Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energooszczędne - PDF\nDownload "Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energooszczędne"\n1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energoozczędne 18 przykładów i referencji wraz z czaem zwrotu nakładów inwetycyjnych\n2 Spi treści.1 Wprowadzenie Rekomendowane rozwiązania dla ytemów grzewczych Rekomendowane rozwiązania dla ytemów klimatyzacyjnych Intalacja grzewcza dwururowa długi budynek miezkalny Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja grzewcza dwururowa wyoki budynek miezkalny Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja grzewcza dwururowa dwa podobne budynki miezkalne Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja ciepłej wody użytkowej - długi budynek miezkalny Intalacja ciepłej wody użytkowej - długi budynek miezkalny Intalacja ciepłej wody użytkowej - wyoki budynek miezkalny Sytem klimatyzacji budynek biurowy Sytem klimatyzacji i ogrzewania budynek biurowy średniej wyokości Kozty pompowania w budynku użyteczności publicznej aplikacja chłodnicza Ozczędność energii w makrokali Ozczędność energii w makrokali Ozczędność energii w makrokali 42\n3 Szanowny Czytelniku! Opracowany materiał, który zotał przygotowany przez zepół pracowników Danfo miał za główne zadanie odpowiedzieć na pytania: Czy inwetycja w renowacje ytemów intalacyjnych, takich jak: centralne ogrzewanie, ytemy chłodzenia czy intalacje ciepłej wody użytkowej jet opłacalna? W jakim czaie natąpi zwrot ponieionych nakładów finanowych na w/w renowacje? Na wtępie użyliśmy określenia opracowany materiał, to pojęcie chcielibyśmy wyjaśnić. Opracowanie polegało na zebraniu od użytkowników (klientów firmy Danfo) wieloletnich danych o zużyciu energii, przed i po renowacji. Dane te pochodzą z faktur od dotawców ciepła czy też energii elektrycznej, więc tanowią wiarygodny materiał porównawczy pozwalający ocenić efektywność renowacji, co jet nadrzędnym celem tych inwetycji. Przy analizie każdego przedtawionego przykładu uwzględniono również rzeczywite nakłady finanowe ponieione na projektowanie, montaż i zakup urządzeń, jak również kozty uruchomienia, jeśli takie wytąpiły. Dane zotały zebrane w jednolitej formie ze zczególnym nacikiem na dokładny opi, kiedy i co było przedmiotem renowacji. W wielu przypadkach proce renowacji był rozłożony na etapy (ze względu na ograniczone środki finanowe). Zaproponowana przez na forma opiu pozwala bezbłędnie zidentyfikować, jakie etapy przynoiły, jakie wyniki (np. montaż zaworów termotatycznych, montaż równoważących zaworów podpionowych, itd.) Zdecydowaliśmy ię (za zgodą klientów) na udotępnienie danych adreowych wraz ze wkazaniem miejca danej inwetycji renowacyjnej. Po pierwze w celu uwiarygodnienia przedtawionych danych (możliwość kontaktu i konfrontacji) jak również w celu wkazania miejca, gdyż ma ono itotny wpływ na kozty różne ceny związane z projektowaniem, montażem czy też zakupem urządzeń jak również różne taryfy za energię (Bośnia, Czechy, Malezja, Niemcy, Polka, Węgry). Przy obliczeniach, w celu bezpośredniego porównania zużycia energii połużyliśmy ię pecjalitycznymi metodami przeliczeniowymi (np. metoda topnio-dni, toowanymi zazwyczaj przez audytorów energetycznych). Przytoczone przykłady zotały pogrupowane tematycznie, i tak: rozdział 2: przedtawia wyniki uzykane przy renowacji typowych dwururowych intalacji centralnego ogrzewania poprzez zatoowanie termotatycznych zaworów grzejnikowych (RTD i RTS) oraz automatycznych zaworów równoważących (regulatory ciśnienia typu ASV) popularnie zwanych zaworami podpionowymi. Regulatory ciśnienia zapewniają tabilne warunki pracy zaworom termotatycznym, te z kolei generują dodatkowe zmniejzenie zużycia energii przy zapewnieniu wyokiego komfortu cieplnego. rozdział 3: przedtawia wyniki z renowacji jednorurowych ytemów ogrzewania. W tym przypadku pecyfika intalacji wymaga przy renowacji użycia oprócz zaworów termotatycznych innego typu zaworu równoważącego a mianowicie automatycznego ogranicznika przepływu (), który może być rozbudowany o moduł termotatyczny ( AB-QT), dzięki któremu, uzykujemy możliwość regulacji przepływu w pionach w funkcji obciążenia pionu (zamknięte zawory termotatyczne przepływ w pionie zmniejzony do minimum wynikający z pokrycia wyłącznie trat ciepła w intalacji), regulacja odbywa ię poprzez kontrolę temperatury powrotu w pionie. rozdział 4: modernizacja intalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej poprzez zatoowanie termotatycznych zaworów cyrkulacyjnych (MTCV). Zawory zapewniają termiczne zrównoważenie intalacji oraz ograniczają przepływ cyrkulacji do niezbędnego minimum w celu pokrycia trat ciepła oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury na wylewce u odbiorcy. rozdział 5: modernizacja intalacji wody lodowej w intalacji klimatyzacyjnej dla central klimatycznych (AHU) i oraz fancoili (FCU). Układach tych zatoowano nowy rodzaj zaworów regulacyjnych zawory niezależne od wahań ciśnienia w intalacji (). rozdział 6: przedtawiono wyniki modernizacji w makro kali w celu zobrazowania wielkości generowanych ilości energii, co może mieć itotne znaczenie dla dużych projektów np. wielkości miata czy rejonu w przypadku globalnych projektów finanowanych przez organizacje rządowe czy też pecjalityczne fundacje termomodernizacyjne. Modernizacje w kali makro obejmują renowacje zarówno intalacji centralnego ogrzewania, intalacje ciepłej wody użytkowej jak również węzłów cieplnych. Przedtawione okrey zwrotu nakładów wahają ię w przedziale od,5 roku to 5 lat w zależności od aplikacji, wielkości budynków oraz rodzaju intalacji. Należy również zaznaczyć, iż wyoka rentowność w/w inwetycji z zotała uzykana dzięki urządzeniom firmy Danfo gwarantującym wyoką prawność urządzeń i nie może być punktem odnieienia do innych urządzeń dotępnych na rynku! Mamy nadzieję, iż przytoczone przykłady ułatwią inwetorom podjęcie decyzji związanych z modernizacją, gdyż obecnie inwetycje modernizacyjne należą do jednych z najbardziej rentownych. Oczywiście ama decyzja nie zwalnia na z obowiązku prawidłowego zaprojektowania modernizacji, optymalizacji doboru urządzeń oraz poprawnego montażu i uruchomienia. DANFOSS na każdym etapie inwetycji modernizacyjnej oferuje woją pomoc w zakreie konultacji, mając na uwadze nadrzędny cel, jakim jet: uzykanie makymalnych ozczędności energetycznych, optymalizacji pracy intalacji przy jednoczenym zapewnieniu makymalnego komfortu użytkownika. Z życzeniami udanych inwetycji renowacyjnych, Zepół Działu Sytemy Grzewcze, Danfo Poland.\n4 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów ogrzewania 1.1 Zalecane rozwiązania dla ytemów ogrzewania SYSTEM GRZEWCZY Sytem JEDNORUROWY Sytem DWURUROWY Sytem z lub bez Sytem z lub bez Sytem z Bez natawy wtępnej Z natawą wtępną ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU:, AB-QT AKCEPTOWANY MSV-BD Leno, MSV-B/S/O LENO ZALECANY ASV-P + ASV-I ASV-PV + ASV-I ZALECANY ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-M ZALECANY ASV-PV + MSV-F2 (z rurką impulową) 4\n5 Sytem wody użytkowej Sytem bez Rozbudowa do niemożliwa Rozbudowa do możliwa Sytem ciepłej wody użytkowej ZALECANY MSV-B/S/O LENO, MSV-BD LENO /USV I ZALECANY USV-M + USV-I (do rozbudowy) ZALECANY MTCV, CCR2 5\n6 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów ogrzewania 1.2 Zalecane rozwiązania dla ytemów klimatyzacji SYSTEM CHŁODZĄCY STAŁY PRZEPŁYW Równoważenie automatyczne Równoważenie ręczne ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU: AKCEPTOWANY MSV-F2, MBV-BD LENO, MSV-B/O/S LENO 6\n7 ZMIENNY PRZEPŁYW Regulator ciśnienia Zawory kombinowane, niezależna regulacja Stała natawa ciśnienia Zmienna natawa ciśnienia Zawory regulacyjne z króćcami pomiarowymi i automatycznym natawnym ogranicznikiem przepływu ZALECANY ASV-P + ASV-M ZALECANY ASV-PV + ASV-I ZALECANY + TWA-Z + ABNM + AMV(E) ZALECANY ASV-PV (kryza) + MSV-F2 (z rurką impulową) 7\n8 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.1 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa Na Skarpie Kozalin, Polka Adre: Dąbrowzczaków 3 Liczba pięter: 12 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba miezkań: 68 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 637 Liczba pionów: 3 INWESTYCJA Budynek powtał w 1977 roku w technologii wielkiej płyty. Modernizacja przebiegała kilkuetapowo. Najpierw w 1994 roku zamontowano zawory termotatyczne grzejnikowe, a w 1995 podzielniki koztów na grzejnikach. Natępnym etapem było docieplenie ścian w 1999 roku. Wrezcie w 22 roku zamontowano podpionowe regulatory różnicy ciśnienia. W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (22) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 1-2 (w umie 637 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (1,5,1,5 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 8\n9 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Intalacja ASV Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,2 Ceny energii (DH) [ /GJ] 8,2 Cza zwrotu [lata] 1,6 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Kalkulacja oparta na danych z roku 211 w porównaniu do lat NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 6,7 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 2 Ozczędności w % w związku z automatycznym równoważeniem - porównanie do 21 Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia ozczędność energii [GJ] Podjęte działania , ,5% 4, ,6% 16,7% 4,8 Intalacja ASV ,1% 31,7% 4, ,5% 31,% 5, ,% 38,2% 4,5 Izolacja tropodachu 383, ,3% 4,7% 4, ,% 2,4% 6, ,1% 28,3% 5,7 WNIOSKI Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów przynioła średnio 31% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). W roku 22 kiedy odbywał ię montaż ASV, ozczędności ą o połowę mniejze od wartości średniej, gdyż praca całkowicie zmodyfikowanego ytemu rozpoczęła ię już w trakcie trwania ezonu grzewczego. Przy nikiej średniej temperaturze zewnętrznej oiągnięte zotały najwyżze ozczędności energii w związku z działaniem regulatorów ciśnienia (rok 26). Termoizolacja dachu nie dała widocznych efektów w zużyciu energii (w wyokim budynku takie działania mają wpływ tylko na kilka miezkań). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry poniżej 2 lat. 9\n10 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.2 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa Wpólny Dom Szczecin, Polka Adre: Chopina 4 Liczba pięter: 11 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba miezkań: 66 Kubatura ogrzewana: 9 88 m 3 Liczba grzejników: 389 Liczba pionów: 26 INWESTYCJA Budynek powtał w 1982 roku w technologii wielkiej płyty. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1996 roku zotały zamontowane termotatyczne zawory grzejnikowe, a w 24 zaizolowano ściany i dach. Przedtem jednak, w 23 roku, wzytkie grzejniki zotały wypoażone w podzielniki koztów. Kolejna inwetycją przeprowadzoną w 25 roku był montaż automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów. W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (25) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 15 (w umie 389 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (26 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 1\n11 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja ASV-PV/M Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,3 Ceny energii (DH) [ /GJ] 13,2 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 1, Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 5,1 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1999 Ozczędności w % w związku z automatycznym równoważeniem porównanie Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia roczna ozczędność energii (GJ) Podjęte działania ,% 5,1 Intalacja w ,3% 6, ,7% 4, ,1% 4, ,3% 3,74 HCA* ,3% 5,13 Izolacja ścian zewnętrznych i tropodachu ,% 5,63 Intalacja ASV ,% 29,8% 3, ,3% 18,1% 6,2 276, ,9% 19,1% 6,2 * HCA Intalacja podzielników koztów WNIOSKI Stoując odpowiednią izolację ścian i dachu w tym budynku oiągnięto znaczący padek zużycia energii (2-25%). Zatoowanie podzielników ciepła pozwoliło na kolejne 15% ozczędności (efekt pychologiczny). Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów przynioła średnio 22% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). Najwiękze ozczędności w zużyciu energii w związku z pracą regulatorów ciśnienia wytępują przy najniżzej średniej temperaturze zewnętrznej (26). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry 1 rok! 11\n12 POLECANA INWESTYCJA 2.3 Intalacja grzewcza dwururowa długi budynek miezkalny Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Długi budynek Spółdzielnia Miezkaniowa Wpólny Dom Szczecin, Polka Adre: Zakole Liczba pięter: 5 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba miezkań: 73 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 542 Liczba pionów: 14 INWESTYCJA Budynek powtał w 1976 roku w technologii wielkiej płyty. Modernizacja przebiegała kilkuetapowo. Najpierw w 1996 roku zamontowano zawory termotatyczne grzejnikowe. Proce poprawy izolacji budynku również przebiegał fazami: w 1999 zaizolowano ściany zczytowe, w 24 dach, a w 27 pozotałe ściany. W 23 roku zamontowano podzielniki koztów na grzejnikach. Natępnym etapem było zamontowanie podpionowych regulatorów różnicy ciśnienia w 25 roku. W 26 roku intalacje cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej wypoażono w termotatyczne ograniczniki temperatury (patrz 4.1) W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (22) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 15 (w umie 542 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (14 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 12\n13 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja ASV-PV/M Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] , Ceny energii (DH) [ /GJ] 13,2 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 5,9 Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 5,1 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1999 Ozczędności w % w związku z automatycznym równoważeniem porównanie do Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia ozczędność energii [GJ] Podjęte działania ,% 5,1 Izolacja części ścian zewnętrznych* ,8% 6, ,9% 4, ,2% 4, ,% 3,74 Intalacja HCA** ,3% 5,13 Izolacja tropodachu ,2% 5,63 Intalacja ASV ,7% 18,7% 3, ,3% 6,7% 6,2 25, Izolacja pozotałych ścian zewn ,8% 7,5% 6,2 * zaintalowano w 1996 ** HCA - podzielniki koztów WNIOSKI Stoując odpowiednią izolację ścian i dachu w tym budynku oiągnięto znaczący padek zużycia energii (15-25%). Zatoowanie podzielników ciepła pozwoliło na kolejne 15% ozczędności (efekt pychologiczny). Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów przynioła średnio 11% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). Najwiękze ozczędności w zużyciu energii w związku z pracą regulatorów ciśnienia wytępują przy najniżzej średniej temperaturze zewnętrznej (26). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet mniejzy niż 6 lat w ytuacji budynku niewyokiego, a długiego (duża ilość pionów, jeden zawór regulujący różnice ciśnienia na 5 zaworów termotatycznych) jet to dobry rezultat. 13\n14 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.4 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny wyoki Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek wyoki Spółdzielnia Miezkaniowa Oiedle Młodych Poznań, Polka Adre: Tyiąclecia 7 Liczba pięter: 16 Liczba klatek chodowych: 2 Liczba miezkań: 128 Kubatura ogrzewana: 19 5 m 3 Liczba grzejników: 576 Liczba pionów: 4 INWESTYCJA Budynek powtał w 1983 roku w technologii wielkiej płyty. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1994 roku zotały zamontowane termotatyczne zawory grzejnikowe, a w 1995 wzytkie grzejniki zotały wypoażone w podzielniki koztów. W roku 1999 zaizolowano ściany. Kolejna inwetycją przeprowadzoną w 25 roku był montaż automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów. W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (w 1995 i 25) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 1-2 (w umie 576 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (2, 4, 14, 2 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 14\n15 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Intalacja ASV Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,4 Ceny energii (DH) [ /GJ] 8,79 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 1, Kalkulacja oparta na danych z lat w porównaniu do lat NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 5,2 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1997 Dodatkowe ozczędności w % po zatoowaniu automatycznych zaworów na pionach (22) Średnia temperatura zewnętrzna [ C] , ,5% 6,2 Średnia ozczędność energii (GJ) Podjęte działania 1995-, 1996-HCA ,5% 4,4 Docieplenie budynku ,2% 5, ,5% 3, ,3% 3, ,7% 2, ,5% 3, ,5% 9,8% 4,4 Intalacja ASV ,5% 3,8% 2, ,5% 19,6% 5, ,5% 27,9% 4,8 74,44 WNIOSKI Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów, przynioła średnio 26,3% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). W roku 25, kiedy odbywał ię montaż ASV, ozczędności ą o połowę mniejze od wartości średniej, gdyż praca całkowicie zmodyfikowanego ytemu rozpoczęła ię już w trakcie trwania ezonu grzewczego. Termoizolacja dachu nie dała widocznych efektów w zużyciu energii (w wyokim budynku takie działania mają wpływ tylko na kilka miezkań). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry 1 rok! 15\n16 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.5 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa Katowicka Katowice, Polka Adre: Lubuka 7-9 Liczba pięter: 11 Liczba klatek chodowych: 2 Liczba miezkań: 6 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 294 Liczba pionów: 14 INWESTYCJA Budynek powtał w 1987 roku w technologii wielkiej płyty. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1996 roku zotały zamontowane termotatyczne zawory grzejnikowe i podzielniki koztów (zawory równoważące pozotawały bez zmian). W 2 roku przeprowadzono modernizację węzła cieplnego (regulatory ciśnienia). Kolejną inwetycją przeprowadzoną w 22 roku był montaż automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów. Wrezcie w 25 roku przebudowano węzeł cieplny tak, że każdy z budynków zailany jet z oddzielnego. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (w 1996 i 22) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 15 (w umie 294 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (4, 3, 4, 3 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 16\n17 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja tylko ABV na p.w.** ASV-P/M Suma Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] 365,7 Ceny energii (DH) [ /GJ]* 6,49 476,5,4 97,6 3,8 795,5 1,4 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 2,,4 3,8 1,4 * Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła ** p.w. podwymennikownia NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Zawory grzejnikowe (RTD) Podzielniki koztów Regulator ciśnienia ASV u podtawy pionów ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 2,4 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1995 Ozczędność w % w związku z automatycznym równoważeniem porównanie do 1999 Dodatkowe ozczędności w % po zatoowaniu automatycznych zaworów na pionach (22) Średnia temperatura zewnętrzna [ C] ,4 Ozczędność energii w porównaniu do poprzedniego okreu [GJ] Podjęte działania ,7% 2,1 Intalacja, HCA ,9% 3, ,9% 2, ,7% 3, ,8% 5,6 Regulator ciśnienia w węźle cieplnym ,4% 23,3% 3,7 476, ,3% 23,3% 3,7 Intalacja ASV ,6% 28,3% 6,6% 2, ,5% 29,4% 8,% 3, ,% 35,9% 16,5% 3,7 Separacja węzłów cieplnych ,6% 46,2% 2, ,% 44,2% 5, ,1% 28,9% 5,4 365,7 97,6 WNIOSKI W tego typu budynkach potencjał ozczędności energii jet duży. Już przy zatoowaniu amych zaworów termotatycznych przy grzejnikach, zużycie energii zotało zredukowane o 1%. Zatoowanie odpowiednich regulatorów ciśnienia przed budynkiem dało dodatkowe 23%! Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów, przynioła kolejne 6-8% ozczędności zużycia energii. (Jeżeli regulatory ciśnienia nie zotałyby wcześniej zamontowane ta wartość byłaby wyżza, porównywalna z poprzednimi przykładami). W umie, biorąc pod uwagę regulatory ciśnienia, oiągnięto redukcję zużycia energii bliką 3%. Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry poniżej 2 lat! 17\n18 POLECANA INWESTYCJA 2.6 Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Dwa budynki o tym amym położeniu i wielkości Spółdzielnia Miezkaniowa NAZORA Tuluza, Bośnia Adre: Nazora 6 i 12 Liczba pięter: 5 Liczba miezkań: 15 Kubatura ogrzewana: 1971 m 3 Liczba grzejników: 5 Liczba pionów: 13 INWESTYCJA Budynki powtały w 1962 roku w tradycyjnej technologii (cegła). Inwetycja zotała przeprowadzona latem 25 roku. W jednym z budynków (Nazora 12) zaintalowano termotatyczne zawory grzejnikowe, podzielniki koztów i podpionowe automatyczne zawory równoważące. Drugi budynek zotał wypoażony podobnie, z tą jednak różnicą, że użyto ręcznych zaworów równoważących. Nie zmieniano izolacji budynku, ani też nie dokonano wymiany okien i drzwi. Źródłem ciepła dla budynku jet ciepłownia. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (25) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RA-N z głowicą RAE Średnice DN 15 (5 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-P +ASV-M Średnice DN 15-2 (5,8 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 18\n19 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja ASV-P/M Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Ceny energii (DH) [ /GJ] 3,38 Cza zwrotu [lata] ,9 4, Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Mieiąc Nazora 6 Nazora 12 X XII II IV X XII II IV X XII II IV ezon: 24/5 ezon: 25/6 ezon: 26/7 Różnica koztów inwetycji pomiędzy dwoma budynkami: =616 EUR (wynikająca z różnic w intalacji) NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Uwaga Intalacja ASV Nazora 12 Ręczne zaw. równoważące Nazora 6 Zawory grzejnikowe (RTD) W obydwu budynkach Podzielniki koztów W obydwu budynkach ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie[gj] Energia zużyta na ogrzewanie[gj] Budynek V. Nazora 6. V. Nazora 12. Mieiąc/ 24/25 25/26 26/27 24/25 25/26 26/27 Październik 2,7 7,7 7,1 2,5 6, 5,2 Litopad 22,6 24,9 18,4 22,6 21, 14,2 Grudzień 3,3 26,5 29,5 3,8 23,2 24,4 Styczeń 27,3 31,3 2,6 29,5 27,2 16,9 Luty 29, 3, 18,7 3,7 25,7 14,4 Marzec 23,5 23,1 15,6 24,2 18,9 11,9 Kwiecień 12, 7,2 1,2 12,3 6,2 7,8 Suma 147,4 15,7 12,1 152,5 128,2 94,8 Ozczędność energii w porównaniu do V.Nazora 6-3,3% 17,5% 26,7% WNIOSKI W tego typu budynkach potencjał ozczędności energii jet duży. Dzięki renowacji ( i ABV) zużycie energii zredukowane zotało o 2-3%. Dzięki kolejnym inwetycjom w przyzłości, takich jak dodatkowa izolacja i wymiana okien, można podziewać ię dalzych ozczędności. Na powyżzych wykreach dokonale widać, że rzeczywite zużycie energii w budynku poddanym renowacji (brązowa linia) jet znacznie niżze niż tam gdzie inwetycje nie zotały jezcze przeprowadzone (czerwona linia). