Załącznik 2.1.A do Kontraktu - PDF\nZałącznik 2.1.A do Kontraktu\nDownload "Załącznik 2.1.A do Kontraktu"\n1 Załącznik 2.1.A do Kontraktu PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Adres obiektu realizacji inwestycji: Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 Nazwa Zamawiającego i adres: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA OSTROŁĘKA, ul. Elektryczna 5 ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1/87\n2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot zamówienia Ogólne informacje Zamawiającego Charakterystyka ogólna lokalizacji obiektu Warunki sejsmiczne Podstawowe dane Elektrowni B i bloków energetycznych nr 1, 2 i Kotły Elektrofiltry Turbozespoły Układ elektryczny Instalacja odpopielania Instalacja odżużlania Gospodarka wodna Gospodarka ściekowa Szczegółowe dane kotłów OP-650k nr 1, 2 i 3 w El. B Ostrołęka SA Kotłownia Kocioł OP-650k Urządzenia pomocnicze kotła Eksploatacyjne parametry pracy kotłów Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka Zakres i granice Dostaw i Usług Dokumentacja inwestycyjna Przygotowanie Terenu Budowy Instalacje technologiczne Branża budowlana Branża elektryczna Branża automatyki Branża instalacyjna Części szybko zużywające się, narzędzia specjalne i materiały Wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia Uzgodnienia i pozwolenia Wymagania ogólne Dokumentacja i dokumenty związane z realizacją Instalacji Część technologiczna Wymagania ogólne Modernizacja kotła w zakresie metod pierwotnych Modernizacja kotła w zakresie zastosowania metod wtórnych-niekatalitycznych (SNCR) redukcji NOx Układ rozładunku, magazynowania i transportu reagentu Maszyny wirowe Kanały powietrza i spalin Armatura Materiały Połączenia spawane elementów technologicznych, urządzeń i ich elementów konstrukcyjnych Układy olejowe urządzeń (jeżeli występują) Pokrycia i zabezpieczenie antykorozyjne Urządzenia dźwignicowo-remontowe Instalacje elektryczne i sterowania Instalacje AKPiA ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 2/87\n3 5.7 Wymagania dotyczące izolacji Kolorystyka i zabezpieczenia antykorozyjne Warunki wykonania robót Kompletacja Dostaw Roboty montażowe na obiekcie, odbiory Część informacyjna Regulacje dotyczące organizacji prac w Elektrowni Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p.poż Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 3/87\n4 SPIS RYSUNKÓW Rys. 1 Teren ENERGA Elektrowni Ostrołęka z zaznaczonym obszarem pod Inwestycje (stacja rozładunku) Rys. 2 Układ technologiczny bloku Elektrowni B. Rys. 3 Przekrój podłużny kotła OP-650k w Elektrowni B. Rys. 4 Zestawienie przegrzewacza pary świeżej Rys. 5 Zestawienie przegrzewacza pary wtórnej Rys. 6 Przekrój młyna węglowego Rys. 7 Schemat technologiczny zmodernizowanej instalacji niskoemisyjnej kotła nr 1 Rys. 8 Schemat zmodernizowanego palnika pyłowego na kotle nr 1 Rys. 9 Kotłownia, rzut poz.+0,00m Rys.10 Kotłownia, rzut poz.+12,00m Rys.11 Kotłownia, rzut poz.+25,80m, 26,40m Rys.12 Kotłownia, rzut poz.+37,00m Rys.13 Kotłownia, rzut poz.+50,00m Rys.14 Przekrój przez kotłownie Rys.15 Schemat rozdzielni potrzeb własnych 0,4 kv i 6kV bloków Elektrowni B Rys. 16 Rysunek palnika pyłowego kotła OP-650 nr 2 i 3 ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 4/87\n5 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zabudowanie w formule pod klucz kompletnych Instalacji Redukcji NOx dla kotłów typu OP 650k na blokach nr 1, nr 2 i nr 3 opalanych węglem kamiennym i biomasą w Elektrowni B w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w celu obniżenia emisji NOx do poziomu 150 mg/nm 3 (spalin suchych w warunkach normalnych w przeliczeniu na NO 2 przy zawartości O 2 w spalinach 6%). Instalacja Redukcji NOx w zasadniczy sposób nie może pogorszyć parametrów pracy bloków, dyspozycyjności oraz przydatności handlowej gipsu, popiołu lotnego i żużla. Inwestycja będzie realizowana w czterech Etapach, w okresach wynikających z harmonogramu postojów remontowych bloków w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Instalacja wybudowana dla każdego z bloków będzie traktowana, jako Etap podlegający odrębnym procedurom odbiorowym, zakończonym podpisaniem Protokołu odbioru końcowego, przy czym Instalacja w części wspólnej dla trzech bloków (jeżeli takie rozwiązanie będzie uwzględnione w przedstawionej propozycji) zostanie wykonana i przekazana do eksploatacji w ramach Etapu I. Etapy zabudowy Instalacji Redukcji NOx na kotłach OP-650k w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA bloków nr 1, nr 2 i nr 3 realizowane będą w następującej kolejności: Etap I Etap II wykonanie Instalacji w części wspólnej dla wszystkich trzech bloków (stacja rozładunku i magazynowania mocznika) (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 2 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), Etap III wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 3 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2014/2015), Etap IV wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 1 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2015/2016). Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania jako reagenta amoniaku w żadnej postaci. Formuła "pod klucz" oznacza kompletne wykonanie przez Wykonawcę całości prac we wszystkich branżach w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: wykonanie niezbędnych prac projektowych, wykonanie prac obiektowych, dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie prac rozbiórkowych, budowę i uruchomienie Instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, zapewniających kompletność i gotowość Instalacji do eksploatacji w tym Ruch Próbny, przeprowadzenie Pomiarów Gwarancyjnych, szkolenie personelu Zamawiającego, ocena Raportu Oddziaływania na Środowisko, ocena pozwolenia budowlanego, oraz ewentualne przygotowanie nowego Raportu Oddziaływania na Środowisko, uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie koniecznej dokumentacji do złożenia wniosku przez Zamawiającego o uzyskanie zmiany istniejącego pozwolenia zintegrowanego lub uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego oraz współodpowiedzialność i ścisła współpraca z Zamawiającym w przedmiotowym zakresie. 2 Ogólne informacje Zamawiającego 2.1 Charakterystyka ogólna lokalizacji obiektu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA jest zlokalizowana w północno wschodniej części miasta Ostrołęka w województwie mazowieckim na terenie dzielnicy Wojciechowice, w sąsiedztwie Zakładów Papierniczych Stora Enso Poland. ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 5/87\n6 W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu znajdują się tereny mieszkaniowo-usługowe, przemysłowe i pasy zieleni Profil geologiczny terenu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Warunki gruntowe Charakterystyka geotechniczna na podstawie badań przeprowadzonych dla istniejących obiektów Elektrowni oraz danych z mapy geologicznej Polski jest przedstawiona poniżej. Teren inwestycji jest pokryty nasypem z gruntów piaszczystych z domieszką humusu, gruzu ceglanego oraz gruzu betonowego. Stwierdzona badaniami miąższość nasypów wynosi od 0,8 m do 1,2 m lokalnie 0,3 0,5 m w rejonie i placów. Najgłębsze nasypy ~ 3,2 3,4 m związane są z przebiegiem uzbrojenia podziemnego (kanalizacji i wodociągów), lokalizacją fundamentów istniejących obiektów naziemnych. Nasypy w większości są w stanie luźnym i średnio zagęszczonym, miejscami zagęszczonym (stopień zagęszczenia ID = 0,10 0,60, lokalnie 0,70 0,85). Generalnie miąższość nasypów zwiększa się w kierunku północno zachodnim. Powierzchnia terenu jest mało zróżnicowana. Grunty nasypowe nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. W razie wystąpienia ich poniżej poziomu posadowienia, należy je bezwzględnie usunąć i zastąpić ubitym piaskiem średnim, grubym, lub chudym betonem. Grunty w stanie rodzimym są z zasady nośne i nadają się do bezpośredniego posadowienia fundamentów Warunki wodne Warunki wodne terenu są korzystne. Stwierdzono występowanie dwóch rodzajów wody gruntowej: ciągły poziom o swobodnym, lokalnie napiętym poprzez gliny zwierciadle, występujący w gruntach sypkich warstwach I i II na głębokościach 6,0 m p.p.t. w postaci łączeń śródglinowych z piaszczystych przewarstwień w obrębie glin (lokalnie, jako wody zawieszone ), na głębokościach 5,0m p.p.t. o intensywności zależnej od opadów atmosferycznych Warunki sejsmiczne Obecny teren ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, jak i cała okolica, nie jest objęty oddziaływaniami sejsmicznymi Opis własności gruntu Teren inwestycji obejmuje obszar istniejącej Elektrowni B i Elektrociepłowni A działka 30035/23 będąca w wieczystym użytkowaniu przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA W pobliżu znajdują się obiekty Stacji Przygotowania Wody, wiaty składowe (możliwość rozbiórki). Nad terenem przebiega linia WN 110 kv północna, z Ec. A do Stacji PSE. Jest to teren o przeznaczeniu przemysłowym, dla którego opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja będzie realizowana na ogrodzonym terenie (w granicach ogrodzenia zakładu). Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie innych decyzji administracyjnych. Charakterystykę warunków gruntowo wodnych terenu przeznaczonego pod ewentualną inwestycje należy przyjąć jak dla całego terenu Elektrowni, określoną w punkcie Warunki meteorologiczne Dane ze stacji meteorologicznej Ostrołęka na podstawie publikacji Ministerstwa Infrastruktury Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków prezentują się następująco: ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 6/87\n7 Średnioroczna temperatura powietrza +7,7 C Wilgotność względna % (średnio 80%) Możliwa maksymalna krótkotrwała temperatura+35 C Możliwa minimalna krótkotrwała temperatura 30 C Temperatury powietrza średnie miesięczne, wieloletnie: Miesiąc C styczeń -0,5 luty -1,5 marzec 2,6 kwiecień 7,3 maj 14,6 czerwiec 16,4 lipiec 17,9 sierpień 17 wrzesień 11,8 październik 5,8 listopad 2 grudzień -1 Przebieg dobowy temperatury i wilgotności względnej dla stycznia i lipca przedstawiono w tabeli poniżej. Dzień miesiąca temperatura termometru suchego w o C Styczeń wilgotność względna w % temperatura termometru suchego w o C Lipiec wilgotność względna w % 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 68 ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 7/87\n8 11 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 82 Na przeważającym obszarze regionu średnia roczna suma opadów, jest niższa od 550 mm. Na obszarze regionu przeważają wiatry zachodnie oraz południowo-zachodnie. Najmniej wiatrów wieje z północy (N) i północnego-wschodu (NE) Klimat akustyczny ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA położona jest w dzielnicy Ostrołęka Wojciechowice. Zgodnie z ustaleniami Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrołęce w otoczeniu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA znajdują się następujące tereny: na kierunku wschodnim: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolem MNU przy ulicy Energetycznej, na kierunku południowym: tereny przemysłowo usługowe i tereny z dominującą funkcją usługową położone po obu stronach ulicy I Armii WP. Na terenach tych znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 8/87\n9 Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WŚR.I.6640/13/8/04/05 z dnia 20 grudnia 2005 roku (z późniejszymi zmianami) przyznającego ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA pozwolenie zintegrowane, dopuszczalne równoważne poziomy dźwięku A hałasu przenikającego do środowiska z terenu zakładu na tereny podlegające ochronie przed hałasem (tereny zabudowy mieszkaniowej) wynoszą: 55 db w porze dziennej w godzinach 06:00 22:00 45 db w porze nocnej w godzinach 22:00 06:00. Ww. decyzja Wojewody Mazowieckiego o pozwoleniu zintegrowanym nie określa specjalnych wymagań w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów bezpośrednio graniczących z ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ponieważ na tych terenach występują enklawy zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem dla zabudowy zlokalizowanej na takim terenie polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne bezpośrednio w budynkach. Dotyczy to zabudowy występującej po północnej stronie ulicy I Armii WP na terenach określonych jako tereny przemysłowo usługowe i tereny z dominującą funkcją usługową (tereny PSU). ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 9/87\n10 2.2 Podstawowe dane Elektrowni B i bloków energetycznych nr 1, 2 i Gospodarka paliwowa Paliwo podstawowe W ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA jako paliwo podstawowe spalany jest węgiel kamienny, sortyment miał IIA. Podstawowe parametry spalanego aktualnie węgla (dane z 2010 r.): Parametr Jednostka średnia min max Wartość opałowa kj/kg Zawartość popiołu % 22,0 4,0 30,0 Zawartość wilgoci całkow. % 11,0 5,0 18,0 Zawartość siarki % 1,0 0,3 1,3 Zawartość pierwiastka C % 55,0 45,0 65,0 Dodatkowe parametry fizyko-chemiczne spalanego węgla (na przykładzie węgla stanowiącego ok. 60% spalanego paliwa w El.B): Parametr Jednostka Wartość Zawartość pierwiastka N % 1,30 Zawartość pierwiastka Cl % 0,080 Zawartość pierwiastka H % 4,01 Zawartość pierwiastka O % 8,92 Zawartość pierwiastka F % 0,023 Podatność przemiałowa wg Hardgrove a 72 Biomasa Zgodnie z koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w ENERGA Elektrownie Ostrołęka mogą być spalane następujące rodzaje biomasy: biomasa pochodzenia leśnego drewno liściaste oraz drewno iglaste w postaci zrębków, trocin, peletów, brykietów o wartości opałowej w stanie roboczym od 4 MJ/kg do 17 MJ/kg i zawartości wilgoci w stanie roboczym od 5% do 60%; biomasa z odpadów i pozostałości z produkcji rolnej - w postaci brykietów, peletów oraz w postaci luźnej o wartości opałowej w stanie roboczym od 5 MJ/kg do 20 MJ/kg i zawartości wilgoci w stanie roboczym od 5% do 50%; biomasa z odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne w postaci brykietów, peletów oraz w postaci luźnej o wartości opałowej w stanie roboczym od 5 MJ/kg do 20 MJ/kg i zawartości wilgoci w stanie roboczym od 5% do 50%; Biomasa przewidziana do spalania: Brykiety/pelety z trocin, Brykiety/pelety ze słomy, Brykiety/pelety z łuski słonecznika, Brykiety/pelety z łuski zbożowej Wymiary brykietów: w formie walca: - średnica 100 mm ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 10/87\n11 - długość 100 mm w formie kostki typu RUF: - wymiary kostki spalanych w EEO S.A 180/70/30 lub 155/95/75 [mm] - możliwy wymiar do 200/100/100 [mm] Parametry i skład chemiczny biomas: Parametr j.m. Drewno iglaste Drewno liściaste Wierzba Słoma rzepakowa Słoma pszenna Miskant Łuski słonecznika Wilgoć r całkowita,w t % 19,8-55,8 9,6-46,3 11,6-56,2 10,2-15,6 9,3-11,6-9,6-12,1 Ciepło daf spalania,o s MJ/kg 19,7-20,6 18,9-24,0 19,1-20, ,4 19,4-19,7 19,8 21,0-21,4 Wartość daf opałowa,q i MJ/kg 18,4-19,2 17,9-19,5 17,7-19,4 17,8-19,1 18,1-18,4 18,4 19,7-20,0 Wartość r opałowa,o i MJ/kg 6,8-17,2 8,5-19,4 6,8-15,8 13,7-16,0 14,0-15,6-16,3-17,1 Popiół, Ad % 0,3-3,5 0,2-7,6 1,5-7,1 1,8-12,4 4,0-5,3 4,0 4,1-4,3 Węgiel, C daf % 51,6-53,8 49,3-55,1 50, ,9-52,9 49,0-51,6 49,0 51,5-52,9 Wodór, H daf % 6,1-6,3 5,4-7,8 5,6-6,6 5,4-6,5 5,7-6,7 6,4 5,0-6,6 Azot, N daf % 0,05-0,42 0,2-0,8 0,34-0,98 0,45-0,79 0,74-0,90 0,7 0,6-1,4 Siarka, S daf % <0,02-0,17 <0,02-0,10 0,04-0,18 0,03-0,54 0,15-0,23 0,2 0,15 Chlor, Cl daf % 0,02-0,03 0,01-1,02 0,06-0,11 0,20-1,11 0,20-0,33 0,2 - Fluor, F daf % <0,0005 <0,0005 >0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,005 - Al mg/kg < >700 > Ca mg/kg Fe mg/kg >500 > K mg/kg Mg mg/kg Mn mg/kg Na mg/kg >3000 > P mg/kg Si mg/kg Ti mg/kg <20 <20 < Biomasa nie może być wytworzona z drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie oraz z drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki. Spalanie biomasy w Elektrowni B odbywa się na dwa sposoby. Pierwsza metoda polega na technologii zwanej współspalaniem polegającej na mieszaniu biomasy z węglem i podawaniu tak przygotowanej mieszaniny poprzez galerię nawęglania i zasobniki do młynów węglowych. W młynach mieszanina węgla z biomasą jest suszona oraz mielona i dalej w postaci pyłu wdmuchiwana do komory paleniskowej poprzez dysze palników pyłowych. Druga metoda polega na bezpośrednim podawaniu biomasy do kotłów i składa się m.in. z: stanowiska rozładowczego (rozładunek paliw z samochodów prowadzony jest na dwóch stanowiskach osobno dla biomasy leśnej i rolniczej), ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 11/87\n12 linii transportu biomasy, układu magazynowania biomasy (układ wyposażony jest w dwa silosy o pojemności jednostkowej ok. 2200m 3 ), młynowni (układ posiada sześć młynów młotkowych o wydajności 12t/h), zbiorników pyłu (zbiorniki dozujące pył biomasowy o pojemności jednostkowej ok.60m 3 ) systemu wdmuchiwania biomasy do kotłów (na kotłach nr 1 i 3 odbywa to się poprzez dedykowane palniki biomasowe natomiast na kotle nr 2 rura pyłu biomasowego wprowadzona jest centralnie w palniki pyłowe węgla w II rzędzie). Udział masowy biomasy podawanej do poszczególnych kotłów w odniesieniu do całości spalanego paliwa dochodzi maksymalnie do 30%. Paliwo rozpałkowe Paliwem rozpałkowym i paliwem używanym do stabilizacji płomienia w kotłach jest mazut (olej opałowy nr 3). INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH Wygląd (20 C, 1013 hpa) Ciecz o wysokiej lepkości lub ciało stałe, barwy ciemnobrązowej Zapach : Charakterystyczny Próg (wyczuwalności) zapachu : Brak danych Wartość ph : Nie dotyczy Temperatura topnienia/krzepnięcia : < 40 (< 30 C*) Temperatura/zakres wrzenia (1013 hpa) : C (150 >750 C*) (EN 15199, ASTM D 1160) Temperatura zapłonu : > 62 C (> 60 C*) (zamknięty tygiel, ISO 2719:2002) Szybkość parowania : Brak danych Palność(ciało stałe, gaz) : Nie dotyczy Dolna - górna granica wybuchowości : Pary nie tworzą mieszanin wybuchowych z powietrzem w temperaturach do 150 C (PN- EN-1839:2005) Prężność par (120 C) : (0,02 0,791 kpa*) (ASTM D 2878) (150 C) : (0,063 0,861 kpa*) (ASTM D 2878) Gęstość par : Brak danych, cięższe od powietrza Gęstość(15 C) : ok.991 kg/m3 ( kg/m3*) (EN ISO lub EN ISO 3675) Gęstość nasypowa : Nie dotyczy Rozpuszczalność w wodzie : Nie rozpuszcza się(< 0,1 g/l w 20 C) (baza ESIS) Współczynnik podziału n-oktanol/woda : log Pow 2,7 6 (wartość oszacowana) (baza ESIS) Temperatura samozapłonu : C* (ASTM E 659) [375 C ; DIN 51794: ] Temperatura rozkładu : Nie dotyczy Lepkość kinematyczna (100 C) : < 55 mm²/s( > =3 mm²/s *)(EN ISO 3104, ASTM D 445) Właściwości wybuchowe : Brak, substancja nie jest wybuchowa Właściwości utleniające : Brak, substancja nie jest utleniająca *Zakresy podane są dla substancji należących do tej samej grupy rejestracyjnej - Heavy FuelOil ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 12/87\n13 Components Charakterystyka bloków energetycznych nr 1, 2 i 3 w Elektrowni B. W Elektrowni B w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na blokach nr 1, 2 i 3 zabudowane są kotły OP-650k. Kotły wraz z turbinami i urządzeniami pomocniczymi tworzą trzy bloki energetyczne pracujące w Elektrowni B. Bloki te pracują dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego świadcząc usługi regulacyjne na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego (PSE-Operator SA) w ramach ARCM Kotły Kocioł parowy OP 650k jest