCom o trigo restante, fazer uma nova massa, acrescentar a pitada de sal, a margarina e o ovo e misturar bem até a massa se soltar da tigela. Colocar esta segunda massa, coberta por um pano, num lugar sem ventilação e sem umidade por 20 minutos.\nEsquentar o forno para a temperatura máxima. Cortar as cebolas em rodelas finas. Cortar o bacon em pequenos cubinhos. Juntar numa panela refogá-los, adicionando o cominho, pimenta e nos moscada a gosto.\nColocar um pouco de margarina numa forma redonda (de pizza). Colocar a massa esticada encima e fazer uma borda. Colocar os cebolas.\nMisturar os ovos com a nata e colocar tudo em cima. Colocar a torta por aproximadamente 40 Minutos no Forno, até ficar marrom dourado.\n(Receita da Selminha - Orkut)\nPostado por Úrsula Mueller às 05:38


Lei 5-A/76, de 30 de Dezembro\nFonte: Diário da República n.º 302/1976, 2º Suplemento, Série I de 1976-12-30.\nFica o Governo autorizado a emitir, à taxa de juro de 7,5% ao ano, um empréstimo interno amortizável, até à importância total de 40 milhões de contos.\nO produto da emissão do empréstimo referido no artigo anterior será amortizado em dez unidades, a partir de 1982, e destina-se a financiar despesas orçamentais de natureza extraordinária, nomeadamente encargos com a descolonização, investimentos do Plano, aumentos de capitais estatutários e subsídios a empresas públicas e transferências para organismo público, e a constituir disponibilidades para uma adequada gestão da tesouraria do Estado até ao final do exercício.\nAs restantes condições a estabelecer para o empréstimo referido nos artigos anteriores serão fixadas em Conselho de Ministros.\nAprovada em 22 de Dezembro de 1976. - O Presidente da Assembleia da\nRepública. Vasco da Gama Fernandes.\nPromulgada em 29 de Dezembro de 1976.\nO Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. - O Primeiro-Ministro, Mário Soares\nTexto integral do documento: https://dre.tretas.org/pdfs/1976/12/30/plain-219268.pdf ;\nExtracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/219268.dre.pdf .\n1977-01-26 - DECLARAÇÃO DD7911 - ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA\n1977-01-26 - Declaração - Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral\nDe ter sido rectificada a Lei n.º 5-A/76, de 30 de Dezembro, que autoriza o Governo a emitir um empréstimo interno amortizável para financiamento dos encargos com a descolonização, de investimentos do Plano e regularização de dívidas do Estado - Anula a inserta no Diário da República, 1.ª série, n.º 15, de 19 do corrente mês\nO URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/219268/lei-5-A-76-de-30-de-dezembro\n★ 2021.12.04 08:01 ★


FEIRA: Justiça Federal interrompe repasse de recurso para o BRT - Diário da Notícia | Recôncavo Baiano - Rubem Júnior\nFEIRA: Justiça Federal interrompe repasse de recurso para o BRT\nO repasse de recursos para implantação do BRT (Bus Rapid Transit) em Feira de Santana foi interrompido por uma liminar da Justiça Federal. As obras, no entanto, não foram interrompidas, segundo o secretário de Planejamento do município, Carlos Brito.\nDos R$ 87 milhões financiados pela Caixa Econômica Federal para a construção do BRT, cerca de 15% já foi repassado para a Prefeitura, ainda segundo o secretário. "O juiz mandou suspender o contrato de repasse. Como o município já tinha recurso, a obra não foi interrompida", garantiu.\nA decisão da Justiça Federal foi do dia 5 de fevereiro, após ação movida pelas Defensorias Públicas do Estado da Bahia e da União. A Prefeitura Municipal de Feira de Santana ainda pode recorrer da liminar. De acordo com Brito, a justificativa dada pelos órgãos foi que o Plano Diretor do município está desatualizado e que o projeto original do BRT foi alterado.\nO secretário, no entanto, defende que mudanças na Carta Consulta apresentada ao Ministério das Cidades em 2012 já estavam previstas, para melhor adequação do projeto à realidade da cidade. Uma das adequações realizadas foi no número de estações no corredor da avenida Getúlio Vargas. Segundo o secretário, inicialmente a via contaria com 22 estações, mas o plano executivo da obra contempla apenas oito.\n"Um ônibus de alta velocidade, como é o BRT, não pode ficar parando a cada 200 metros", justificou o secretário. Outra alteração questionada pela ação judicial é a construção de duas trincheiras nas avenidas Getúlio Vargas e João Durval Carneiro.\nSegundo o secretário, a obra está inserida no projeto executivo e foi contemplada pelo financiamento porque funciona como corredor exclusivo, para que os ônibus do BRT não precisem parar nos cruzamentos das avenidas. "O projeto executivo foi apresentado e aprovado. O que a prefeitura contratou está executando", garante.\nBrito afirma ainda que a implantação do sistema de transporte deve obedecer à lei de uso do solo e não ao Plano Diretor do município. "Quanto ao Plano Diretor, entendemos que o BRT é um modal de transporte. Ao longo dos anos, o plano foi atualizado mas o que o BRT tem que obedecer são as diretrizes de lei de uso do solo", alega o secretário.\nMarcadores: Bahia, BRT, Feira de Santana, Justiça Federal, Política