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych 4 lata. W tym przypadku wynika on głównie z nikiej ceny energii w Bośni. INWESTYCJA WARTA ROZWAŻENIA zwłazcza, że oprócz zwrotu pieniędzy powinniśmy wziąć pod uwagę znaczącą poprawę komfortu użytkowników. 19\n20 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 3.1 Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek niki Miejka Spółdzielnia Miezkaniowa Deelitzch, Niemcy Adre: Sonnenwinkelweg 2-8 Liczba pięter: 5 Liczba miezkań: 4 Kubatura ogrzewana: 684 m 3 Liczba grzejników: 18 Liczba pionów: 36 INWESTYCJA Budynek powtał w 1982 roku w technologii wielkiej płyty. Funkcjonował w nim typowy ytem ogrzewania jednorurowego z by-paem i zaworami ręcznymi na pionach. Przy grzejnikach zawory ręczne odcinające. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1992 roku ytem ogrzewania zotał przeprojektowany i grzejniki zotały wypoażone w zawory termotatyczne RA-D oraz podzielniki koztów. W 1995 roku zrobiono docieplenie ścian i wymieniono okna. W 26 roku, ponownie podjęto kroki zmierzające do poprawy dytrybucji ciepła. U podtawy pionów zamontowano automatyczne ograniczniki przepływu () z iłownikami termicznymi (TWA) i termotatami przylgowymi (AT). W tym amym czaie podobny budynek tojący obok pozotał bez zmian w równoważeniu pionów. Dzięki temu możemy porównać zużycie ciepła w obu budynkach. Zatoowane tu rozwiązanie pozwala regulować temperaturę powrotu na pionach. Podcza częściowego obciążenia, kiedy przepływ przez niektóre grzejniki zotaje zamknięty, (działanie ) temperatura powrotu wzrata. Oznacza to, że gorąca woda niepotrzebnie cyrkuluje w intalacji. GRZEJNIKI GRZEJNIKI URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE PODCZAS MODERNIZACJI A Termotatyczne zawory grzejnikowe RA-D Średnice DN 1-2 (18, 13 zt.) B Automatyczny ogranicznik przepływu z iłownikiem TWA i elementem termotatycznym AT Średnice DN 15 (36 zt.) AT AT POMPA WYMIENNIK CIEPŁA ZE ŹRÓDŁA CIEPŁA Termotatyczny zawór regulacyjny Automatyczny ogranicznik przepływu AT Termotat do montażu na rurze 2\n21 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja (AT +TWA) Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Ceny energii (DH) [ /GJ] 8 Cza zwrotu [lata] 3,3 Mieięczne zużycie energii [MWh] Mieiąc Sonnenwinkelweg 2-8 Sonnenwinkelweg 1-16 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII : 26 Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma (TWA+AT) ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Budynek 5 z i AT ul. Sonnenwinkelweg 2-8, Sachen Zużycie energii w MWh Budynek 6 bez ul. Sonnenwinkelweg 1-16, Sachen Różnica w MWh Średnioroczne ozczędności energii [GJ] 235 WNIOSKI Nowe rozwiązanie umożliwiające regulację ytemu jednorurowego, oparte na kontroli temperatury powrotu, przynioło dodatkowe 2% ozczędności w ciągu jednego ezonu grzewczego. W ytemie jednorurowym praca zaworów grzejnikowych powoduje odcięcie przepływu w grzejniku, ale woda wciąż płynie przez by-pa. Skutkuje to podwyżzeniem temperatury powrotu. Termotat umiezczony na rurze wychwytuje ten wzrot i ogranicza przepływ przepływ, który nie jet konieczny w ytuacji pozamykanych zaworów grzejnikowych. To rozwiązanie pozwala zwiękzyć efektywność ytemu jednorurowego i zmienia go w układ zmienno-przepływowy. Na wykreach wyraźnie widać różnice w mieięcznym zużyciu ciepła przez obydwa porównywane budynki. Cza zwrotu inwetycji poniżej 4 lat powoduje, że jet ona godna rozważenia! 21\n22 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 3.2 Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa Dąb Szczecin, Polka Adre: ul. 26 Kwietnia Trzy bliźniacze budynki Każdy z budynków ma: Liczba pięter: 9 Liczba klatek chodowych: 5 Liczba miezkań: 18 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 79 Liczba pionów: 97 INWESTYCJA Budynek powtał w 1976 roku w technologii wielkiej płyty. Nazywany jet budynkiem typu Leningrad zaprojektowano go i wyprodukowano pozczególne elementy w ST. Peterburgu w Roji. Oryginalny ytem ogrzewania to typowa intalacji jednorurowa z ręcznymi zaworami trójdrogowymi przy grzejnikach. GRZEJNIKI GRZEJNIKI Funkcjonował w nim typowy ytem ogrzewania jednorurowego z by-paem i zaworami ręcznymi na pionach. Przy grzejnikach zawory ręczne odcinające. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1992 roku ytem ogrzewania zotał przeprojektowany i grzejniki zotały wypoażone w zawory termotatyczne RA-D oraz podzielniki koztów. W 1995 roku zrobiono docieplenie ścian i wymieniono okna. W 26 roku ponownie podjęto kroki zmierzające do poprawy dytrybucji ciepła. U podtawy pionów zamontowano automatyczne ograniczniki przepływu () z elementami termotatycznymi (QT). W tym amym czaie podobny budynek tojący obok pozotał bez zmian w równoważeniu pionów. Dzięki temu możemy porównać zużycie ciepła w obu budynkach. Zatoowane tu rozwiązanie pozwala regulować temperaturę powrotu na pionach. Podcza częściowego obciążenia, kiedy przepływ przez niektóre grzejniki zotaje zamknięty (działanie ) temperatura powrotu wzrata. Oznacza to że gorąca woda niepotrzebnie cyrkuluje w intalacji. URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE PODCZAS MODERNIZACJI A Termotatyczne zawory grzejnikowe RA-D Średnice DN 15-2 B Automatyczny ogranicznik przepływu z elementem termotatycznym QT AB-QT AB-QT POMPA WYMIENNIK CIEPŁA ZE ŹRÓDŁA CIEPŁA Termotatyczny zawór regulacyjny AB-QT Automatyczny ogranicznik przepływu 22\n23 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja + AB-QT Kozty inwetycji [ ] Średnia ozczędność energii w ezonie grzewczym [GJ] Ceny energii (DH) [ /GJ] 9,7 Zużycie energii [GJ] Sezon grzewczy 26/27 27/28 28/29 29/21 Cza zwrotu [lata] 2,6 Zawory i AB-QT zotały zaintalowane w grudniu 29 NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Automatyczny ogranicznik przepływu z termotatem bezpośredniego działania ( +AB-QT) ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU (ezon grzewczy) Zużycie energii w ezonie grzewczym [GJ] Skorygowane zużycie energii (metoda topnio-dni) [GJ] Średnia temperatura zewnętrzna w ezonie grzewczym [ C] Średnia ozczędność energii z trzech ezonów [GJ] Podjęte działania 26/ , ,8 6,1 27/28 143,5 9697, 3,9 28/ ,5 1,8 3,3 29/ ,6 9154,8 2, Intalacja i AB-QT WNIOSKI To nowe rozwiązanie polegające na regulacji przepływu w zależności od temperatury na powrocie powoduje przekztałcenie ytemu jednorurowego (tało-przepływowego), w zmienno-przepływowy. Zbędny przepływ w pionach (wytępujący, gdy zawory grzejnikowe odcinają grzejniki), zotaje ograniczony do minimum przez zawory równoważące bezpośredniego działania, zaintalowane na każdym z pionów. Już ame gwarantują prawidłowe równoważenie przepływu między pionami, ale dopiero zatoowanie AB-QT (termotat na zaworze) pozwala na kontrolę temperatury powrotu. Takie rozwiązanie daje możliwość oiągnięcia korzyści finanowych, co udowadnia ten przykład. Jednocześnie odpowiednie równoważenie ytemu to także brak karg miezkańców na niedogrzewanie pomiezczeń nawet podcza otrej zimy. To nowe rozwiązanie Danfo dla ytemów grzewczych jednorurowych oparte na automatycznym ograniczniku przepływu z termotatem bezpośredniego działania ( +AB-QT), pozwala na oiągnięcie dużych ozczędności w zużyciu energii, przy jednoczenym poprawieniu komfortu wewnątrz budynku! Cza zwrotu inwetycji jet krótzy niż 3 lata! 23\n24 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 3.3 Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa VIZAFAGÓ 19 Budapezt, Węgry Adre: Nepfürdő u. 19 Liczba pięter: 1 Liczba klatek chodowych: 6 Liczba miezkań: 26 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 14 Liczba pionów: 128 INWESTYCJA Budynek powtał w 1978 roku w technologii wielkiej płyty. Funkcjonował w nim typowy ytem ogrzewania jednorurowego z by-paem i zaworami ręcznymi na pionach. Przy grzejnikach zawory ręczne odcinające. Proce termomodernizacji budynku jezcze nie jet zakończony. W 22 roku w czaie przerwy w ezonie grzewczym zmodernizowano jedynie ytem grzewczy pod kątem dytrybucji ciepła zrobiono to ze względu na dużą ilość karg płynących do miezkańców. GRZEJNIKI GRZEJNIKI URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (22) Ogranicznik przepływu ASV-Q (poprzednik ) Średnice DN (26, 68, 34 zt.) POMPA WYMIENNIK CIEPŁA ZE ŹRÓDŁA CIEPŁA POPRZEDNIE ROZWIĄZANIE AKTUALNE ROZWIĄZANIE Termotatyczny zawór regulacyjny Automatyczny ogranicznik przepływu 24\n25 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja ASV-Q Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,5 Ceny energii (DH) [ /GJ] 11,99 Cza zwrotu [lata],8 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Ogranicznik przepływu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 3,59 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 21 Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia roczna ozczędność energii (GJ) Podjęte działania , ,7% 4,8 Intalacja ograniczników przepływu na pionach ,5% 2, ,9% 4, ,7% 3,4 1491, ,9% 3, ,3% 4,9 Nowy węzeł cieplny ,8% 4,7 WNIOSKI, w którym dokonano inwetycji jet dobrze widoczny na wykreie pokazującym ozczędności energii. W 22 ą one mniej więcej o połowę mniejze niż w natępnym roku, ponieważ modernizacji dokonano w lecie, a więc zmieniła ona zużycie energii tylko przez połowę roku. Zużycie energii wzroło nieznacznie po 27, kiedy to zotał zmodernizowany węzeł cieplny. Od tego momentu tało ię możliwe podnieienie temperatury powrotu, w celu dotarczenia odpowiedniej ilości ciepła do miezkań na parterze. Przy zatoowaniu ograniczników przepływu u podtawy każdego z pionów powrotnych, dytrybucja wody w ytemie poprawia ię w poób znaczący, co daje możliwość zaozczędzenia ~11 13% energii. Nowy węzeł cieplny daje możliwość podnieienia komfortu użytkowników. 25\n26 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 4.1 Intalacja ciepłej wody użytkowej długi budynek miezkalny Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Długi budynek Spółdzielnia Miezkaniowa Wpólny Dom Szczecin, Polka Adre: Zakole 27-36, Szczecin, Polka Liczba pięter: 5 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba miezkań: 73 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba pionów: 4 INWESTYCJA Renowacja tego budynku rozpoczęła ię w 1996 roku zaintalowaniem termotatycznych zaworów grzejnikowych i realizowana była wieloetapowo. W 26 roku zmodernizowano ytem ciepłej wody użytkowej. Analizując zebrane dane dotyczące zużycia energii dobrze widać tendencje (w %). Wyjściowo ytem wypoażony był w piony wody cyrkulacyjnej równoważone zaworami ręcznymi. Nadprzepływy i wyoka temperatura wody wracającej z intalacji, była więc typowa dla takiego układu. Po modernizacji cyrkulacja tała ię energoozczędna dzięki regulacji temperatury. URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (26) A Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny Średnica DN 2 (4 zt.) ŹRÓDŁO CIEPŁEJ WODY MTCV MTCV MTCV POMPA ZIMNA WODA MTCV Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny 26\n27 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja MTCV Kozty inwetycji [ ] 2353 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] 43,1 Ceny energii (DH) [ /GJ] 13, Cza zwrotu [lata],41 Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma MTCV u podtawy pionów ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Zużycie energii (cwu) [GJ] Ozczędności w % w porównaniu ze średnią wartością z lat Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Podjęte działania ,9% ,3% ,7% ,4% Coraz więcej użytkowników intaluje indywidualne wodomierze ,% ,% ,6% ,7% Intalacja MTCV ,8 16,3% ,4 33,9% 43,1 WNIOSKI W pierwzych latach ( ) zużycie energii malało ytematycznie w związku z tym, że coraz więcej właścicieli miezkań zakładało wodomierze w woich miezkaniach. Zapoczątkowało to proce ozczędzania energii. Zużycie energii utabilizowało ię w latach Po zaintalowaniu wielofunkcyjnych termotatycznych zaworów cyrkulacyjnych MTCV, ozczędności natychmiat wyraźnie wzroły. W kolejnym ezonie, po roku oberwacji pracy intalacji, zadecydowano o zmniejzeniu temperatury wody wracającej z cyrkulacji, w celu dalzego zwiękzenia ozczędności. Ozczędności wyrażone w % wzroły z 16% do 34%. Cza zwrotu inwetycji poniżej 1/2 roku! 27\n28 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 4.2 Intalacja ciepłej wody użytkowej długi budynek miezkalny Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Spółdzielnia Miezkaniowa Oiedle Młodych Poznań, Polka Adre: Tyiąclecia 16-42, 26-29, Liczba pięter: 5 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba budynków: 3 Liczba pionów: 6 Długi budynek INWESTYCJA Renowacja tego budynku rozpoczęła ię w 1994 roku zaintalowaniem termotatycznych zaworów grzejnikowych i realizowana była wieloetapowo. W 23 roku zmodernizowano ytem ciepłej wody użytkowej. Wyjściowo ytem wypoażony był w piony wody cyrkulacyjnej, równoważone zaworami ręcznymi. Nadprzepływy i wyoka temperatura wody wracającej z intalacji, była więc typowa dla takiego układu. Po modernizacji cyrkulacja tała ię energoozczędna dzięki regulacji temperatury. URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (23) A Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny Średnica DN 2 (6 zt.) ŹRÓDŁO CIEPŁEJ WODY MTCV MTCV MTCV POMPA ZIMNA WODA MTCV Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny 28\n29 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,3 Ceny energii (DH) [ /GJ] 7,77 Cza zwrotu [lata] MTCV,63 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Ozczędność energii [%] Kalkulacja oparta na danych z lat w porównaniu do roku 23 NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma MTCV u podtawy pionów ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Zużycie energii (cwu) [GJ] Ozczędności w % w porównaniu ze średnia wartością z lat Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Podjęte działania ,% Intalacja MTCV ,4% ,2% ,9% 92, ,6% ,% WNIOSKI W pierwzych latach ( ) zużycie energii malało ytematycznie w związku z tym, że coraz więcej właścicieli miezkań zakładało wodomierze w woich miezkaniach. Zapoczątkowało to proce ozczędzania energii. Po zaintalowaniu wielofunkcyjnych termotatycznych zaworów cyrkulacyjnych MTCV, zużycie energii wzroło w związku z odpowiednim zrównoważeniem i dotarczeniem odpowiedniej ilości wody cyrkulacyjnej do nawet najdalzych pionów. W kolejnym ezonie, po roku oberwacji pracy intalacji zadecydowano o zmniejzeniu temperatury wody wracającej z cyrkulacji, w celu dalzego zwiękzenia ozczędności. Ozczędności wyrażone w % wzroły z 18% do nawet 35%. Cza zwrotu inwetycji poniżej 1 roku! 29\n30 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 4.3 Intalacja ciepłej wody użytkowej wyoki budynek miezkalny Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek wyoki Spółdzielnia Miezkaniowa Oiedle Młodych Poznań, Polka Adre: Tyiąclecia 7 Liczba pięter: 16 Liczba klatek chodowych: 2 Liczba miezkań: 128 Kubatura ogrzewana: 19 5 m 3 Liczba pionów: 15 INWESTYCJA Renowacja tego budynku rozpoczęła ię w 1994 roku zaintalowaniem termotatycznych zaworów grzejnikowych i realizowana była wieloetapowo. W 23 roku zmodernizowano ytem ciepłej wody użytkowej. Wyjściowo ytem wypoażony był w piony wody cyrkulacyjnej, równoważone zaworami ręcznymi. Nadprzepływy i wyoka temperatura wody wracającej z intalacji, była więc typowa dla takiego układu. Po modernizacji cyrkulacja tała ię energoozczędna dzięki regulacji temperatury. URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (23) A Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny Średnica DN 2 (15 zt.) ŹRÓDŁO CIEPŁEJ WODY MTCV MTCV MTCV POMPA ZIMNA WODA MTCV Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny 3\n31 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja MTCV Kozty inwetycji [ ] 1119 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] 292,4 Ceny energii (DH) [ /GJ] 8, Cza zwrotu [lata],44 Kalkulacja oparta na danych z lat w porównaniu do lat NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma MTCV u podtawy pionów ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Zużycie energii dla DHW [GJ] Ozczędności w % w porównaniu ze średnia wartością z lat Średnia roczna ozczędność energii (GJ) Podjęte działania ,3% ,6% ,8% ,4% ,5% ,8% Intalacja MTCV ,8% ,3% ,9% 292, ,6% ,6% WNIOSKI W pierwzych latach ( ) zużycie energii wahało ię, ale średnie zużycie było na doyć dużym poziomie. 23, w którym zamontowano MTCV dał znaczny padek zużycia energii. W natępnych latach poziom zużycia również wahał ię, ale jego średnia wartość oiągnęła znacznie niżzy poziom. Wahania powodowane ą prawdopodobnie nawykami miezkańców i ich ilością. Średnia roczna wartość ozczędności energii wynoi prawie 3 GJ rocznie. W tego typu budynkach gdzie piony zailające nie ą zbyt długie, potencjał ograniczania zużycia energii jet mniejzy, ale i nakłady inwetycyjne ą niewielkie. Cza zwrotu inwetycji poniżej 6 mieięcy! 31\n32 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 5.1 Sytem klimatyzacji budynek biurowy Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku budynek biurowy Centrum biurowe V Parku Praga, Czechy Adre: Prague-Chodov, Liczba odbiorników: 35 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba pięter: 4 Typ równoważenia: Budynek 1: równoważenie zaworami ręcznymi i zawór regulacyjny z iłownikiem przy każdym odbiorniku Budynek 2: zawory PIBCV przy każdym odbiorniku INWESTYCJA Projekt Office Park wytartował w 24 roku. Pierwze ześć budynków zotało wypoażone w tradycyjny tałoprzepływowy ytem grzewczo/chłodzący. To znaczy, że praca fan-coili regulowana jet przez zawory trójdrogowe z iłownikiem ON/OFF, a praca centrali klimatyzacyjnej przez zawory trójdrogowe z iłownikami modulowanymi -1 V. Za rozdział wody odpowiadają zawory ręczne równoważące. Uruchomienie ytemu zotało zrealizowane przez firmę zewnętrzną. W 27 roku Danfo zaoferował nową technologię opartą na niezależnych od wahań ciśnienia zaworach równoważących. RC RC KLIMAKONWEKTORY (FCU) RC BELKI CHŁODZĄCE URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (27) A Regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawór równoważący AB- QM z napędem do regulacji klimakonwektorów AHU BMS POMPA B Regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawór równoważący AB- QM z napędem do regulacji klimakonwektorów AGREGAT WODY LODOWEJ POMPA POMPA VSD Regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawór równoważący z napędem RC Regulator pokojowy BMS Sytem zarządzający budynkiem VSD Pompa elektroniczna 32\n33 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Tradycyjny renowacja Inwetycja w Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Ceny energii (DH) [ /GJ] 9, , ,12 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Mieiąc IV V VI VII VIII IX Cza zwrotu [lata] 5,2,6 Tradycyjna regulacja Regulacja Ozczędności w % Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Tradycyjna regulacja MBV przy każdym odbiorniku ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU LATEM Zużycie energii (chłodzenie) Zużycie energii (chłodzenie) regulacja tradycyjna [GJ] regulacja [GJ] Ozczędności w % Kwiecień ,8% Maj ,7% Czerwiec ,8% Lipiec ,7% Sierpień ,4% Wrzeień ,7% Suma ,2% WNIOSKI Powyżze liczby pokazują, że toując, jako ograniczniki przepływu i zawory regulacyjne możemy oiągnąć średnio bliko 4% ozczędności w zużyciu energii w porównaniu do tradycyjnego ytemu. Z punktu widzenia koztów inwetycji, różnice między tymi dwoma rozwiązaniami to tylko 13%. Cza zwrotu ponieionych nakładów to niecałe 8 mieięcy! W przypadku renowacji cza zwrotu nie jet już tak krótki. Wynoi on 5 lat i 3 mieiące, co nadal czyni go opłacalną intytucją, zwłazcza jeżeli weźmiemy pod uwagę zwiękzenie komfortu wewnątrz budynku. 33\n34 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 5.2 Sytem klimatyzacji i ogrzewania budynek biurowy średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku budynek biurowy Centrum biurowe Bakat Center Budapezt, Węgry Adre: Ráday u. 51 Typ ytemu: czterorurowy, grzanie/chłodzenie Liczba odbiorników: 112 zt., 56 grzanie, 56 chłodzenie Kubatura ogrzewana/ /chłodzona: 431 m 3 Liczba pięter: 7 Typ równoważenia: ręczne i zawór trefowy przy FC Po renowacji: PIBCV na FC INWESTYCJA Ten budynek biurowy zotał zbudowany w 22 roku. Wypoażony jet w typowy ytem czterorurowy ze zmiennym przepływem. Klimakonwektory wypoażone były w zawory regulacyjne z iłownikami ON/OFF terowanymi przez termotat pokojowy. Równoważenie hydrauliczne realizowane za pomocą zaworów ręcznych. W 28 roku, w związku z wyokimi rachunkami za zużytą energię i niezadowoleniem właścicieli pomiezczeń i użytkowników, zdecydowano ię na zmianę poobu równoważenia. Zatoowano zawory, nie zmieniając iłowników, które przy odpowiednim adapterze mogły wpółpracować z zaworami. Nie dokonywano żadnych zmian w regulacji pracy centrali klimatyzacyjnej. RC RC KLIMAKONWEKTORY (FCU) RC BELKI CHŁODZĄCE URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (28) A Regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawór równoważący AB- QM z napędem do regulacji klimakonwektorów AHU BMS POMPA AGREGAT WODY LODOWEJ POMPA POMPA VSD Regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawór równoważący z napędem RC Regulator pokojowy BMS Sytem zarządzający budynkiem VSD Pompa elektroniczna 34\n35 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] [kwh] Ceny energii (gaz) [ /GJ] / [ /kwh] 5,53 Cza zwrotu [lata] renowacja grzanie* chłodzenie , ,184 3,9,7 Zużycie energii grzanie [GJ] Zużycie energii chłodzenie [GJ] *Rzeczywity okre zwrotu inwetycji dla intalacji grzewczej jet lepzy po modernizacji przeprowadzonej w 28 roku NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma dla grzania dla chłodzenia ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU LATEM 27 Zużycie energii Zużycie energii grzanie [GJ]* Zużycie energii chłodzenie [kwh]** Podjęte działania Zużycie energii korygowane do temp. 4,9 C Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia roczna ozczędność energii [GJ] Zużycie energii Średnie roczne zużycie energii [GJ] , 112, 4, , 176,2 4,7 43, Intalacja 29 93, 796,1 3,9 323, Średnio 183, * Zużycie energii dotyczy także cwu. Ponieważ jednak żadne inne prace modernizacyjne w oberwowanym okreie nie były prowadzone możemy przyjąć, że ozczędności pochodzą z zatoowanych elementów. ** Zużycie energii dotyczy także świateł, windy itd. Ponieważ jednak żadne inne prace modernizacyjne w oberwowanym okreie nie były prowadzone możemy przyjąć, że ozczędności pochodzą z zatoowanych elementów. WNIOSKI Powyżze liczby pokazują, że toując jako ograniczniki przepływu i zawory regulacyjne, możemy oiągnąć znaczące ozczędności w zużywanej energii w porównaniu z ręcznym równoważeniem. Średnie roczne ozczędności ięgają 2 GJ po tronie grzania i 4 ty. kwh po tronie chłodzenia. Biorąc pod uwagę nakłady inwetycyjne i cza zwrotu, w przypadku ogrzewania wyniół 3,7 roku i jet on akceptowalny, natomiat w przypadku chłodzenia cza zwrotu wynoi,7 roku. Jet to bardzo opłacalna inwetycja, zczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrot wydajności energetycznej i poprawę komfortu wewnątrz budynku w przypadku zatoowania zaworów. Przykład ten pokazuje zaadność modernizacji ytemu. 35