jednowalczakowy z naturalnym obiegiem wody, opalany pyłem węgla kamiennego oraz biomasą rolną i leśną (udział masowy biomasy w odniesieniu do całości podawanego paliwa dochodzi maksymalnie do 30%). Kocioł posiada budowę dwuciągową i składa się z komory paleniskowej (I ciąg), międzyciągu i ciągu konwekcyjnego (II ciąg). Komora paleniskowa wykonana jest w kształcie prostopadłościanu o przekroju poprzecznym 15655x9015 mm, mierzonym w osiach skrajnych rur ekranowych, oraz wysokości mm (liczonej od osi dolnej komory ekranu tylnego i przedniego do poziomu rur stropowych kotła) Elektrofiltry Wszystkie kotły posiadają dwustrumieniowy układ wyprowadzania spalin z kotła. Każdy strumień spalin wyposażony jest w osobny trójstrefowy elektrofiltr. Poniżej przedstawiono dane charakterystyczne elektrofiltrów zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR). Miejsce zabudowy Kocioł OP 650 Nr 1 Kocioł OP 650 Nr 2 Kocioł OP 650 Nr 3 Rodzaj urządzenia Elektrofiltry Elektrofiltry Elektrofiltry Charakterystyka techniczna Typ EF 1FM300/HS/3x35-2x132140/2B/2C/P12A Liczba stref 3; Liczba lejów pod EF 12; Podziałka międzyelektrodowa 300mm; Całkowita powierzchnia czynna elektrod zbiorczych m 2, Typ elektrod zbiorczych sigma ; Producent FLS Miljo. Typ EF 1FM300/HS/3x35-2x132140/2B/2C/P12A Liczba stref 3; Liczba lejów pod EF 12; Podziałka międzyelektrodowa 300mm; Całkowita powierzchnia czynna elektrod zbiorczych m2, Typ elektrod zbiorczych sigma ; Producent FLS Miljo. Typ EF 1FM300/HS/3x35-2x132140/2B/2C/P12A Liczba stref 3; Liczba lejów pod EF 12; Podziałka międzyelektrodowa 300mm; Całkowita powierzchnia czynna elektrod zbiorczych m2, Typ elektrod zbiorczych sigma ; Producent FLS Miljo. Stężenie pyłu lub sprawność 50 mg/nm 3 99,86% 50 mg/nm 3 99,86% 50 mg/nm 3 99,86% ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 13/87\n14 Turbozespoły Do przetwarzania energii cieplnej na energię kinetyczną stosowane są zmodernizowane turbiny upustowo - kondensacyjne: blok nr 1 - turbina 13K200, moc maksymalna 221 MW, blok nr 2 - turbina 13K200, moc maksymalna 200 MW, blok nr 3 - turbina 13K200, moc maksymalna 226 MW. Wszystkie turbiny są urządzeniami parowymi, osiowymi, trójstopniowymi, z nieregulowanymi upustami regeneracyjnymi. Turbiny na wszystkich blokach napędzają generatory prądu zmiennego firmy DOLMEL Wrocław: typu TWW-200/hc Układ elektryczny Wyprowadzenie mocy Wyprowadzenie mocy z generatorów odbywa się szynoprzewodami do transformatorów blokowych (TB-1, TB-2, TB-3) i zaczepowych (TZ-1, TZ-2, TZ-3). W transformatorach blokowych napięcie zostaje podwyższone do napięcia sieciowego (220 kv w TB1 i TB-2 oraz 110 kv w TB-3). Transformatory zaczepowe zasilają poprzez linie kablowe sekcje A i B rozdzielnic potrzeb własnych bloków 6kV P-1, P-2, P-3. Podstawowe parametry transformatorów blokowych i zaczepowych: Blok nr Transformatory blokowe Typ TNEPLr /220 TW /220 TNEPm /110PN Moc pozorna 270 MVA 240 MVA 270 MVA Napięcie górne 250 kv 250 kv 126,5 kv Napięcie dolne 15,75 kv 15,75 kv 15,75 kv Rodzaj Transformatory zaczepowe Trójuzwojeniowy Moc pozorna 20/10/10 MVA 20/10/10 MVA 25/12,5/12,5 MVA Napięcie górne 15,75 kv Napięcie dolne 6,3 kv Wyprodukowana energia elektryczna przesyłana jest liniami napowietrznymi 220 kv i 110 kv do stacji elektroenergetycznej Ostrołęka (rozdzielni sieciowych) w następujący sposób: Blok Napięcie Połączenie Odległość Rozdzielnia sieciowa kv linia napowietrzna ok. 750 m 110 V 1 i kv linia napowietrzna ok. 600 m 220 kv ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 14/87\n15 Potrzeby ogólne Elektrowni i własne bloków ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dysponuje następującymi źródłami energii elektrycznej: Rozdzielnice potrzeb własnych bloków 6 kv P-1, P-2, P-3, wykonane jako dwusekcyjne typu PREM-11, składające się z 40 pól, zasilane są z transformatorów zaczepowych o mocy znamionowej odpowiednio: na bloku 1 i 2 20/10/10 MVA, a na bloku 3 25/12,5/12,5 MVA. Każda sekcja rozdzielnic 6kV P-1, P-2, P-3 posiada zasilanie rezerwowe z rozdzielnicy 6 kv PR-1 za pośrednictwem ciągów A i B szyn rezerwowych. Ciągi te wykonano w postaci mostów płaskich, oblachowanych, z pakietami szyn 2xAP-80x10 o obciążalności roboczej rzędu 1600 A. Rozdzielnice 6 kv P-1, P-2, P-3 usytuowane są na poz. +12 m pomiędzy kotłownią a maszynownią Elektrowni B oraz posiadają pola rezerwowe na każdej sekcji, które można obciążyć łącznie mocą 1 MW. Rozdzielnica zasilania rezerwowego 6 kv PR-1, złożona z 35 pól otwartych, wykonana jako trzysekcyjna, o obciążalności roboczej szyn zbiorczych 2000 A, zasilana jest z dwuuzwojeniowego transformatora TR-1 typu TRD 20000/20 o następujących parametrach: moc 20 MVA, przekładnia 15,75±10%/6,3 kv, napięcie zwarcia 7,5%. Transformator TR-1 jest zasilany z uzwojenia wyrównawczego 15 kv autotransformatora ATR-1 o mocy 160/160/50 MVA i przekładni 230±12x2,323/120/15,75 kv, usytuowanego w stacji sieciowej 220/110 kv, za pośrednictwem linii kablowej o długości 1170 m, która składa się z dwunastu kabli olejowych jednożyłowych typu HAKFtA 240mm 2, po cztery kable w każdej fazie. Rozdzielnica zasilania rezerwowego 6 kv PR-2, złożona z 31 pól rozdzielczych dwuczłonowych typu PREM-10, z szynami zbiorczymi o obciążalności znamionowej 2500 A. Dwusekcyjna rozdzielnica PR-2 zasilana jest z trójuzwojeniowego transformatora TR-2 typu TRD 63000/110 o następujących parametrach: moc 63/31,5/31,5 MVA, przekładnia 115±10%/6,3/6,3kV, napięcie zwarcia 18 %. Transformator TR-2 jest zasilany z pola nr 01 rozdzielni sieciowej 110 kv linią napowietrzną AFL mm 2 o długości ok. 910 m. Rozdzielnice rezerwowe 6 kv PR-1 i PR-2 są połączone dwoma okapturzonymi przewodami szynowymi typu ELPO-10/2,5, pozwalającymi na przesył (każdym przewodem) mocy rezerwującej rzędu 26 MVA. Rozdzielnice potrzeb własnych bloków 0,4 kv K-1, K-2, K-3, wykonane są jako dwusekcyjne (bez sprzęgła) i składają się z 24 pól otwartych typu Rwc 66. System szyn zbiorczych rozdzielnic wykonany jest z szyn AP-80x10. Każdą sekcję rozdzielnicy zasila oddzielny transformator suchy 6/0,4 kv TN o mocy 800 kva typu T3Ch. Transformatory TN zasilane są z rozdzielnic blokowych 6 kv P-1, P-2, P-3. Rozdzielnice 0,4 kv K-1, K-2, K-3 aktualnie nie posiadają pól rezerwowych, a sporządzony bilans mocy wskazuje na brak możliwości dalszego ich dociążania. Rozdzielnice 0,4 kv K-1, K-2 i K-3 usytuowane są w kotłowni El.B na poz. 0m. Rozdzielnice 0,4 kv RRA i RRB wykonane są jako jednosekcyjne i stanowią źródło zasilania rezerwowego poszczególnych sekcji głównych rozdzielnic blokowych 0,4 kv K-1, K-2 i K-3. Każda rozdzielnica rezerwowa składa się z siedmiu pól otwartych typu Rwc 66. Połączenia między rozdzielnicami głównymi K-1, K-2, K-3 a rozdzielnicami rezerwowymi 0,4 kv RRA, RRB wykonane są liniami kablowymi, które składają się (w każdym połączeniu) z czterech kabli typu AKFt 3x mm 2 lub YAKY 4x240 mm 2. Rozdzielnice rezerwowe RRA i RRB są zasilane przez oddzielne transformatory 6/0,4kV typu T3Ch o mocy 800 kva każdy z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1. Rozdzielnice 0,4 kv ROA i ROB potrzeb ogólnych Budynku Usług Technicznych Elektrowni B zasilane są rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1 za pośrednictwem transformatorów 6/0,4 kv o mocy 800 kva. Z rozdzielnic ROA i ROB zasilane są podrozdzielnice potrzeb ogólnych 0,4 kv rozmieszczone w części produkcyjnej BUT Elektrowni B (maszynownia, kotłownia). Stacja Przygotowania Wody posiada własną dwusekcyjną rozdzielnicę 0,4 kv ROZ, składającą się z pól rozdzielczych wykonanych z członów ruchomych typu ID-4 o obciążalności prądowej 400 lub 200 A, które wyposażono w rozłączniki lub styczniki. Każdą sekcję rozdzielnicy zasila ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 15/87\n16 oddzielny transformator suchy 6/0,4 kv o mocy 1000 kva: sekcję 1 - transformator TOZ, a sekcję 2 - transformator T-22. Zasilanie transformatora TOZ wykonane jest linią kablową z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1, a transformatora T-22 linią kablową z rozdzielnicy 6 kv K-5 zlokalizowanej w kotłowni w budynku głównym Elektrociepłowni A. Rozdzielnica ROZ posiada sprzęgło sekcyjne z wyłącznikiem typu DS416W. Dla zwiększenia pewności zasilania odbiorów technologicznych w rozdzielni ROZ zastosowano układ SZR, który w przypadku nieplanowanego (awaryjnego) wyłączenia jednego z transformatorów zasilających (TOZ lub T- 22) zapewnia przełączenie wszystkich odbiorów na zasilanie z drugiego pracującego transformatora. Rozdzielnica ROZ posiada aktualnie rezerwowe pola odpływowe. Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS) posiada własną dwusekcyjną rozdzielnicę 6 kv (sekcje: BOBCJ i BOBCK) zasilaną z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-2. Zasilanie odbiorów IOS na napięciu 0,4 kv odbywa się z rozdzielnic BOBHJ i BOBHK. Instalacja pozamłynowego podawania biomasy do kotłów w Elektrowni B posiada własną rozdzielnicę 0,4 kv, która zasilana jest z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-2 za pośrednictwem dwóch transformatorów 6/0,4 kv TBPA i TBPB o mocy 4 MVA każdy. Rozdzielnica potrzeb ogólnych 6 kv PO, wykonana jako dwusekcyjna, zasilana jest z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1. Rozdzielnica potrzeb ogólnych 0,4 kv ROC, wykonana jako dwusekcyjna, zasilana jest z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PO za pośrednictwem transformatora 6/0,4 kv TOC o mocy 1000 kva. Sterowanie i wizualizacja rozdzielnic potrzeb własnych bloków 6 kv i 0,4 kv jest realizowana przez system Econtrol. Na podstawie danych z 2012 roku łącznie zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne (ze stratami transformacji w TB i potrzebami blokowymi ogólnymi) bloków 1, 2 i 3 wyniosło: blok nr MWh blok nr MWh blok nr MWh Produkcja energii elektrycznej brutto w tym okresie wyniosła: blok nr MWh blok nr MWh blok nr MWh Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne wynosi odpowiednio: blok nr 1 9,1% blok nr 2 8,7% blok nr 3 9,0% Emitory Spaliny z kotłów w Elektrowni Ostrołęka B tłoczone są przez wentylatory spalin głównie do Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin oraz częściowo do komina o wysokości 116m i średnicy wylotu 5,5 m (emitor E2). Odsiarczone spaliny kierowane są do komina o wysokości 120 m i średnicy wylotu 7 m (emitor E3). Emitor E2 jest kominem żelbetowym z wkładem stalowym (stal trudnordzewiejąca S355JOWP) z zamknięciem kapturowym na głowicy komina ze stali kwasoodpornej Emitor E3 wykonany jest z laminatów wzmacnianych włóknami szklanymi, posadowiony na osobnej konstrukcji nośnej nad absorberem Instalacje do usuwania ubocznych produktów spalania ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 16/87\n17 W wyniku prowadzonej przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA działalności gospodarczej powstają odpady produkcyjne. Ilość wytwarzanych odpadów produkcyjnych jest ściśle uzależniona od jakości i ilości spalanego paliwa, którym jest węgiel kamienny i biomasa. Do odpadów związanych z procesem produkcyjnym należą: Popioły lotne ze współspalania kod (ok. 123 tys. Mg/rok) Mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych kod (ok. 113 tys. Mg/rok) Odbiór i transport odpadów powstających w procesie spalania realizowany jest w instalacjach odpopielania i odżużlania Instalacja odpopielania Układ technologiczny instalacji odpopielania obejmuje: leje zsypowe elektrofiltrów zasuwy płytowe pompy FLUXO stacja wysyłkowa popiołu wraz z zbiornikami retencyjnymi przewody popiołu zbiornik awaryjny kolektor sprężonego powietrza Popiół z lejów zsypowych elektrofiltrów jest transportowany systemem pneumatycznym FLUXO do dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 150m 3 każdy, umieszczonych na stacji wysyłkowej popiołu. Zgromadzony w zbiornikach popiół załadowywany jest bezpylnymi rękawami do cystern samochodowych lub transportem kolejowym wywożony jest do dalszego zagospodarowania. Popiół lotny w znacznej części jest sprzedawany do wykorzystania w cementowniach i przemyśle budowlanym. Pozostała część popiołów lotnych, tzw. popiół rozruchowy lub niespełniający wymogów norm budowlanych, poprzez zbiornik awaryjny może być kierowany do bagrowni, a z stamtąd bezpośrednio na składowisko odpadów paleniskowych Łęg Instalacja odżużlania Żużel z kotła OP-650 poprzez wygarniacz żużla i kruszarkę odprowadzany jest kanałami spłucznymi do pompowni bagrowej, a następnie na składowisko odpadów paleniskowych Łęg. Na składowisku woda nadosadowa gromadzi się w osadnikach wtórnych skąd jest, za pomocą pomp wody powrotnej, podawana do instalacji hydrotransportu Instalacja odsiarczania spalin (IOS) W ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w 2007 roku została zainstalowana Instalacja Odsiarczania Spalin metodą mokrą wapienną z zastosowaniem mączki kamienia wapiennego jako sorbentu. Instalacja Odsiarczania Spalin została zaprojektowana dla przepływu spalin do m N 3 /h spalin wilgotnych, stężenie SO 2 w spalinach wlotowych do mg/nm 3 spalin suchych dla 6%O 2, temperaturze spalin na wlocie do IOS do 140 o C. Każdy z 3 bloków energetycznych posiada 2 wentylatory ciągu spalin. Wentylatory ciągu odprowadzają spaliny nieoczyszczone do czopuchów spalin, do których przyłączone są kanały IOS. W kanale spalin wlotowych zabudowany jest układ pomiarowy mierzący ciśnienie, temperaturę spalin, zawartość SO 2 i O 2 dla celów technologicznych oraz układ do pomiaru ilości pyłu na IOS. Spaliny o ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 17/87\n18 średniej temperaturze 135 C odprowadzane są do IOS za pomocą wentylatora wspomagającego. Na dopływie do instalacji, przed wentylatorem wspomagającym, kanał rozdziela się na podstawowy, umożliwiający skierowanie spalin do Instalacji Odsiarczania Spalin i obejściowy, umożliwiający odprowadzenie spalin bezpośrednio do komina żelbetowego z wkładem stalowym. Na drodze spalin zostały zabudowane klapy wlotowe umożliwiające odcięcie IOS na wypadek awarii lub remontu. Na czopuchach zamontowano klapy obejściowe szybko otwierające się zapewniające natychmiastowy odbiór spalin w przypadku awarii IOS. Spaliny są doprowadzane do absorbera kanałem spalin, przy czym elementem wymuszającym przepływ i pokonującym dodatkowe opory przepływu jest wentylator wspomagający. Wentylator jest wyposażony w układ regulacji kąta łopatek, co zapewnia zdolność dopasowania się instalacji do zmiennych ilości spalin. Spaliny unosząc się z dołu do góry w przeciwprądzie do rozpylonej zawiesiny przechodzą ponad poziomy zraszania do trzystopniowego układu odkraplaczy polipropylenowych wychwytujących porywane przez strumień spalin krople zawiesiny. W wyniku reakcji chemicznych, jakie przebiegają w absorberze ze spalin usuwane są związki: SO 2, HCl i HF, które ulegają sorpcji w cieczy. Głównym produktem uzyskanym w procesie odsiarczania spalin w technologii mokrej jest dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 x 2 H 2 O tzw. reagips. Dzięki zastosowanej technologii odwadniania w hydrocyklonach i filtrach taśmowych oraz płukaniu wodą, produkt odsiarczania uzyskuje bardzo dobre parametry decydujące o dalszym jego wykorzystaniu jako gips syntetyczny. Gips syntetyczny stanowi surowiec w przemyśle budowlanym i w całości nadaje się do sprzedaży. Gwarantowane parametry pracy IOS: dyspozycyjność 98%, zawartość SO 2 w spalinach wylotowych mniej, niż 200 mg/nm 3 przy O 2 = 6%, dla przepływu spalin w zakresie Nm 3 /h spalin mokrych, przy stężeniu SO 2 w spalinach w zakresie mg/nm 3 spalin suchych, dla zawartości popiołu w spalinach za elektrofiltrem do 100 mg/nm 3 gwarantowana wielkość wynosi 30 mg/nm 3, dla zawartości popiołu w spalinach za elektrofiltrem od 100 do 150 mg/nm 3 gwarantowana wielkość wynosi 50 mg/nm 3 stężenie HCl w spalinach oczyszczonych wynoszące nie więcej niż 5,7 mg/nm 3 spalin suchych przy 6%O 2. stężenie HF w spalinach oczyszczonych wynoszące nie więcej niż 2,2 mg/nm 3 spalin suchych przy 6%O Gospodarka sprężonym powietrzem Wytwarzane w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA sprężone powietrze wykorzystywane jest na pokrycie bieżących potrzeb własnych urządzeń do celów technologicznych i AKPiA. Parametry sprężonego powietrza: Dla celów technologicznych: p = 0,7 MPa Dla celów AKPiA p = 0,7 MPa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA informuje, że nie ma rezerw powietrza technologicznego i AKP do wykorzystania w instalacji redukcji NOx. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie sprężarki oraz osuszacze dla powietrza do celów AKP i ewentualnie rozpylania mocznika. ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 18/87\n19 2.2.7 Gospodarka wodno ściekowa Gospodarka wodna Źródłem wody pitnej są studnie głębinowe usytuowane na terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z których woda kierowana jest do stacji uzdatniania. Źródłem wody przemysłowej jest głównie rzeka Narew (pokrywa ok.70% zapotrzebowania) i dodatkowo studnie głębinowe. Woda zdemineralizowana Cykl przygotowania wody zdemineralizowanej dzieli się na następujące zasadnicze etapy: Wstępne przygotowanie wody, do którego należą następujące procesy technologiczne: Dekarbonizacja w połączeniu z koagulacją; Filtracja w filtrach żwirowych; Filtracja w filtrach sorpcyjnych; Właściwa demineralizacja z następującymi procesami technologicznymi: Dekationizacja w wymiennikach silnie kwaśnych; Deanionizacja w wymiennikach słabo zasadowych; Usuwanie dwutlenku węgla przez napowietrzanie wody; Usuwanie anionów słabych kwasów w wymiennikach silnie zasadowych; Usuwanie pozostałości kationów i anionów w wymiennikach dwujonitowych. Woda rzeczna podawana jest do budynku stacji demineralizacji wody przewodem DN300. Bezpośrednio z tego rurociągu jest pobierana woda do rozcieńczania koagulanta, mleka wapiennego, płukania filtrów żwirowych oraz uszczelniania pompek próżniowych. Dla uzyskania odpowiedniej temperatury woda jest podgrzewana parą 1,2 MPa w podgrzewaczu bezprzeponowym. Podgrzana woda wpływa do zbiornika odpowietrzającego ustawionego nad reaktorami. Po odpowietrzeniu spływa rurą opadową i wprowadzona jest stycznie do dolnej części reaktorów. Mleko wapienne wprowadzone jest do dolnej części zaszlamowanej, a koagulant do rurociągu wody surowej. Reaktory powolne pracują przelewami na zbiornik wyrównawczy o pojemności 100m 3, z którego przy pomocy pomp przewałowych podaje się wodę zdekarbonizowaną do kolektora zasilającego filtry żwirowe. Pozostałe po procesie koagulacji związki organiczne usuwane są na filtrach sorpcyjnych. Dekationizacja wody zdekarbonizowanej jest prowadzona na silnie kwaśnych wymiennikach. Po przejściu przez wymienniki kationitowe woda poddawana jest procesowi deanionizacji na wymiennikach słabo zasadowych. Następnie woda podawana jest na eliminator CO 2 gdzie na drodze dyfuzji CO 2 do wdmuchiwanego powietrza następuje jego eliminacja. Dalsza obróbka wody prowadzona jest na wymiennikach silnie zasadowych. Ostatni w ciągu technologicznym jest wymiennik dwujonitowy. Ma on głównie za zadanie usuwanie przeskoków kationów i anionów mogących mieć miejsce przy wyczerpywaniu się złóż wymiennych i przy włączaniu do ruchu po niedostatecznym wypłukaniu złóż po regeneracji oraz pozostałości krzemionki. Woda zdemineralizowana spełnia następujące kryteria: twardość całkowita - 0, zasolenie (przewodność) poniżej 0,2 µs/cm, ph powyżej 6, Gospodarka ściekowa W ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA wytwarzane są następujące rodzaje ścieków, z których część zagospodarowywana jest wtórnie, a pozostałe odprowadzane są do odbiorników zewnętrznych: 1. ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni na terenie Stora Enso Poland. 2. ścieki poregeneracyjne ze stacji demineralizacji wody - zagospodarowywane są w sposób następujący: ścieki kwaśne po regeneracji kierowane są do obiegu hydrotransportu żużla na składowisko ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 19/87\n20 Łęg ścieki z płukania filtrów odprowadzane są do obiegu hydrotransportu żużla na składowisko Łęg 3. ścieki technologiczne z Instalacji Odsiarczania Spalin bloków energetycznych odprowadzane są do lokalnej mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków i po filtracji oraz ewentualnym schłodzeniu do temperatury poniżej 35 o C odprowadzane są do rzeki Narew; 4. ścieki deszczowe z powierzchni dachowych oraz z odwodnienia dróg i placów utwardzonych kierowane są do oczyszczalni przemysłowo-deszczowej; 5. ścieki z terenu gospodarki olejowej - kierowane są do zbiorników bezodpływowych, skąd następnie są wywożone do utylizacji. 6. Ścieki przemysłowe z maszynowni i sprężarkowni odprowadzane są poprzez tłuszczownik, piaskownik, burzowiec na mechaniczną oczyszczalnię ścieków a dalej do rzeki Narwi. Ponadto występują wody drenażowe i infiltracyjne ze składowisk: wody drenażowe z rowu opaskowego składowiska nr 1 i nr.2 odprowadzane są do starorzecza Małej Rozogi a dalej do Narwi; wody drenażowe ze studni depresyjnych usytuowanych wokół budynku elektrowni są zrzucane studniami do rzeki Narew, bądź do ścieków przemysłowych a dalej do rzeki. 3 Szczegółowe dane kotłów OP-650k nr 1, 2 i 3 w El. B Ostrołęka SA 3.1 Kotłownia Kotły OP-650k zostały zabudowane wzdłuż kotłowni w podziałce co 36 m. Główne wymiary kotłowni wynoszą: Szerokość kotłowni 52,50m (poziom +0,00m i +12,00m) oraz 31,50m (poziom +26,00m, +37,00m i +50,00m) Długość kotłowni 108m. Wysokość kotłowni - 56,3m Dla potrzeb bieżącego nadzoru pracy kotłów i realizacji prac remontowych każdy z kotłów posiada następujące poziomy robocze: +0,0m +12,0m +26,0m +38,0m +50,0m Wzdłuż kotłowni są prowadzone następujące instalacje wspólne niezbędne do poprawnej pracy bloków: Instalacja mazutowa na poziomie 10,5 m, Kolektory parowe 0,4 i 1,2 MPa, Instalacja sprężonego powietrza, Instalacja wody ppoż. Instalacja centralnego odkurzania (rozprowadzona z poziomu +12,0m) pyłoprzewody pozamłynowej instalacji podawania biomasy (poz. +12,0m, pod II ciągiem kotła). ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 20/87


Nielegalny hazard w lokalu handlowym w Głownie - Interplay \nNielegalny hazard w lokalu handlowym w Głownie\nFunkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili w Głownie w powiecie zgierskim nielegalne urządzenia do przeprowadzania gier hazardowych.\nFunkcjonariusze mieli podejrzenia, że w lokalu handlowym w jednej z kamienic mogą znajdować się urządzenia do gier użytkowane wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Lokal ten sąsiadował z pomieszczeniem, gdzie urządzano gry nie mające charakteru hazardowego. Jak wynikało jednak z ustaleń mundurowych, lokal z automatami był obsługiwany przez osobę z sąsiedniego lokalu, a urządzenia uruchamiano zdalnie. Funkcjonariusze wkroczyl,i więc z kontrolą do obu miejsc. Jak się okazało w jednym z lokali znajdowały się trzy urządzenia do gier hazardowych, w drugim zaś przebywało czterech młodych mężczyzn.\nW jednym z pomieszczeń funkcjonariusze poczuli woń substancji odurzających, dokonali przeszukania z użyciem psa służbowego wyszkolonego do szukania narkotyków. Pies zaznaczył kosz na śmieci znajdujący się w toalecie. Jak się okazało wewnątrz znajdowały cztery plastikowe woreczki strunowe zawierające susz roślinny oraz sześć woreczków zawierających beżowy proszek. Do posiadania substancji przyznał się jeden z mężczyzn (22 lata). Drugi zaś (20 lat) posiadał w portfelu woreczek foliowy zawierający biały proszek. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przekazani funkcjonariuszom Policji w Głownie.\nZnajdujące się na miejscu kontroli urządzenia zostały natomiast zabezpieczone jako dowody we wszczętej przez KAS sprawie w związku z naruszeniem przepisów o grach hazardowych.\nźr. i fot. Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Wanna z parawanem - wanny, kabiny, brodziki lazienkowy.pl\ndata aktualizacji: 19-04-2021, 06:38\t– artykuł promocyjny\nWanna z parawanem jest alternatywą i pozwala rozstrzygnąć spór – wanna czy prysznic – bez rezygnacji z jednego z rozwiazań. Połączenie to daje możliwość znalezienia złotego środka tak funkcjonalno-praktycznego, jak i aranżacyjnego. Na rynku mamy szeroki wybór parawanów, które możemy dobrać do każdego rodzaju wanny oraz wystroju wnętrza.\nfot.: Sapho - OLBIA parawan wannowy pneumatyczny marki Polysan\nParawan zainstalowany na jednym z boków wanny poszerzy jej funkcję o prysznic. Jest to wielofunkcyjne rozwiązanie, które zyskuje coraz większe znaczenie w aranżowaniu powierzchni i to nie tylko tych o ograniczonych rozmiarach. Podstawowym zadaniem parawana jest ochrona przed rozchlapywaniem się wody na całą łazienkę, dlatego musi idealnie przylegać do krawędzi wanny.\nSPRAWDŹ KONIECZNIE >> Parawany nawannowe - przegląd\nW ofercie producentów można spotkać:\nparawany wahadłowe (jednoelementowe, otwierane jak drzwi)\nparawany przesuwane (składają się z dwóch lub trzech skrzydeł, które można je przesunąć nakładając je na siebie)\nparawany harmonijkowe (rozsuwane parawany, które wygodnie można rozłożyć na czas kąpieli a potem je złożyć)\nfot.: Zabudowa nawannowa - SanSwiss fot.: Parawan uchylny Coram\nZe względu na tworzywo, z którego wykonano parawan wyróżniamy:\nparawany szklane (szkło przezroczyste, mleczne, przyciemniane)\nparawany plastikowe, czyli wykonane z płyt polistyrenowych, które mogą występować w różnych kolorach i być pokryte tłoczeniami, wzorami i innymi tego typu ozdobami\nfot.: Elements - parawan Sensi Black oraz Superia Black\nDo małych łazienek polecane są modele przezroczyste, które optycznie powiększą przestrzeń. W kwestii utrzymania czystości warto wybierać materiał dobrej jakości, po którym woda łatwo spłynie nie tworząc szpecących smug. Jednak na gładkich powierzchniach będą one znacznie bardziej widoczne niż na tych z fakturą. Przydatnym patentem jest również powłoka antybakteryjna oraz Easy Clean oferowane przez niektórych producentów. Wybiera się również kolor profili - białe, czarne lub chrom oraz grubość szkła.\nfot.: Besco - wanna z parawanem nawannowym Ambition 1\nAlternatywa dla parawana\nAlternatywą dla tradycyjnych parawanów nawannowych są rolety prysznicowe. Po ich złożeniu (mechanizm analogiczny jak przy roletach okiennych) całość jest praktycznie niezauważalna i bez kolizyjna, przez co świetnie sprawdzi się w małych łazienkach. System jest wygodny i funkcjonalny, a do tego oszczędza przestrzeń i jest elegancki. Montuje się je pod sufitem w klasycznej białej kasecie. Do montażu konieczne jest wykonanie wierceń w suficie. Dostępne są różne rozmiary, dzięki czemu zasłonę można dopasować do każdej łazienki. Rolety wykonane są z odpornego na wilgoć tworzywa, które chroni również przestrzeń wkoło przed rozbryzgiwaniem się wody. W ofercie są różne kolory i wzory. Rolety dedykowane są do brodzików, ale świetnie sprawdzą się również przy wannie.\nfot.: Konkurs fotograficzny "Nasze łazienki\nDobór parawanu idzie w parze z rodzajem wanny jaką posiadamy. Generalnie zabudowa nawannowa może być dostosowana do każdego wymiaru i kształtu wanny. W zależności od producenta można kupić proste oraz profilowane parawany dopasowane do wanien o symetrycznych kształtach oraz tych narożnych i asymetrycznych.\nfot.: Novellini - parawany nawannowe\nDo wanien o nieregularnym kształcie najlepiej jest dobrać modele harmonijkowe lub z możliwością przesuwania. W wannach prostokątnych wszystkie opcje będą komfortowe.\nNa wannie można również zainstalować drążek wraz z zasłoną prysznicową. Jest to rozwiązanie dające podobne efekty, ale znacznie tańsze.\nZobacz więcej >> Zasłonki prysznicowe - jakie wybrać, przegląd\nParawan w łazience - trendy\nParawan, jak każde wyposażenie łazienkowe, podlega modzie i jego wygląd zmienia się zgodnie z panującymi trendami. Jednym z takich widocznym w ostatnim czasie zabiegiem aranżacyjnym jest stosowanie czarnych profili na ściankach parawanów. W takiej odsłonie system prezentuje się elegancko i jest znacznie bardziej wyrazistym punktem naszej łazienki. To rozwiązanie idealne do wnętrz urządzonych w stylu loft, industrialnym, ale także do eleganckich i nowoczesnych aranżacji. Jest to silne nawiązanie do mody na metalowe konstrukcje, wybicie się koloru czarnego do rangi jednego z najpopularniejszych oraz na mocne akcenty z charakterem. Podobnie jest z elementami w kolorze złotym, który szturmem podbił rynek wnętrzarski. Metaliczne szprosy lub ramki zawsze wyglądają elegancko.\nSprawdź również >> Kabiny prysznicowe z czarnymi krawędziami – przegląd\nMontaż parawanu nawannowego zazwyczaj polega na przymocowaniu aluminiowego profilu lub zawiasów do ściany. Na tak przygotowane wsporniki instaluje się drzwi parawanu. W sprzedaży dostępne są dwie opcje - parawany lewe lub prawe, w zależności od lokalizacji wanny i baterii. Sposób montażu nie jest bez znaczenia dla estetyki wnętrza i komfortu oraz utrzymania czystości.\nfot.: Sapho - VITRA LINE parawan wannowy marki Polysan fot.: Ideal Standard\nZdjęcia: Sapho, Besco, SanSwiss, Coram, Novellini, RIHO, Ideal Standard, Glasimo, Elements\nTrevi, Fiesta, Algeo i Algeo Square - nowości...\nBogaty asortyment armatury łazienkowej FERRO został powiększony o kolejne modele wpisujące się w panujące trendy... więcej...