Skarpety dla sportowców | Blog Inspiracji - Lubie to Skarpety dla sportowców – Blog Inspiracji – Lubie to\n6 sierpnia 2015 - Inne\nWydawać by się mogło, że skarpety to nic wielkiego i że jeśli działają to tak naprawdę będzie to wymysłem firm, które je produkują. Oczywiście, jeśli kupujemy skarpety na rynku za 10 złotych za kilka par to one na pewno nie będą działały i z tym trzeba się liczyć. Mało tego w takich skarpetkach nie będziemy czuli się najlepiej. Najlepszym przykładem skarpet z wysokiej półki jest firma CEP. Jest to niemiecka firma, która zajmuje się produkcja skarpet od bardzo dawna. Nie ma się, zatem co dziwić, że jakość tego, co oferują jest naprawdę bardzo wysoka. Wystarczy zobaczyć, w jaki sposób są uszyte te skarpety żeby się o tym przekonać. Jakość materiałów zastosowanych do produkcji jest najlepsza, ale i same materiały to najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne.\nCzy takie skarpety działają?\nBadania przeprowadzone przez naukowców nie wykazały żeby te skarpety mocno poprawiały nasze wyniki, ale kiedy sportowcy wyszli w skarpetach poza laboratorium to okazało się, że te osoby, które z nich korzystają mają o wiele lepsze wyniki. Mało tego te skarpety idealnie działają na poprawę krążenia. Noga w skarpecie jest w odpowiedni sposób uciskana, dlatego musi być dopasowana do nogi. Wszystko trzeba dokładnie wymierzyć żeby skarpeta spełniała swoje zadanie. Osoby noszące skarpety http://www.cepsports.pl/pl/c/Skarpety-kompresyjne/16 mogą liczyć na zmniejszenie ryzyka urazów, a jeśli się one pojawią to wyleczenie się z nich i powrót do zdrowia jest o wiele łatwiejszy. Takie są fakty i nikt nie jest wstanie temu zaprzeczyć, dlatego jeśli uprawiamy jakiekolwiek sporty to trzeba zastanowić się nad takimi skarpetami.\nDla kogo skarpety?\nDla osób, które biegają, grają w golfa, jeżdżą na nartach, albo po prostu pracują fizycznie i potrzebują czuć się bardziej komfortowo. Niby to tylko skarpetki, a są wstanie poprawić naszą wydolność, co w przypadku sportowców jest bardzo ważne. Każdy ułamek sekundy jest istotny, bo może przyświadczyć o zwycięstwie, dlatego warto stosować najlepsze skarpety, które pozwalają na polepszenie wyników. każdy sportowiec powinien mieć te super skarpety na swoich nogach podczas zawodów.\n12 myśli nt. „Skarpety dla sportowców”\nRadziwoj 12 listopada 2018 o 06:39\nAddar 16 listopada 2018 o 20:11\nKrzesisław 5 stycznia 2019 o 12:33\nPrzemysława 7 stycznia 2019 o 02:09\nHalina 7 stycznia 2019 o 10:37\nStojgniew 9 stycznia 2019 o 01:33\nRościsław 9 stycznia 2019 o 04:24\nJerzy 27 marca 2019 o 05:51\nBurchard 18 czerwca 2019 o 12:01\nGerman 19 czerwca 2019 o 00:53\nDalida 19 czerwca 2019 o 16:44\nŚwiętomir 24 czerwca 2019 o 08:50


Jak zwiększyć swoją wagę w wieku 24 lat? - Na pytanie odpowiada mgr Joanna Wasiluk (Dudziec) | WP abcZdrowie\nChciałabym przytyć -przy wzroście 165cm moja waga wynosi 42kg. Staram się spożywać zdrowe produkty typu: kurczak, ryby, makarony, skyr, owoce i warzywa. Ale objętościowo są to dla mnie za duże porcje -nie czuję głodu przed kolejnym posiłkiem, pojawia się się "oponka" na brzuchu dochodzi do tego nieregularne wypróżnianie. Czy zjedzenie mniejszego posiłku i dodanie do każdego garści bakalii (np. mieszanka studencka) aby podbić kaloryczność jest dobrym pomysłem?\nDietetyka Owoce Warzywa Ryby i owoce morza Drób Makarony\nRzeczywiście lepiej jest jest nieco mniej a częściej. W celu przytycia powinna być Pani jednak na dodatnim bilansie energetycznym, czyli zjadać więcej niż Pani zużywa. Dodanie bakali jest jakimś pomysłem ale mieszanka studencka z rodzynkami nie jest najlepszym wyborem ponieważ często rodzynki są siarkowane, powlekane olejami słabej jakości. Lepiej dodać czyste orzechy różnego rodzaju i nasiona.\nProszę tez zwracać uwagę na to jakie produkty Pani wybiera. Jeżeli będą to produkty bogate energetycznie ale niezdrowe to nie osiągnie Pani swojego celu i ładnej sylwetki a właśnie oponkę na brzuchy. Ważne jest nie tylko ile jemy ale także co. Jeżeli wybiera Pani tak jak pisze produkty pełnowartościowe i zdrowe to dobrze, ale warto dokładnie prześledzić swoją dietę. Być może są jakieś błędy żywieniowe skoro pojawia się zbyt dużo tkanki tłuszczowej. Jeżeli byłaby Pani zainteresowana można opisać mi na maila swój przykładowy dzień - co Pani zjada, jakie porcje, jak często są posiłki, ile czasu po przebudzeniu zjada Pani śniadania a ile czasu przed snem kolację itp. Ja chętnie zerknę i wskażę ewentualne błędy żywieniowe.\nProdukty żywnościowe • Dania z warzyw • Mięso • Zdrowe przepisy • Desery • Sałatki • Kiszenie potraw • Ćwiczenia na uda i pośladki • Dieta w chorobach zapalnych jelit • Zasady zdrowego odchudzania • Dieta lekkostrawna • Dieta kopenhaska • Dieta na zdrowe oczy • Nabiał • Badanie podmiotowe • Tłuszcze • Analiza składu ciała • Motywacja w odchudzaniu • Dieta na zimę • Kuchnia portugalska • Ćwiczenia odchudzające • Dieta dla chorych ze stomią • Środki wspomagające odchudzanie • Dieta niskotłuszczowa • Dieta śródziemnomorska • Dieta przeciwgrzybicza • Zboża • Konsultacje dietetyczne • Dieta dla różnych grup krwi • Wieprzowina\nCo jest lepsze? Trzy duże posiłki czy kilka mniejszych w ciągu dnia? • Stały związek sprzyja tyciu (WIDEO) • Zasady zdrowego odchudzania • Dieta matki karmiącej - jadłospis, suplementy diety • Dieta matki karmiącej - jadłospis, suplementy diety • Czy czekolada do wciągania jest bezpieczna? • Nadwaga u niemowląt • Zmień swoje nawyki żywieniowe z dietą pudełkową! • Dlaczego nie należy łączyć słodkich napojów i posiłków bogatych w białko? • Dietetyczne przepisy - śniadanie, obiad, kolacja