Wycinać, czy nie wycinać? O trzecim migdale w "Pytaniu na śniadanie" | Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS\nCentrum Słuchu i Mowy MEDINCUS > Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. > Wycinać czy nie wycinać? O trzecim migdale u dzieci w „Pytaniu na śniadanie”\nCentrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.KajetanyAktualnosci\nWycinać czy nie wycinać? O trzecim migdale u dzieci w „Pytaniu na śniadanie”\n21 stycznia 2021 by administartor\nProf. Piotr H. Skarżyński w programie „Pytanie na śniadanie” wyjaśniał, czym jest tzw. trzeci migdał i jak należy z nim postępować.\nJak tłumaczył, powiększony trzeci migdał u dziecka nie zawsze świadczy o chorobie. Najczęściej jest sygnałem walki z patogenami, jakie próbują się dostać do organizmu dziecka. U jednego na stu małych pacjentów zdarza się jednak, że trzeci migdał jest patologicznie przerośnięty i wymaga interwencji chirurgicznej, a to w obawie o zdrowie pociech zawsze budzi wśród rodziców wielkie emocje.\n„Migdałek gardłowy, czyli trzeci to ten, na końcu, którego nie widać – w przeciwieństwie do widocznych migdałków bocznych. Im więcej jest infekcji, tym migdałek robi się większy i tym samym może uciskać trąbki słuchowe.” – wyjaśniał prof. Piotr H. Skarżyński. „Trąbka słuchowa łączy gardło z uszami. W tym momencie nawet w przypadku niewielkiej infekcji płyn, który pojawia się w uchu, nie jest w stanie się ewakuować.” – dodał.\npreviousSzczepienia - dlaczego są ważne\nnextWycinać czy nie wycinać? O trzecim migdale u dzieci w „Pytaniu na śniadanie”


Kwietniowe spotkania z autorami » Artstore\nW najbliższym czasie odbędą się dwa spotkania literackie, które organizowane są przez Wydawnictwo MUZA SA. Pierwsze z nich odbędzie się jeszcze dzisiaj, dlatego też jeżeli ktoś pragnie wziąć w nim udział, powinien się pośpieszyć. Szczególnie, że nieczęsto mają miejsce takie spotkania z poetami.\nTo spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, a podczas niego wszyscy obecni będą mogli zapoznać się z poezją Krystyny Gucewicz. Teksty zostały wydane w tomiku „Nagie wiersze”, a spotkanie osobiście poprowadzi autorka. Publiczność za to będzie mogła spróbować swoich sił w czytaniu wierszy, co niewątpliwie będzie dla wielu osób doskonałą zabawą.\nKrystyna Gucewicz to dziennikarka, pisarka i jednocześnie wykładowca uniwersytecki, dlatego też warto wziąć udział w spotkaniu z tak niezwykłą kobietą.\nGdzie: Miejsca Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim\nKiedy: 7 kwietnia 2011\nDrugie ze wspomnianych spotkań nie jest już związane z poezją – pisarze Maria i Przemysław Pilich będą za to opowiadać o swojej najnowszej książce: „Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna”, która została wydana nakładem Wydawnictwa Muza. Spotkanie poprowadzi Gerard Położyński, a odbędzie się ono w Młodzieżowym Domu Kultury „Pajacyk” w Pruszkowie.\nGdzie: MDK w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41\nKiedy: 9 kwietnia 2011\nWięcej informacji na temat obu spotkań można uzyskać na stronie wydawnictwa.\nKsiążki literatura MDK Mińsk Mazowiecki MUZA MUZA SA Nagie wiersze Poezja Pruszków spotkanie spotkanie z autorem tomik wierszy wydarzenie


Przyjaciele Seniorów » WZAJEMNIE POTRZEBNI "EDUKACJA DO STAROŚCI "\nPomimo faktu, że coraz częściej mówi się o działaniach międzypokoleniowych to współpraca międzypokoleniowa, wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy generacjami nie jest zjawiskiem na tyle upowszechnionym w naszym społeczeństwie, żeby można było przechodzić obok tego tematu obojętnie. Wspólnym działaniom towarzyszy często obawa\no brak wzajemnego zrozumienia i odnalezienia wspólnych zainteresowań. Obawa ta spowodowana jest m.in. stereotypami, nieuzasadnioną niechęcią, brakiem wiary we własne siły oraz wiedzy na temat procesów starzenia się człowieka i potrzeb na każdym etapie jego życia. Toteż działania międzypokoleniowe, które faktycznie przynosiłyby wymierne korzyści dla każdej z grup wiekowych, w dalszym ciągu są często pomijane w życiu wielu ludzi. Pojedyncze negatywne doświadczenia potęgują zazwyczaj obawy i lęk oraz skutkują pogłębianiem się stereotypów i uogólnianiem ich na wszystkie osoby w danym przedziale wiekowym. Częstym następstwem jest dalsze wycofywanie się z wchodzenia w nowe relacje i nowe sytuacje o charakterze międzypokoleniowym. Wydaje się zatem istotne, by działania, składające się na edukację międzypokoleniową, miały na celu przywrócenie każdej generacji poczucia bycia ważnymi i potrzebnymi dla innych, szczególnie starszych w oczach młodszych. Należy podkreślać niezwykle istotną rolę każdego człowieka w społeczeństwie, szczególnie zaś tych którzy mogą i chcą angażować się i wzajemnie wspierać. Jako organizacja promująca ideę wychowania do starości, która zakłada współpracę międzypokoleniową dostrzegamy nieliczne tego typu działania na terenie miasta Wrocławia,\na zwłaszcza z trudem odnajdujemy je na obszarze osiedla Sołtysowice. Dlatego też odpowiedzią na ten problem jest organizacja konferencji pt. "Wzajemnie potrzebni - edukacja do starości".\nAdresatem konferencji są osoby, którym bliska jest idea „wychowania\ni edukacji do starości”, w życiu zawodowym lub rodzinnym mają kontakt z dziećmi i/lub z seniorami, szczególnie zmagającymi się z chorobami otępiennymi).\nSerdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, opiekunów rodzinnych\ni zawodowych, terapeutów, pedagogów i wykładowców zainteresowanych problematyką edukacji do starości, w tym tematyką integracji międzypokoleniowej. Jest to doskonała okazja zarówno dla przybliżenia zasad i metod współpracy międzypokoleniowej szerszemu kręgowi osób zainteresowanych tematem, jak i również do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń.\nZapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz sylwetką naszych prelegentów :)\noraz ze środków Stowarzyszenia, w ramach pozyskiwanych na cele statutowe darowizn i przychylności prelegentów, dzięki czemu udział w konferencji jest bezpłatny :)\nWZAJEMNIE POTRZEBNI – EDUKACJA DO STAROŚCI\n23.10.2020 I 27.11.2020 W GODZ. 9:00-15:00\nImię i nazwisko (*brzmienie na zaświadczeniu)\nWysyłając zgłoszenie na konferencję :\n*wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji konferencji i badania jakości po konferencji zgodnie z polityką prywatności;\n*zgadzam się na otrzymywanie informacji na e-mail;\n*wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w konferencji, utrwalonego podczas konferencji;\n*potwierdzam zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów regulaminu.\nPROGRAM KONFERENCJI 23.10.2020\n- Ukazanie możliwości rozwojowych człowieka ze szczególnym uwzględnienie późnej dorosłości (w oparciu o pedagogikę Marii Montessori)\n- Sztuka w terapii. Neuromuzykoterapia w pracy z osobami z otępieniem (wpływ sztuki na rozwój człowieka - od lat najmłodszych po samą starość).\n- Czy i kiedy budować świadomość społeczną wśród młodego pokolenia na temat starzejącego się społeczeństwa?\n- Czy pedagogika Marii Montessori, stworzona z myślą o dzieciach, może łączyć pokolenia?\nW programie zaplanowano również: dwie przerwy kawowe, czas na pytania, odpowiedzi i niespodziankę :)\nZapraszamy do udziału, w tym niesamowitym wydarzeniu.