Pogoda Novi ⇒ Prognoza pogody w Novi • Pogoda na dziś ⇒ jutro, na cały, dzień, wieczorem w Stanach Zjednoczonych METEOPROG.PL\nPrognoza pogody w Novi na 21 10 - 25 10\nprognoza pogody w Novi\nPogoda w Novi: Bez opadów - opady nie są oczekiwane. Niebo niewidoczne - 10 stopni chmur piętra niskiego.\nPogoda w Novi: Deszcz - 4-14 mm/12 h. Niebo niewidoczne - 10 stopni chmur piętra niskiego.\nPogoda w Novi: Bez istotnych opadów - 0, 0-0, 3 mm/12 h. Pochmurnie z przejaśnieniami - od 8-10\nPogoda w Novi: Bez opadów - opady nie są oczekiwane. Pochmurnie - 7-10 stopni piętra niskiego.\nPogoda w Novi: Niewielki deszcz - 0, 0-3 mm/12 h. Niebo niewidoczne - 10 stopni chmur piętra niskiego.


Książka kucharska Salvadora Dalí - Mlask\nJest coś w hiszpańskiej sztuce oraz gastronomii, co pozwala myśleć, że ich twórcy są wyjątkowi, innowacyjni, wizjonerscy. Dzisiejszym surrealistą kuchni z powodzeniem można nazwać Ferrana Adrię. W pierwszej połowie XX wieku królował Salvador Dalí – w sztuce, nie w kuchni, choć i w tej ostatniej miewał pewne osiągnięcia. W 1973 roku Dalí wydał książkę kucharską „Les Diners de Gala” zatytułowaną na cześć swojej żony i muzy, Gali. Przez wiele lat 12-rozdziałowy album był białym krukiem. Ku radości kolekcjonerów książek kulinarnych niedawno wydawnictwo Taschen wypuściło reprint.\nKsiążka, nawiązująca do legendarnych przyjęć urządzanych przez Salvadora i Galę, zdradza anglojęzyczne receptury na rozpustne i ekstrawaganckie dania: węgorza wschodzącego słońca, rakowe consommé czy tysiącletnie jaja; łącznie 136 przepisów.\nW przeciwieństwie do metody twórczej Salvadora, przepisy nie są „paranoiczno-krytyczne”. Wszystkie nadają się do wykonania w domu, dania artysty są zupełnie jadalne – w myśl zasady Dalego, że można nie jeść w ogóle, ale nie można jeść źle. Część pochodzi od szefów słynnych restauracji odwiedzanych przez ekscentrycznego artystę (który ponoć często, zamiast płacić, rysował na rachunkach): Lasserre, La Tour d’Argent, Maxim’s czy Le Train Bleu.\nPrzepych, dekadencja i odrobina szaleństwa.\nFerran Adria Food Porn Książka Salvador Dali Taschen


Prace roczne i licencjackie\n30/12/2017 - 09:50\nERASMUS+ w Instytucie Historycznym UW 2018/2019\nTERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 19.01 2018\nDokumenty należy składać na portierni IH w przegródce dr E.Szabat.\nRozmowy kwalifikacyjne odbędą się w ostatnim tygodniu przed sesja zimową (22-26.01)\nNIEOBECNOŚĆ NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ OZNACZA NIEODWOŁALNĄ ELIMINACJĘ Z POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO\nUWAGA!: Studentowi, który posiadał prawo do stypendium socjalnego do 10 marca 2017 r. oraz złożył oświadczenie o pobieraniu tego stypendium w systemie USOSweb będzie przyznany dodatkowo dodatek socjalny Erasmus w wysokości 200 euro miesięcznie na zasadach określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków. Studentom, którzy nie korzystali w roku akademickim 2016/17 ze stypendium i dodatku socjalnego Erasmus, podstawowe stypendium oraz dodatek socjalny Erasmus będzie wypłacane w złotówkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) po kursie ustalonym przez FRSE.\nE) Po zatwierdzeniu przez koordynatora każdy student musi NIEZWŁOCZNIE wydrukować formularz („Indywidualne zgłoszenie kandydata na wyjazd”), podpisać, a następnie zostawić koordynatorowi (na dyżurze lub w szatni IH) do 2.02.2018.\nKażdego studenta obowiązuje wykonanie 30 ECTS w ciągu semestru zagranicznych studiów częściowych.\nUniwersytet w Kopenhadze – 2 osoby po 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski lub język duński) – B2.\nUniwersytet w Roskilde – umowa dotyczy mobilności studenckiej z Roskilde do IH UW oraz mobilności kadry naukowo-dydaktycznej.\nLicencjackie dzienne i wieczorowe, Magisterskie dzienne i wieczorowe, Licencjackie zaoczne, Magisterskie zaoczne


Półka wisząca180 cm w stylu modern biały połysk TULSA - kolor biały połysk - KONSIMO. internetowy sklep meblowy online - salony Poznań, Leszno\nPółka wisząca180 cm w stylu modern biały połysk\nTULSA Półka wisząca180 cm w stylu modern biały połysk - kolor biały połysk\nTowar u Ciebie: 21.06.2022 - 27.06.2022\nKoszt dostawy: od 19,90 PLN (bez wniesienia)\nTULSA Półka wisząca180 cm w stylu modern biały połysk\nPółka wisząca180 cm w stylu modern biały połysk TULSA - kolor biały połysk\nPółka marki Helvetia z kolekcji TULSA to proste rozwiązanie na wyeksponowanie swoich pamiątek, czy też na ułożenie książek. Ze względu na swój prosty kształt oraz funkcjonalność mebel ten odnajdzie się każdym pomieszczeniu. Półkę można zamontować na dowolnej wysokości, zestawiając ją np. z szafką RTV czy z komodą.\nNr produktu 11094.10.128\nMateriał korpus płyta MDF 15mm wykończona folią membranową\nMateriał fronty nie\nTULSA długa półka\ndla produktu Półka wisząca180 cm w stylu modern biały połysk


Piotr Baron: Presja była ogromna - sport.elka.pl\nPiotr Baron: Presja była ogromna\nEfektowna wygrana po trudnym meczu\n07.05.2018 Kibice Fogo Unii Leszno po raz kolejny opuszczali stadion Smoczyka w świetnych humorach. Ich drużyna pokonała w meczu na szczycie Włókniarza Częstochowo, a do tego obejrzeli kapitalne widowisko. - Wynik nie pokazuje, jak ciężki to był mecz. Byliśmy pod wielką presją, a szczególnie dużą najmłodsi w drużynie – przyznał menadżer Fogo Unii, Piotr Baron.\nFogo Unia wygrała niedzielne starcie na Smoczyku 53:37. Zwycięstwo okazałe, ale przyszło z trudem i wymagało od mistrzów Polski nie lada wysiłku. Piotr Baron przyznaje, że cały zespół musiał wspiąć się na wyżyny i podołał. - Ręce składają się do oklasków dla całej drużyny. Każdy jechał na maksa i robił wszystko, żebyśmy wygrali ten mecz. Wiedzieliśmy, że to będzie naprawdę ciężkie spotkanie, musieliśmy sobie poradzić z presją. Było kilka upadków, na szczęście wszyscy są cali i zdrowi – podkreśla menadżer.\nOzdobą hitu kolejki były pojedynki liderów Fogo Unii z Fredrikiem Lindgrenem. Szwed od początku sezonu utrzymuje wyborną formę i dla większości rywali jest nieuchwytny. Do meczu w Lesznie przegrał tylko dwukrotnie z Nicki Pedersenem. Na stadionie Smoczyka musiał uznać wyższość Jarka Hampela, a także kapitana Piotra Pawlickiego. - To co zrobił Piotrek było imponujące, pokonał Lindgrena aż trzy razy. Po raz drugi z rzędu wywalczył komplet. Teraz będziemy musieli jeszcze popracować na tym, żeby na wyjazdach było równie dobrze – przyznał Baron.\nMenadżer ocenił też postawę najmłodszych zawodników Fogo Unii. Porażka najlepszego juniorskiego duetu w kraju z Michałem Gruchalskim w drugim wyścigu nieco zaskoczyła kibiców. - Przyzwyczailiśmy się, że Bartek Smektała i Dominik Kubera zawsze przywożą 5:1, ale właśnie na nich tym razem chyba najbardziej skupiła się przedmeczowa presja. Na pewno odczuwał ją także Brady Kurtz, któremu mecz po prostu nie wyszedł. Poza tym Michał Gruchalski pokazał naprawdę fajną jazdę i zdobywał punkty nie tylko w wyścigu juniorskim – skomentował trener mistrzów Polski.\nTeraz w PGE Ekstralidze nastąpi dwutygodniowa przerwa, ale żużlowcom Fogo Unii na pewno nie będzie brakowało jazdy. Wystartują w lidze szwedzkiej, Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym, w Memoriale Alfreda Smoczyka, meczu Polska – Dania, a także turnieju Best Pairs w niemieckim Landshut. - Potrzeba nam jak najwięcej jazdy na innych torach, bo to pomaga w szybkim dostosowywaniu się do warunków – zakończył Piotr Baron.\n1. Dodane przez ponCzek w dniu 2018-05-07 12:00\nPanie Baron mamy kapitalną drużynę a Pan tutaj robisz kopę jak we wrocławiu. Jako kibic zuzla informuję ze tego nie da się oglądac!!!!!!!!!!\n2. Dodane przez Rafi w dniu 2018-05-07 13:13\nZwycięskiego toru się nie zmienia. Powiedzmy sobie analogicznie do Grudziądza: jak była kopa, tak będzie kopa a takiej kopy jak w następnym meczu, to jeszcze nie było :-)


Kiedy oczy się starzeją - Choroby oczu\nObjawy starzenia się oczu zaczynają się pojawiać ok. 40. r.ż. Wpływ na to ma też dieta, palenie, brak ochrony przed słońcem, komputer, telewizor, przemęczanie wzroku. A także choro by całego organizmu.\nZ upływem lat elastyczność tracą mięśnie i soczewki, które odpowiadają za przystosowanie się oka do widzenia różnych odległości (tzw. akomodacji). Dobrze widzimy wówczas z daleka, ale źle – z bliska.\nCo robić? Okulista zleca wtedy tzw. okulary do czytania. Jeśli mamy też wadę wzroku (np. krótkowzroczność), używamy 2 par okularów: do noszenia i do czytania. Możemy także mieć tzw. szkła progresywne do widzenia dali i bliży. Mogą ich też używać osoby krótkowzro czne.\nNa dalekie przedmioty patrzą wtedy przez górną część szkła, a na bliskie – przez dolną. Środkowy obszar zapewnia widzenie odległości pośrednich.\nChodzi o degenerację plamki żółtej (AMD) będącej częścią siatkówki. Odpowiada ona za widzenie szczegółów obrazu położonych w centralnej części. Najczęściej mamy do czynienia z tzw. postacią suchą związaną z wiekiem, w której utrata wzroku następuje stopniowo.\nCo robić? Suchej postaci jaskry można tylko zapobiegać za pomocą diety i preparatów hamujących zmiany w oku. Natomiast w tzw. wilgotnym, wysiękowym AMD podaje się zastrzyki do oka. Hamują one tworzenie się zdeformowanych naczynek krwionośnych powstałych pod siatkówką. Możliwe jest też ich niszczenie laserem.\nJej przyczyną jest nieprawidłowy odpływ cieczy wypełniającej gałkę oczną. Rosnące w niej ciśnienie uszkadza oko (zob. ramka). Pole widzenia zawęża się i wzrok się pogarsza.\nCo robić? Zwykle wystarczy wtedy stosować (już do końca życia) krople obniżające ciśnienie w oku. Niekiedy możliwy jest zabieg (chirurgiczny lub za pomocą lasera), który polega na umożliwieniu odpływu cieczy z oka.\nTo zmętnienie soczewki, które sprawia, że widzimy jak przez brudne okulary. Choroba ta rozwija się przez przez długie lata. Co robić? Należy wówczas usunąć chorą soczewkę. Robi się to w znieczuleniu miejscowym (na NFZ).\nPrzez 2 mm nacięcie wyjmuje się zmętniałą soczewkę i wstawia nową, sztuczną. Jest ona wyposażona w filtr, który chroni siatkówkę przed promieniami UV.\nOpatrunek z oka zdejmuje się następnego dnia. Najpierw operuje się jedno oko, a po kilku miesiącach – drugie.\nGałkę wypełnia ciecz wodnista. Dostarcza substancji odżywczych dla soczewki i rogówki, usuwa toksycz ne substancje. Gdy ciecz nie jest odprowadzana, ciśnienie w gałce rośnie, uszkadza siat kówkę i nerw wzrokowy.


Odzyskaj.org - Odszkodowania i Ubezpieczenia - informacja z katalogu stron.\nOdzyskaj.org - Odszkodowania i Ubezpieczenia - www.odzyskaj.org\nJeżeli miałeś wypadek komunikacyjny w którym poniosłeś straty materialne i psychiczne - warto dowiedzieć się coś więcej na temat odszkodowań i form ich egzekwowania. Zawsze możesz skorzystać z formularza kontaktowego lub napisać na forum, a nasi eksperci na pewno udzielą fachowej porady, tak abyś w przyszłości nie został oszukany przez towarzystwo ubezpieczeniowe czy inne podmioty np.kancelarie prawą. Dodatkowo w naszym serwisie znajdziesz wiele przydatnych artykułów, które wprowadzą Cię w świat ubezpieczeń. Zapraszamy do korzystania z naszego portalu.\nSłowa kluczowe: odzyskiwanie odszkodowań, odzyskaj odszkodowanie, odszkodowanie powypadkowe, odszkodowania powypadkowe, pomoc prawna, odszkodowanie, odszkodowania


Pomoc prawna - Ordo Iuris - bitcraft.com.pl\nStrona www: https://ordoiuris.pl/pomoc-prawna-ordo-iuris\nW Instytucie Ordo Iuris przeprowadza się badania naukowe wokół kultury prawnej. Organizowane są spotkania dyskusyjne, sympozja i prelekcje dla grona akademickiego i eksperckiego. Zainicjowane działania mają charakter promocyjny i obronny w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Instytut koncentruje się głównie na wartościach takich jak: ochrona wolności osobistej i religijnej, podkreślenie wartości dziedzictwa narodowego, formacja młodych prawników. Możliwe jest skorzystanie z bezpłatnego wsparcia prawnego. Najważniejszą inspiracją Instytutu jest wizja ładu społecznego i prawnego opierającego się na aksjologicznych fundamentach.\n© 2018 Pomoc prawna - Ordo Iuris


Chleb z koszyka jest to przepis stworzony przez użytkownika majaam. Ten przepis na Thermomix® znajdziesz w kategorii Chleby & bułki na www.przepisownia.pl, społeczności Thermomix®.\n1 Chleb z koszyka\nChleb z koszyka Przepis jest nieprzetestowany\n220 g żytniego zakwasu chlebowego 510 g mąki pszennej chlebowej 330 g wody 15 g soli Mąka ryżowa - do oprószenia koszyka do wyrastania chleba Aha zakwas 220 gram to 110 g mąki żytniej i 110 gram wody. Zakwas startuje 12 godzin\nDo naczynia włożyć zakwas, dodać mąkę i wodę, 3minuty /wyrabianie ciasta\nDodać sól, wyrobić Ciasto. 3minuty/ciasto\nCiasto przełożyć do miski, przykryć folią spożywczą lub czystą ściereczką kuchenną, odstawić na 30 min.\nPo tym czasie ciasto spłaszczyć zwilżoną dłonią. Chwytając ciasto od spodu, naciągnąć jeden bok i przełożyć na naprzeciwległy koniec miski. Obrócić miskę o ¼ obrotu i powtórzyć czynność trzykrotnie, wykonując pełny obrót miską.\nMiskę ponownie przykryć, odstawić na kolejne 30 min. Spłaszczanie i składanie ciasta powtórzyć jeszcze dwukrotnie co 30 min.\nKoszyk do wyrastania chleba oprószyć.\nCiasto wyjąć na oprószony mąką blat, spłaszczyć i zakładając brzegi ciasta do środka, uformować owalny bochenek, przełożyć do koszyka do wyrastania chleba, przykryć folią lub czystą ściereczką kuchenną,\nodstawić w ciepłe miejsce na 2-3 godz. lub do podwojenia objętości. Można odstawić do lodówki na około 10 godzin. Ja tak robię.\nRozgrzać piekarnik do temp. 230°C. Mała Para.\nWyrośnięte ciasto ostrożnie przełożyć na przygotowaną blachę, odwracając koszyk.\nDługim, ostrym nożem lub żyletką zrobić kilka płytkich nacięć.\nPiec 15 min (230°C Mała para), następnie obniżyć temp. do 200°C, piec kolejne 30 min (200°C Mała para).\nChleb wyjąć z piekarnika, sprawdzić, czy jest upieczony. Jak pukniesz musisz słyszeć głuchy dzwięk.\nStudzić na kratce. UWAGA chleb na kratce jeszcze się dopieka. Nie można kroić od razu, musisz odczekać minimum 45 minut. Jak przekroisz odrazu to ucieka para i bedzie albo niedopieczony albo bedzie suchy


Sosna supraska - Nadleśnictwo Supraśl - Lasy Państwowe\nbór mieszany.jpg kapliczka Woronicze.jpg sosna kołnierzykowa.jpg supraska święta sosna.jpg kapliczka Łaźnisko.jpg\nOd większości polskich lasów odróżnia się ona nieprzerwanym trwaniem w tym samym miejscu od tysięcy lat. To oznacza, że tutejsze drzewa są potomkami drzew które przed tysiącleciami, po ustąpieniu lodowca, skolonizowały te ziemie. Dzięki temu, działając przez tak długi czas, natura wyselekcjonowała drzewa najlepiej przystosowane do lokalnych warunków.\nWbrew pozorom rodzime pochodzenie drzew to spora rzadkość w europejskich lasach. Nasza sosna, rosnąc w warunkach Puszczy Knyszyńskiej od tysięcy lat, wytworzyła w długim łańcuchu pokoleń cechy, które czynią ją niezwykle cenną z technicznego punktu widzenia. Pod względem urody, rozmiarów i cech technicznych z sosną supraską może się równać niewiele drzew tego gatunku nie tylko w Polsce ale i w Europie. Doskonale przystosowana do lokalnych warunków jest zdrowa i odporna. Już przed kilkuset laty znane były i doceniane jej najwyższe walory techniczne dlatego eksportowano ją do zachodniej Europy z przeznaczeniem na okrętowe maszty. Stąd inne jej określenie: sosna masztowa.\nHodowla tego gatunku ma dla supraskich leśników szczególne znaczenie. Dbamy o to, by młode pokolenie lasu pochodziło od najlepszych puszczańskich rodziców. W tym celu fragmenty lasu z najdorodniejszymi drzewami wydziela się jako tzw. drzewostany nasienne . Takie wybrane, szczególne drzewostany zajmują w naszym nadleśnictwie blisko 850 ha. To tutaj zbiera się nasiona (często przy pomocy alpinistów), które dają początek kolejnemu puszczańskiemu pokoleniu.\nW czasie leśnych spacerów w okolicach Supraśla natknąć się można na wiszące na drzewach stare lub nieco nowsze drewniane kapliczki. Jest to specyficzny dla tych tylko terenów ludowy zwyczaj, którego ślady zachowały się do naszych czasów, zawieszania w puszczy kapliczek poświęconych pamięci członków rodziny, przodków, przeciw morowi, ku pamięci zaginionych itp. Zawieszane są wyłącznie na sosnach, uświęcając je, dlatego też drzewa te noszą nazwę „Świętych Sosen". Są one nietykalne - nikt nie ma prawa ich ściąć. Człowiek który by to zrobił spotkałby się z ogólnym potępieniem. Nie minie go też za to kara, może np. stracić wzrok. Reguł tych przestrzegali też Żydzi, co czasami wykorzystywano. Przed II wojną kupcy żydowscy wykupywali kwartały lasu na zrąb. Jeśli narazili się czymś okolicznej ludności, rano na najdorodniejszych drzewach mogli znaleźć uświęcające je kapliczki...\nKapliczki wiszą zwykle na starych, dorodnych sosnach. Drzewa te są reliktem dawnej Puszczy wyróżniając się spośród młodszych nasadzeń. Dzięki kapliczkom ocalały w czasie wycinania starodrzewu; z czasem zginą nim młodszy las się z nimi zrówna. Spotyka się wiele starych, uschniętych i bardzo malowniczych sosen z zawieszonymi kapliczkami. Takie drzewo do niedawna stało na skraju Supraśla. Choć po wojnie chciano ją ściąć - nie znalazł się nikt kto by się na to odważył. Ze względu na nietrwałość materiału trudno powiedzieć jak stary jest ten zwyczaj, prawdopodobnie jednak sięga czasów pogańskich. Najstarsza zachowana kapliczka pochodzi z 1827 roku (obecnie w muzeum), natomiast w lesie spotkać można nadal kapliczki pochodzące z II połowy XIX wieku.\nTrudne dziś do weryfikacji lokalne przekazy mówią o wykorzystywaniu kapliczek jako skrzynki kontaktowe w czasie Powstania Styczniowego.\nPowalona przez wichurę supraska "święta sosna" - rosnąc na obrzeżu miasta "od zawsze" stanowiła charakterystyczny punkt orientacyjny. Wrosła tak mocno w lokalną tradycję, że po zabezpieczeniu i nakryciu dachem pozostała w miejscu w którym rosła przez wieki.\nEsej poświęcony sośnie\n(z publikacji "Puszcza Knyszyńska. Szkice leśników")


Zaginął piesek • Aktualności i dyskusje na bieszczadzkie tematy - Forum Bieszczady - BieszczadzkieForum.pl\nprzez maciekD » 19 sie 2013, o 15:59\nPrzepraszam za ogłoszenie w pierwszym poście, ale temat jest dla mnie bardzo poważny. Tak jak jest napisane w ogłoszeniu - nasz kochany piesek, Didi, zaginął w sobotę wieczorem. Wielogodzinna akcja poszukiwawcza (która w zasadzie trwa do dziś) jak na razie nie przyniosła efektu, w związku z tym piszę o zaginięciu pieska w każdym miejscu, w którym jest choć cień szansy, że znajdzie się ktoś, kto go widział.\nBardzo proszę o kontakt każdego, kto może pomóc.\nDołączył(a): 19 sie 2013, o 15:52\nprzez ulaula1 » 21 sie 2013, o 09:13\nAle śliczny:) Życzę powodzenia i niech się szybko odnajdzie:)\nprzez maciekD » 21 sie 2013, o 10:13\nMożliwe, że piesek był widziany w Stężnicy, na skraju wsi od strony Radziejowej. Gdyby ktoś z forumowiczów jechał na trasie Baligród - Wola Górzańska, niech ma oczy szeroko otwarte.\nprzez therage487 » 22 sie 2013, o 19:05\nrównie życzę powodzenia, mam nadzieje że już się znalazł\nDołączył(a): 21 sie 2013, o 18:39\nprzez maciekD » 25 sie 2013, o 21:17\nChciałem się podzielić z Wami swoją radością, bo dziś, po ośmiu dniach tułaczki, nasza powsinoga się odnalazła. Sama po prostu wróciła niemal w to samo miejsce, w którym zaginęła, a moja mama wykończyła akcję zawijając ją do auta i zawożąc z powrotem do domu. Teraz jest już z nami w Krakowie, chrapie na wersalce i dochodzi do siebie.\nW ramach ciekawostki, zobaczcie w jakich warunkach przebiegały poszukiwania.\nWidok na Baligród/ Stężnicę z piątku, z godziny ok 6 rano.\nDziękuję wszystkim, którzy dobrze życzyli całemu przedsięwzięciu.\nprzez lidkru » 26 sie 2013, o 05:04\nciekaw co psina miałaby ciekawego do opowiedzenia\nprzez Justyna.A.G. » 26 sie 2013, o 23:17\nTo ciesze się że się znalazł i że dał sobie radę w terenie\nJa ze swojego doświadczenia posiadaczom wszelkich ruchliwych stworzeń serdecznie polecam najnowocześniejszy system ewidencji złożony z jasnej obroży i napisu wykonanego czarnym markerem\nprzez popo04 » 28 sie 2013, o 19:45\nDobrze że nie zaginęła zimą bo mogłaby paść ofiarą wilków, w Baligrodzie były przypadki zagryzienia psów przez wilki zaraz przy budzie, obok domów.\nprzez raawek » 29 sie 2013, o 00:57\nod początku czekałem na dobre zakończenie, no i się doczekałem. Pozdrówka dla psinki.\nprzez skazaniec » 5 wrz 2013, o 14:34\njeśli mnie pamięć nie myli to już kolejna odnaleziona psina:)