\nmgr Jagoda Rusowicz\nCertyfikowana muzykoterapeutka specjalizująca się w muzykoterapii neurologicznej, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki, Specjalność: Muzykoterapia. Obecnie kształci się na studiach doktoranckich na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu pod opieką prof. Joanny Szczepańskiej-Gierachy zajmując się tematyką znaczenia niefarmakologicznych form terapii w psychogeriatrii. Współpracuje z Dolnośląską Fundacją Alzheimerowską oraz Dziennymi Domami Pomocy na terenie Wrocławia.\nGerontopsycholog, założycielka Centrum Montessori Senior. Absolwentka Uniwersytetu Genewskiego i Uniwersytetu Montpellier III, gdzie otrzymała tytuł magistra psychopatologii i neuropsychologii starzenia się. Wieloletnie doświadczenie, które zdobyła, pracując jako psycholog oddziału poznawczo-behawioralnego w Centre de Gérontologie Clinique Antonin Balmès Szpitali Uniwersyteckich w Montpellier, pozwoliło jej wyspecjalizować się w dziedzinie niefarmakologicznych terapii zaburzeń zachowania oraz w interwencjach usprawniających funkcjonowanie poznawcze u osób z otępieniem. Jest również współautorką książeczek Montessori przeznaczonych dla seniorów cierpiących na zaburzenia poznawcze, cieszących się popularnością we Francji.\nul. Sołtysowicka 59a, 51-168 Wrocław\nWszystkie działania realizowane będą w reżimie sanitarnym, który nadal obowiązuje.\nPod pojęciem „reżim sanitarny” rozumie się aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.\nFamiliolog, pedagog Montessori. Absolwentka Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki Marii Montessori (UMCS) i wielu kursów doszkalających w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki Montessori. Od wielu lat dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy zawodowej w przedszkolach i pracy z własnymi dziećmi za pośrednictwem bloga zadzieckiem.pl. Pasjonatka i praktyk stosujący pedagogikę Montessori na co dzień.\nNasi prelegenci - dziękujemy, że będziecie z nami:)\nmożna również pobrać i wypełniony zostawić\nul. Kraszewskiego 2, 50-229 Wrocław,\ntel. 71 329 30 44\nmgr Emilia Jóźwiak\nSocjolog, pedagog. Absolwentka: Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych w zakresie służb socjalnych; Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu, studia podyplomowe w zakresie Organizacji pomocy społecznej; Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych, w specjalności Edukacja przedszkolna i opieka nad dzieckiem i wielu kursów doszkalających w zakresie pracy z osobami starszymi i pedagogiki przedszkolnej, w tym pedagogiki Montessori.\nOd 20 lat członek Stowarzyszenia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”. Inicjatorka powstania w działalności Stowarzyszenia Przedszkola Niepublicznego Dzielne „Dzieciaki – dziewczynki i chłopaki” oraz Żłobka Niepublicznego „Dzielne Maluszki”, w tym również myśli przewodniej wyznaczającej cel i kierunek ich działania a obejmującej „edukację do starości”.


Python vs R dla data science: — Programowanie komputerowe — DATA SCIENCE\nDialekty programowania Pythona i R są regularnie wydrążone przeciwko sobie, co jest najlepsze dla informatyki i badań. Oba są wybitne, pomimo tego, że Python ma wszystkie zalety bycia znacznie szerzej wykorzystywanym, w każdym razie przez osoby zastanawiające się jak programować.\nJednak informatyka jest szczególną dziedziną, więc podczas gdy Python rozwija się jako najsłynniejszy język na planecie, R wciąż ma swoje miejsce i ma punkty zainteresowania dla osób zajmujących się badaniem informacji.\nNorm Matloff, nauczyciel inżynierii oprogramowania, College of California i Davis, chcąc uregulować trwałą kwestię “R versus Python“, rozprowadził krótkie podsumowanie ich względnych cech w przekroju poprzecznym nad kluczowymi środkami, w tym nad polskimi, dziedzinami, w których są one wykorzystywane, biologicznymi systemami bibliotecznymi i trudnościami w nauce.\nMatloff napisał cztery książki o R i jest kierownikiem redakcji w dzienniku R, więc można sądzić, że wspiera go w sprawie Pythona. Tak czy inaczej, mówi, że ufa, iż jego dochodzenie jest postrzegane jako “rozsądne i wspierające”.\nMówi, że jest to “jednoznaczna wygrana Pythona” w odniesieniu do polskości, do pewnego stopnia z powodu ograniczonego wykorzystania przez Pythona wsporników i wsparcia. “Python jest gładki,” dodaje.\nTak czy inaczej, jest to “ogromna wygrana dla R” dla nowicjuszy adaptujących oba dialekty. Jego twierdzenie przeciw Pythonowi jest takie, że osoba wykorzystująca go do celów informacyjnych musi dowiedzieć się o dodatkowych pakietach Pythona, jak NumPy, który sprowadza do Pythona podobne do Matlaba siły badawcze. R, który pracuje nad wymiernym rejestrowaniem, ma badania informacyjne, które obejmują skutecznie ukryte.\n“Z drugiej strony, pracujemy nad typami krat i podstawowymi projektami, aby bazować na R. Amator może robić proste badania informacyjne w ciągu kilku minut”, walczy Matloff.\n“Biblioteki Pythona mogą być wątpliwe, aby projektować, w każdym razie, dla ostrych ram, podczas gdy większość wiązek R wymusza prawo do opuszczenia pojemnika.”\nPython Bundle File (PyPI) ma obecnie ponad 183,000 przedsięwzięć, ogromnie karłowate wiązki R dostępne w Thorough R Chronicle System (CRAN). Jak wskazuje CRAN, dostępnych jest 14.385 pakietów. Pomimo tego rozróżnienia, Matloff myśli o nim jak o krawacie.\nZOBACZ: Python zjada świat: Jak przedsięwzięcie jednego z inżynierów zamieniło się w najbardziej skwierczący język programowania na świecie (main story PDF) (TechRepublic)\nPyPI, zauważa, “wydaje się być szczupły w informatyce.” Poszukiwania w PyPI “nie wykazały niczego” dla modelu log-starego, powrotu Poissona, czynników instrumentalnych, informacji przestrzennej i rodzinnego wskaźnika błędów.\nTak czy inaczej, Python ma “lekką przewagę” nad R w AI, a Matloff ze wszystkich względów wymaga ulepszenia bibliotek AI dla R, co jego zdaniem powinno być możliwe bez większych problemów.\n“Pojemność bibliotek Pythona wynika z ustawienia pewnych operacji wygładzania obrazu, które można by skutecznie zrealizować w opakowaniu R’s Keras, a jeśli o to chodzi, można by stworzyć niezakłócony wariant R TensorFlow”, twierdzi Matloff.\nZOBACZ: Jak stworzyć efektywny zawód projektanta (bezpłatny plik PDF)\nPodejmuje on próby zwykłego geniusza Pythona AI (ML), który “często ma słabe zrozumienie, a czasem nawet pogardę dla kwestii faktycznych w ML”. W ten sposób, na temat tego, który język ma najlepszą słuszność faktograficzną, jest to “główna wygrana dla R”.\nJednym z “przykrych nieszczęść dla R” jest jego językowa solidarność. R, jak mówi, “rozpada się na dwa powszechnie niezrozumiałe lingi, konwencjonalne R i Tidyverse”. Co więcej, oskarża on tę okoliczność jednoznacznie dla organizacji RStudio.\nTidyverse jest asortymentem słynnych pakietów R. Zasadniczo, Matloff akceptuje strój biznesowy taki jak RStudio nie powinien mieć takiego “nadmiernego wpływu”, jaki ma na przedsięwzięcie R.\n“Może być stopniowo godny, gdyby Tidyverse było lepsze niż konwencjonalne R, ale chciałbym, żeby tak nie było. Robi to coraz trudniejszym dla praktykantów. Jajka, Tidyverse ma tak ogromne możliwości, trochę zadziwiający umysł, że trzeba się zastanowić, jak zrobić to, co jest wyjątkowo proste w działalności w bazie R”, twierdzi Matlof.