Co powiedziała tajemnicza myszka, która ukrywała się w studiu Polskiego Radia Dzieciom - Polskie Radio Dzieciom - polskieradio.pl\nDlaczego marchewki są drogie? Dlaczego ktoś zajmuje się sprzedażą tych marchewek? Dlaczego czas płynie? Dlaczego i dlaczego… Filip zadawał ostatnio same pytania: " a dlaczego to, a dlaczego tamto…" W ogóle nie mogli dojść z lwem do ładu! Leopold postanowił więc, że trzeba zrobić audycję na temat "dlaczego?" i innych życiowych pytań.\n55:30 Dzieci_AAC 2020_11_19-17-58-13.mp3 Czym jest filozofia? (Podwieczorek z Filipem i Leopoldem/Polskie Radio Dzieciom)_19.11.2020.\nDo tej filozoficznej rozmowy zaprosili Dorotę Monkiewicz-Cybulską, która współtworzy magazyn "Filozofuj!"\nCzy pytania "dlaczego" są istotne dla filozofów? Oczywiście - uważa gość audycji. Przecież nigdy nie jesteśmy do końca pewni otaczającej nas rzeczywistości. Czy na cokolwiek możemy odpowiedzieć na pewno? To co myślimy o świecie zależy od tego z jakiej perspektywy na ten świat patrzymy. A jeśli zmienimy sposób patrzenia - to nic nie będzie pewne. I wtedy pytanie "dlaczego?" okazuje się być bardzo ważne.\nCo to właściwie takiego, ta filozofia? Jak jej znajomość może pomóc nam w życiu i jak filozofii się uczyć na wesoło?\nGość: Dorota Monkiewicz-Cybulska\nZobacz więcej na temat: Podwieczorek z Filipem i Leopoldem dzieci DAB+


Paradoks: Fatalny rok dla rolników-producentów czasem bicia rekordów eksportu polskiej żywności - wGospodarce.pl\nJabła są jednym ze strategicznych polskich produktów eksportowych fot. www.freeimages.com\nOpublikowano: 12 marca 2015, 17:43\nMimo tych przeszkód w ubiegłym roku odnotowano dodatnią dynamikę eksportu żywności.\nWartość jego wyniosła 21,3 mld euro, czyli o ok. 1 mld więcej niż rok wcześniej - zaznaczył Sawicki.\nJeśli polskie firmy chcą być obecne na dotychczasowych rynkach i zdobyć nowe, takie jak Chiny, Indie czy Japonia, to konieczna jest zmiana sposobu współdziałania - przekonywał minister.\n"Jeśli chcemy dalej utrzymać 5-procentową dynamikę wzrostu eksportu, to bez konsolidacji i porozumienia się w sektorze przetwórczym tego nie zrobimy" - tłumaczył.\nJego zdaniem nie może być sytuacji, gdy o rynek chiński ubiega się 69 firm mleczarskich i każda z nich chce handlować osobno. Według szefa resortu rolnictwa konieczne jest budowanie "platform sprzedażowych". Minister zapowiedział, że w najbliższym czasie będzie spotykał się z branżami i przekonywał do tego pomysłu.\nMinister zaznaczył, że wizyta w Indiach, która miała miejsce w tym tygodniu pokazała, że kilka dużych indyjskich firm jest gotowych do handlu z Polską, ale szukają partnera, który dostarczałby nie skrzynki, ale kontenery żywności.\n"Jeżeli chcemy wchodzić na duże rynki musimy się konsolidować, ujednolicić ofertę handlową i nie konkurować między sobą na rynkach zewnętrznych ceną" - podkreślił Sawicki.


Sprzedam Wanienkę-PROMOCJA!!! Piła - Gratka\n15.00 zł. · Sprzedam Wanienkę-PROMOCJA!!!\nPublished date: Maj 18, 2022 5:01 pm\n⭕ Sprzedam nieużywana wanienkę do kąpieli dla niemowląt. Wanienka jest z odpływem, mocowana na stelażu. Zainteresowanych zapraszam do Chodzieży. Możliwa również zamiana na stoliczek do karmienia niemowlaka.\nNumer telefonu: 797716483


Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. - PDF\nDownload "Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r."\n1 Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wydatków na zadania inwestycyjno remontowe Ośrodka, realizowanych w latach w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu, przy zachowaniu Ustawy o zamówieniach publicznych. Termin Przeprowadzenia kontroli w dniach r. 2. Zapoznanie się ze skargą p. Grzegorza Garncarka na Marszałka Województwa Opolskiego, skierowaną do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego. 3. Sprawy róŝne. Dariusz Byczkowski przewodniczący Komisji przywitał członków Komisji, przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji przypomniał, Ŝe skład osobowy do przeprowadzenia tej kontroli został uzgodniony na jednym z wcześniejszych posiedzeń Komisji, zapytał, czy zaproponowane osoby tj: p. Andrzej Olech na przewodniczącego zespołu i p. Renata JaŜdŜ- Zaleska na członka Zespołu wyraŝają zgodę na powołanie do składu Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu. P. Andrzej Olech i p. Renata JaŜdŜ Zaleska wyrazili zgodę, nie wniesiono Ŝadnych uwag. Odnośnie punktu drugiego porządku obrad tj: zapoznanie się ze skargą p. Grzegorza Garncarka na marszałka Województwa Opolskiego, skierowaną do rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjną przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego, powiedział, Ŝe skargę członkowie Komisji otrzymali wraz z zaproszeniem na\n2 posiedzenie Komisji, mieli więc czas na zapoznanie się ze skargą, pocztą elektroniczną otrzymali informację dot. postępowania skargowego na podstawie Kpa, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz literatury fachowej. Powiedział takŝe, Ŝe p. Grzegorz Garncarek został pismem poinformowany, Ŝe skarga nie moŝe być załatwiona w terminie miesiąca przez Komisję, ze względu na przerwę wakacyjną w działalności sejmiku, Ŝe zostanie bezzwłocznie zbadania i rozpatrzona nie później niŝ do dnia 30 września 2012r. Przewodniczący Komisji powiedział, Ŝe skarga, została skierowana do Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego sejmiku w dniu r. Z przyczyn, o których była mowa w piśmie do p. Garncarka Komisja sprawą mogła się zająć dopiero na tym posiedzeniu. Pan Grzegorz Garncarek zwraca się z prośbą o pomoc w przywróceniu wniosku na listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru V ( Start Up). W piśmie swoim wyraŝa niezadowolenie ze stanowiska marszałka Województwa jakie zajął w jego sprawie. Korespondencja trwa od 2010 roku, podczas pierwszej oceny formalnej OCRG uznało, Ŝe wniosek nie spełnia kryterium, poniewaŝ wnioskodawca zameldowany jest poza województwem opolskim, dlatego wniosek został odrzucony i nie będzie polegał dalszej ocenie. Wnioskodawca złoŝył protest, który został rozpatrzony pozytywnie przez marszałka Województwa z informacją, Ŝe wniosek zostaje skierowany na ponowną ocenę formalną, zgodnie z procedurą konkursową. Zgodzono się z tym, Ŝe ocena wniosku została przez OCRG przeprowadzona nieprawidłowo, Ŝe powód odrzucenia był bezpodstawny. Pan Garncarek został takŝe pouczony, Ŝe wyniki ponownej oceny projektu przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia niniejszego protestu są wiąŝące i nie przysługuje od niej odwołanie.pismem z dnia 10 sierpnia 2011 roku Grzegorz Garncarek został poinformowany, Ŝe uchwałą ZW nr 1029/2011 z 2 sierpnia 2011r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów po procedurze odwoławczej w ramach V naboru do poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach RPO WO na lata znajduje się złoŝony przez p. Garncarka wniosek. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest spełnienie wymogów zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. W piśmie poinformowano beneficjenta, iŝ skorygowany wniosek i załączniki powinny być dostarczone w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wybraniu projektu do dofinansowania. W wyznaczonym\n3 terminie beneficjent nie złoŝył dokumentacji projektowej, próby nawiązania kontaktu telefonicznego z wnioskodawcą były bezskuteczne, W związku z powyŝszym OCRG w Opolu złoŝyło wniosek do Zarządu Województwa o usuniecie z listy rankingowej i listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach V naboru poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiebiorstwach RPO WO , Uruchomienie stacji diagnostycznej w Brzegu Pismem z dnia 19 lutego 2012 roku p Garncarek został o tej decyzji poinformowany. Zarząd Województwa zaakceptował prośbę OCRG i uchwałą Zarządu Województwa wniosek został usunięty z listy rankingowej i listy projektów wybranych do dofinansowania, w ramach V naboru. Pan Garncarek został poinformowany o podjętych działaniach, wynikających z niedostarczenia dokumentów. Pan Garncarek w piśmie z dnia 26 marca 2012r. odniósł się do zaistniałej sytuacji, po raz kolejny nie zgodził się z decyzją OCRG, twierdzi, Ŝe informował OCRG, Ŝe miał problemy z uzyskaniem decyzji środowiskowej, Ŝe był w stałym kontakcie telefonicznym z OCRG, Ŝe otrzymał zapewnienie, Ŝe wszystkie wymagane dokumenty dostarczył w terminie, Ŝe wykreślenie jego wniosku z listy rankingowej było bezpodstawne. W odpowiedzi na to pismo Marszałek Województwa podtrzymał stanowisko, poniewaŝ skarŝący nie dopełnił obowiązku jaki został nałoŝony na wnioskodawców V naboru w ramach poddziałania inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach RPO WO , przez nie dostarczenie wymaganych dokumentów. Pan Garncarek nie złoŝył takŝe prośby o przedłuŝenie terminu na złoŝenie dokumentacji. Pan Garncarek ponowił swoją skargę podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko, ponownie Ŝądając wpisania jego wniosku na listę rankingową. Marszałek Województwa w kolejnym piśmie podtrzymał wcześniejszą decyzję, powołując się na art ustawy KPA, informując, Ŝe w przedmiotowej sprawie nie wskazano nowych okoliczności, które mogą mieć wpływa na zmianę decyzji o negatywnym rozpatrzeniu skargi. SkarŜący zwrócił się do Wojewody Opolskiego z prośbą o pomoc w przywróceniu wniosku na listę rankingową. Wojewoda Opolski odpowiedział, Ŝe ze względów formalno prawnych nie moŝe zająć w tej sprawie stanowiska, zasugerował skierowanie sprawy do Sejmiku Województwa Opolskiego i p. Garncarek z tej drogi skorzystał.\n4 Reasumując, przewodniczący Komisji powiedział, Ŝe po analizie tych dokumentów zarówno przesłanych przez p. Grzegorza Garncarka, takŝe po zapoznaniu się z korespondencją prowadzoną w tej sprawie przez OCRG w Opolu oraz marszałka Województwa, uwaŝa, Ŝe skarga jest bezzasadna. Z dokumentacji wynika, Ŝe jednak p. Garncarek nie wywiązał się z nałoŝonych obowiązków, nie dopatruje się działań ze strony Marszałka Województwa na niekorzyść p. Garncarka.Następnie poprosił członków Komisji o stanowiska w tej sprawie. Renata JaŜdŜ Zaleska członek Komisji powiedziała, Ŝe równieŝ uwaŝa skargę za bezzasadną. Ze skargi wynika, Ŝe p. Marszałek bardzo profesjonalnie podszedł do sprawy, protest skarŝącego został pozytywnie rozpatrzony, korespondencja odbywała się z zachowaniem terminów wynikających z przepisów prawa w tym zakresie, nie dopatruje się złej woli ze strony Instytucji Zarządzającej I i II Stopnia. Andrzej Olech wiceprzewodniczący Komisji powiedział, Ŝe jego zdaniem skarga jest bezzasadna. Analiza dokumentacji jaka została im dostarczona nie wskazuje na złamanie prawa przez Marszałka Województwa, skarŝący na bieŝąco był informowany o działaniach jakie powinien podjąć po rozpatrzeniu odwołania, równieŝ o podejmowanych decyzjach przez Zarząd Województwa w tej sprawie. Herbert Czaja członek Komisji zgodził się z wypowiedziami członków Komisji, równieŝ uwaŝa, Ŝe skarga jest nieuzasadniona. Dariusz Byczkowski przewodniczący Komisji powiedział, Ŝe uznaje, Ŝe jest zgodność aby uznać skargę za bezzasadną, i poprosił o przegłosowanie ostatecznego stanowiska. Zapytał kto jest za tym aby uznać skargę za bezzasadną. Głosowanie za jednogłośnie. Przewodniczący Komisji powiedział, Ŝe na kolejną sesję Sejmiku zostanie przygotowana uchwała w tym zakresie w raz ze stanowiskiem Komisji w tej sprawie.\n5 Nie było tematów w sprawach róŝnych. W związku z wyczerpaniem punktów porządku obrad Komisji, przewodniczący zamknął jej posiedzenie. Przewodniczący Komisji Dariusz Byczkowski Zakończenie: godz. 10,10 Protokółowała: I.P\nProtokół Nr 19/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 18 października 2012r.\nProtokół Nr 19/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 18 października 2012r. Rozpoczęcie: godz. 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Rozpatrzenie\nProtokół Nr 1/10 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie Nr 1/10 w dniu 9 grudnia 2010r.\nProtokół Nr 1/10 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie Nr 1/10 w dniu 9 grudnia 2010r. Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie\nProtokół Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi złoŝonej w dniu 11.01.2011 r. przez Pana..., zamieszkałego w... na działanie Starosty Średzkiego.\nZałącznik do Uchwały Nr V/31/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 roku Protokół Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi złoŝonej w dniu 11.01.2011 r. przez Pana..., zamieszkałego w... na\nUCHWAŁA Nr XIX/144/2012 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 14 września 2012 r.\nUCHWAŁA Nr XIX/144/2012 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 14 września 2012 r. w sprawie skargi Pana Jana Manachesa. Na podstawie przepisu art. 229 pkt 3 oraz art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.\nPROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ z posiedzenia 1/14 w dniu 3 grudnia 2014 roku\nPROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ z posiedzenia 1/14 w dniu 3 grudnia 2014 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w Sali nr 3. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych\nPROTOKÓŁ NR 34/2009. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jaworznie. Informacje o Komisji DATA POSIEDZENIA GODZINA\nPROTOKÓŁ NR 34/2009 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jaworznie Informacje o Komisji DATA POSIEDZENIA 21 września 2009 r. GODZINA 12:00 14:00 MIEJSCE POSIEDZENIA Siedziba


Jakie są właściwości kamienia Topaz?\n517 Shares 2407 views\nJakie są właściwości kamienia Topaz? Od czasów starożytnych, minerał ten jest uważany za symbol dobrobytu, lojalności, szczęścia i hojność. To dało jej pełne pasji i gniewu ludzi ujarzmić swój temperament. Starożytni wierzyli, że właściwości kamienia topaz – jest pojawienie się człowieka o pewnym wewnętrznym światłem, oświecenie, które otwiera drogę do odrodzenia duszy.\nKolejny wspaniały cechą topaz – wzmocnienie intuicji. Kto jest właścicielem tego kamienia może być bardziej dotkliwie czuć i postrzegać emocje i stany innych ludzi, a czasem nawet można przewidzieć działania i wpływania na innych. Często ten klejnot zwany „wagi ciężkiej” – kamień ciemne czarowników i magów. Ten epitet przyszedł topaz jest wynikiem zwiększonej intuicji właściciela. Jako właściwości kamienia topaz, interesująca dla magów i mistyków – jest zdolność do narzucenia woli innych ludzi, aby stłumić swoje myśli, swoje emocje. Oczywiście, te funkcje mogą być wykorzystywane do zaszkodzić i korzyści. Dlatego dziś jest to kamień może być postrzegane jako amulet na szyi wielu ezoterycznych.\nJakie są właściwości kamienia topaz z żółtym? Uważany jest za dobroczynny mineralna dla żeglarzy. Zajęło żółty topaz marynarzy z odległej żeglowania, biorąc pod uwagę, że może wycofać się z mgły i ratunek przed burzą. Według innego popularnego przekonania, minerał ten przynosi również komfort w domu, utrzymać palenisko.\nTakie mineralnych, takich jak kamień topaz, magiczne właściwości są bardzo różnorodne. Ale przede wszystkim zależą one od jego koloru. W różnych krajach, w różnych wiekach wspomnieliśmy najbardziej liczne warianty tej biżuterii. W Europie, topaz – symbol zwycięstwa, miłość, dobroć, wierność, uczciwość i miękkość. W Indiach, na przykład, różowy topaz był i pozostaje symbolem nadziei i złoty symbolizuje wzajemnej pomocy, przyjaźni i współczucia.\nJakie są właściwości kamienia Topaz? Od najdawniejszych czasów był uważany za kamień gojenia i zaleca się nosić lud topaz z dzikim, niespokojnej wyobraźni. Jeśli go nosić na szyi, można go leczyć astmę. Złoty odcień dołączony topaz unikalne właściwości korzystne dla kobiet: lekarstwo na bezpłodność, dał siłę i piękno, mądrość.\nNazwa tego minerału, według jednej z wersji, pochodzi z Topazois wyspie, która znajduje się na Morzu Czerwonym. To właśnie tam, według archeologów i historyków, a bardzo pierwsze pole z klejnotów zostały znalezione. Również nie można zaprzeczyć, że i inna wersja mówi, że nazwa pochodzi od słowa „tapas”, które w sanskrycie oznacza „ciepłe”. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ważną rolę tego świętego kamienia w Indiach, druga wersja wygląda bardzo wiarygodnie.\nAstrologowie wyizolowane z takiego minerału jako własność topaz kamienia dla Gemini, Panna, Koziorożec i wszystkie znaki ziemi. Bo to jest topaz może dać człowiekowi siłę Ziemi: odwagi, cierpliwości, wytrwałości. magiczne właściwości kamienia, podobnie jak beryl, i pomagają ludziom na całym ich życiu. Obecnie wielu przedsiębiorców, naukowców, twórczych ludzi i podróżujący użył tego minerału jako talizman i amulet ich, gdyż uważa się, że to przynosi niezliczone bogactwo przyciąga powodzenia, dobrobytu i sukcesu.\n767 shares 5449 views\n143 shares 7908 views\n676 shares 917 views\n864 shares 4805 views\nKompatybilność w chińskim horoskopie. Opis oznaczeń\n137 shares 4599 views\n790 shares 4507 views\n433 shares 5226 views\n310 shares 909 views\n583 shares 7340 views\n758 shares 7948 views\n423 shares 9907 views


Lexus-Forum • Zobacz wątek - [is200] Silnik się zagotował.\n[is200] Silnik się zagotował.\nprzez carinus » 31 sie 2011, o 20:30\nMam pytanie odnośnie zjawiska podniesienia się temperatury płynu chłodniczego do wartości maxymalnej.Podczas jazdy lexem po górach z dosyć sporym obciążeniem i temp.otoczenia 40* wzkazówka temp płynu powędrowała pod czerwone pole.Musiałem wyłączyć klimę,otworzyłem okna i dałem ogrzewanie na max.Po tym zabiegu silnik powoli wracał do normalnej temperatury.Było to dla mnie trochę dziwne bo nigdy w zadnym japońcu nie miałem takiej sytuacji w podobnych warunkach.Czy ktos miał już takie objawy?Zastanawia mnie stan mojego termostatu,moze nie otwiera się dostatecznie mocno albo może tak już bywa z tym układem chłodzenia w co nie bardzo chcę wierzyć.\nRe: Silnik się zagotował.\nprzez tomekb » 31 sie 2011, o 21:19\nsprawdziłbym termostat jako pierwsze\nprzez klexus » 31 sie 2011, o 21:24\nale wentylatory sie załączyły rozumiem tylko ze nie dawały rady, druga sprawa płyn wymieniony masz??\nprzez konik_80 » 31 sie 2011, o 22:05\nPrawdopodobnie termostat ale może też być zakamieniona chłodnica - sprawdź twardość przewodów wodnych przed chłodnicą - jak są po rozgrzaniu silnika twarde jak kamień to może to być ten drugi problem.\nprzez michal_5000 » 1 wrz 2011, o 19:22\nJak przewody będą twarde, to bałbym się raczej że to uszczelka pod głowicą a nie zakamieniona chłodnica...\nTak naprawdę przyczyn może tutaj byc wiele. @carinus - a sprawdziłeś potem (po dojechaniu i wystygnięciu auta) poziom płynu chłodniczego?\nprzez konik_80 » 1 wrz 2011, o 19:43\nmichal_5000 napisał(a): Jak przewody będą twarde, to bałbym się raczej że to uszczelka pod głowicą a nie zakamieniona chłodnica...\nW przypadku padniętej uszczelki (o ile padnie uszczelka pomiędzy garem a kanałem wodnym) owszem też są twarde przewody bo spaliny są w układzie chłodzenia ale są wtedy bąble w zbiorniczku wyrównawczym - a w Lexie bąbelkowałoby ostro po odkręceniu korka chłodnicy.\nprzez carinus » 1 wrz 2011, o 21:24\nUkład chłodzenia jest w dobrym stanie i cały czas chodził na płynie,brak jakichkolwiek szlamów i kamienia.Sprawdzę jeszcze w garnuszku ten nieszczęsny termostat,może to on jest winowajcą.Wykluczam jakąkolwiek usterkę uszczelki,ubjaw wystąpił tylko 2 razy przy takich ekstremalnych warunkach.\nprzez prosperopro » 1 wrz 2011, o 22:31\nTemperatura skoczyla odrazu na wysoka temp czyli w podniaosla sie w kilka sekund ? Jak dlugo? Czy Dlugo musiales czekac az wroci do normy ? lub calkowicie ostygnie ?\nprzez Ralfx » 2 wrz 2011, o 13:48\nW takich warunkach to w sumie miał prawo sie troche bardziej nagrzać ale żeby na maximum to już troche dziwne. Mi się zdażyło w moim raz zagotować płyn chłodniczy, ale to było jakieś ponad 5 minut trzymania go w obrębie 5 do 6,5 tyś obrotów (temp otoczenia 30 stopni celcjusza) jazda bokiem i palenie gumy na hamulcu na 2 biegu. Chłodzenie miało prawo nie wyrobić.\nJeśli poziom płynu jest w nomie to pojeździj w normalnych warunkach i obserwuj. Moim zdaniem nie powtórzy się więcej w normalnych warunkach - w końcu to silniki Toyoty\nprzez carinus » 2 wrz 2011, o 21:11\nGdy wjechałem w strefe upałow i zaczołem pokonywać kręte górskie drogi temp stopniowo wzrastała aż zaczeła dobijać do wartości max.Po zjechaniu na płaskie wszystko wracało do normy.


Zestaw Misie z akcesoriami 4 13,53zł - Zabawki w Gandalf.com.pl\nZestaw Misie z akcesoriami 4\n\nZestaw Misie z akcesoriami 4 - opis produktu:\nW zestawie 2 figurki misiów i mebelki do łazienki.\nZestaw Misie z akcesoriami 4 - szczegółowe informacje:\nWymiary opakowania: 205x205x55\nZestaw Misie z akcesoriami 4 - recenzje klientów\n83,69 zł taniej -7%\n53,28 zł taniej -9%\nSkładany Auto-Robot (mix wzorów)\n39,80 zł taniej -17%\nSkładany Auto-Robot Transformers ...\nZestaw narzędzi zawiera wiertarkę, pilarkę oraz friction. Wiek: 3+\nW zestawie 10 elementów. Wszystko, co potrzeba do przygotowania smacznej, włoskiej kawy - kawiarka, kawa, filiżanka ze spodkiem, łyżeczka, śmietanka, ciasteczka, rogalik. Wiek: 3+\nW zestawie 9 elementów. Wszystko, co potrzeba do przygotowania smacznej, włoskiej kawy - kawiarka, kawa, filiżanka ze spodkiem, łyżeczka, śmietanka, ciasteczka. Wiek: 3+\nZestaw Misie z akcesoriami 1\nW zestawie 2 figurki misiów i mebelki do salonu. Wiek: 3+\nZestaw Misie z akcesoriami 2\nW zestawie 2 figurki misiów i mebelki do kuchni. Wiek: 3+\nZestaw Misie z akcesoriami 3\nW zestawie 2 figurki misiów i mebelki do jadalni. Wiek: 3+\nZestaw nr 454 taczka z akcesoriami do piasku nr...\nStarannie wykonany, kolorowy zestaw do piasku z taczką będzie doskonały podczas zabaw na plaży lub w piaskownicy.\nZestaw 4 w 1 Zou\nZestaw 4 w 1 Zou to zestaw 3 różnych gier i 60 puzzli do układania. Wszystkie gry i puzzle łączy wspólny temat. Charakter gier jest zróżnicowany. Prosta gra w karty `Piotruś` wzbudzi największe zainteresowanie u najmłodszych. Gra `Pamięć` to emocjonująca gra i dobry trening pamięci dla każdego. W zestawie znajduje się również `Domino obrazkowe`, a...