Pięć lat temu blisko szczytu, dziś... emocjonujące walki z Różańskim i Radczenko - www.prostozboku.pl\nKuba Borowicz Styczeń 26, 2021 lekko z boku\nOstatnio minęło pięć lat od walki Artura Szpilki z Deontayem Wilderem o pas mistrzowski w kategorii ciężkiej. Młody chłopak miał wielkie marzenie, by dzierżyć najbardziej prestiżowy tytuł w sportach walki. Był przekonany, że ta sztuka mu się uda. Nie dopuszczał do siebie innej informacji niż ta, że pokona Amerykanina i sięgnie gwiazd.\nPięć lat to zaledwie skrawek naszego życia. Wtedy pisałem już teksty na blogu, dziś w dalszym ciągu to robię, każdy kolejny upływający rok spowodował, że pewne rzeczy się w moim życiu zmieniały, ale przeważnie były to zmiany na plus. Pomyślcie sobie, że kończycie studia i w wieku 24 lat idziecie do pracy w korporacji. Zaczynacie od stażu, chwilę później pojawia się pierwsza umowa o pracę, następnie awans, podwyżka, przy dobrych wiatrach kolejny awans i znowu większa kasa. Mija pięć lat i macie już ugruntowaną pozycję w firmie, jest w niej sporo osób, które przychodziły do pracy po was. Jesteście jednymi ze starszych i bardziej doświadczonych, zaczynacie coś znaczyć. Przez te 60 miesięcy wykonaliście kawał dobrej roboty, a najlepsze wciąż przed wami.\nObojętnie czego byście nie robili – czy pracujecie w rachunkowości, gastronomii, w banku czy w szpitalu – po pięciu przepracowanych latach jesteście tylko lepsi. Zupełnie inaczej jest w sporcie, gdzie pięć lat to wieczność. Czas, w którym wszystko może wywrócić się do góry nogami.\nPięć lat temu Szpilka był przed ostatnim etapem wchodzenia na szczyt. Pokonał Tomasza Adamka, pokazał się kilkoma dobrymi występami w Stanach Zjednoczonych, był człowiekiem, który elektryzował fanów i dzielił społeczeństwo w naszym kraju na ludzi, którzy go kochają i tych, którzy nie mogą na niego patrzeć. Niespełna 27-letni pięściarz miał wszystko, aby zrobić wielką karierę. Porażka z Wilderem? Wstydu nie przyniosła – nokaut był widowiskowy, ale Szpilka pokazał się w tej walce z dobrej strony. Wielu wcześniejszych i późniejszych rywali Amerykanina nie było w stanie postawić mu się tak, jak zrobił to bokser z Wieliczki. Wielki świat boksu dostrzegł kogoś, kto może namieszać. Kwestią czasu miał być jego powrót i kolejne walki o stawkę.\nDziś czekamy na walkę naszego pięściarza z Łukaszem Różańskim, która ma być hitowym zestawieniem bokserskim nad Wisłą lub konfrontację Szpilki z Siergiejem Radczenko, które również ma odpowiednią temperaturę. Arturowi można wiele zarzucić, ale nigdy nie unikał wyzwań sportowych i zawsze ambitnie patrzył w przyszłość – chciał mocnych przeciwników, którzy zapewnią mu wysokie wynagrodzenia. Źle dobierani rywale na różnych etapach kariery, konfilty z promotorem, kontuzje i nieodpowiednie podejście do sportu (zmiany trenerów, różne kategorie wagowe) spowodowały, że dziś większość kibiców widzi go na straconej pozycji w walce z Różańskim, który liczy 35 wiosen i w momencie walki Szpilki z Wilderem miał dwa zawodowe pojedynki na koncie. Który te pięć lat temu podziwiał Szpilkę sprzed telewizora i nawet nie marzył o tym, żeby podczas tej samej gali walczyć z nim na jednej karcie walk.\nJeżeli wstajecie rano do pracy i jesteście załamani tym, że zarabiacie za mało, a macie pracy za dużo, to pamiętajcie proszę, że każdego dnia robicie progres. Rozwijacie się i codziennym siedzeniem przed komputerem zasuwacie na to, żeby jutro mieć lepiej. Sportowiec, który w wieku 27 lat był blisko szczytu, pięć lat później może do wielkich momentów wracać tylko we wspomnieniach i być zupełnie w innym położeniu. Mierzyć inaczej i celować w co innego. Przyzwyczaić się do sytuacji, w której jeszcze chwilę temu nie zakładał, że może się kiedykolwiek znaleźć.


ektryczną. Warto rozważyć kwestię, czy korzystanie i inwestycja w panele słoneczne jest opłacalna z punktu widzenia ekonomii. Sa\nDodane: 19-04-2020 04:07\nPanele słoneczne a kwestie ekonomiczne\nPanele fotowoltaiczne stanową dodatkowe źródło energii, które korzystają z promieniowania słonecznego, żeby przemienić je w energię elektryczną. Warto rozważyć kwestię, czy korzystanie i inwestycja w panele słoneczne jest opłacalna z punktu widzenia ekonomii. Sa\nFotowoltaika dla głuptasówPotrzebny w wielu branżach i przy wielu remontach - podnośnik.Wynająć krzesła? Szybko!Montaż i eksploatacja pomp ciepłaMarketing internetowy, a korzyści z inwestycji Twój biznes - kilka poradPrzydomowa oczyszczalnia ścieków - kilka przydatnych informacjiPostaw na nowoczesność - o wirtualnych biurachNie ma powodów do niepokoju - nie bój się stomatologaNowe podejście w 2020 jak dostać dotację na fotowoltaikęProblemy z sercem? Koniecznie zró” badania u kardiologa...To może Cię zainteresować. Jak Znaleźć Dobrego Prawnika profesjonalnieKrok Po Kroku Instrukcja Aby znaleźć dentystę w CieszynieTrend na sztukaterięJak skorzystać z kolektorów słonecznych Od RękiWizyta u dentysta - implanty zębowe, kilka poradPrawdziwa sauna w ogrodzie. Czy jest tak pięknie jak brzmi?O dobrych stomatologachNie bój się stomatologaA Ty jak zarządzasz swoją firmą? Tradycyjnie, czy nowocześnie?O wizycie u dentystyZegarki mvmtGenerally about high pressure cleaning and maintenance of propertyKlasyka we wnętrzu - postaw na sztukaterięWskocz do własnej sauny w ogrodzie...Take care about your carAutomotive productsWytwarzanie prądu z energii słonecznejSprawy o podłożu geodezyjnymCoraz więcej Polaków korzysta z pomocy prawnika


Jak przyozdobić ściany w salonie • Sypialnia • Budowa domu forum - Budowainfo.pl\nStrona główna forum ‹ Aranżacje wnętrz ‹ Sypialnia ‹ Jak przyozdobić ściany w salonie\nJak przyozdobić ściany w salonie\nprzez Kamijan21 » 19 gru 2018, o 11:18\nWitam, jestem w trakcie remontu mieszkania, i mam mały problem z salonem. Jestem zdecydowany na nowoczesne aranżacje, ale nie mogę się zdecydować. W sklepie DOMTECH znalazłem dużo fajnych fototapet, które pewnie nadają się do nowoczesnego wnętrza. Macie może inny ciekawy pomysł na nowoczesność na ścianach w salonie?\nRe: Jak przyozdobić ściany w salonie\nprzez socha123 » 8 lut 2019, o 14:14\nmy mamy gładką ścianę, ale na niej jest mnóstwo powieszonych ramek z naszymi zdjęciami\nDołączył(a): 8 lut 2019, o 14:12\nprzez jkoww » 13 lut 2019, o 08:34\nJa bym udekorował ściany w salonie płytkami.\nprzez aspiryna » 24 lut 2019, o 18:39\nsocha123 napisał(a): my mamy gładką ścianę, ale na niej jest mnóstwo powieszonych ramek z naszymi zdjęciami\nMy też mamy plamoodpornego Magnata na ścianach, ale od niedawna, więc jeszcze cieszymy się oryginalnym kolorem ścian.\nDo niedawna przez wiele lat mieliśmy tylko i wyłącznie kolor biały. Polecam\nDołączył(a): 22 wrz 2016, o 10:30\nprzez marciarella » 23 sie 2019, o 09:12\nMi się podoba taki pomysł na taką jakby wytartą ścianę. Nie wiem tylko jak to wykonać.\npolecam pręty nierdzewne od Stainless Europe\nDołączył(a): 23 sie 2019, o 08:53\nprzez bobik11 » 26 wrz 2019, o 16:13\nProponuję poszukać na http://naklejkomania.eu/54-obrazy-z-cyt ... nie-canvas, gdzie znajdziesz obrazy na płótnie w różnych stylach: nowoczesnym, klasycznym do tego w szerokiej gamie kolorystycznej, dzięki czemu wybierzesz coś dla twojego wnętrza.\nDołączył(a): 18 lip 2019, o 20:58\nA co sądzicie o naklejkach na ścianę? Warto pomyśleć o takim elemencie dekoracyjnym?\nprzez MagdaOlech » 23 gru 2019, o 09:58\nja zdecydowałam się na tapicerowany panel nad łóżko - dość duży. Kupiłam tkaniny - głównie welury i wykonałam pikowanie w karo.


Komplet Przyjemskiego i zwycięstwo Torunian w IV rundzie DMPJ (galeria)\nwydrukuj podstronę do DRUKUJ29 kwietnia 2021, 15:40\nPo raz kolejny świetną jazdę zaprezentował junior Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Wiktor Przyjemski pokonał wszystkich rywali, lecz to nie dało wygranej. Zwyciężyli młodzieżowcy z Torunia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych zawodów, których autorem jest Łukasz Wilk!\nTAGIDMPJAbramczyk Polonia Bydgoszcz\nArtykuł załadowany: 1.0755 sekundy


Land Rover Range Rover Sport 3.6 V8//salon Polska//BEZWYPADKOWY//pełne Wyposażenie//koła20 I 19zima Olsztyn Auto Moto\n» Land Rover Range Rover Sport 3.6 V8//salon Polska//BEZWYPADKOWY//pełne Wyposażenie//koła20 I 19zima\n62000.00 zł. Land Rover Range Rover Sport 3.6 V8//salon Polska//BEZWYPADKOWY//pełne Wyposażenie//koła20 I 19zima Olsztyn\nLand Rover Published date: Październik 4, 2017\n⭕ RANGE ROVER Sport 3.6 V8. Salon Polska. Technicznie bez najmniejszych zastrzeżeń. Zawieszenie pracuje komfortowo. Napęd, skrzynia biegów działa płynnie jak w nowym aucie. W zawieszeniu nie słychać żadnych stuków, znakomicie pokonuje zakręty.. Wcześniej było regularnie serwisowane. Ostatni serwis olejowy przy 195 tys w maju 2017 auto w ostatnim okresie używane sporadycznie tylko na dłuższe wyjazdy. Przebieg tego auta został zweryfikowany w serwisie oraz jest potwierdzony dokumentacją. Powłoka lakiernicza w bardzo dobrym stanie, bez rys czy wgnieceń, wygląda zjawiskowo, bez korozji. Auto jest w 100% bezwypadkowe. Miernik lakieru nie przekracza wartości 100-120mikronów. Wszystkie szyby oryginał, łącznie z czołową!! Wnętrze auta jest również w świetnym stanie. Beżowa tapicerka jak nowa. Świetnie się komponuje z resztą. Wszystkie materiały w ogóle nie porysowane. Podsufitka bez znaków użytkowania. Bagażnik najprawdopodobniej służył do przewożenia .. niczego. Range ocieka bogatym wyposażeniem, nie sposób się rozpisywać i wymieniać tu wszystko. Większość widać na foto. Auto stoi na 20 calowych OZ z ładnymi oponami hankook. Dodaje drugi komplet kół zimowych na oryginalnych felgach LAND 19 cali. Reasumując, ten egzemplarz RANGE Rovera jest jednym z najlepiej utrzymanych i zachowanych z jakimi miałem do tej pory do czynienia. Potwierdzony przebieg, bezwypadkowość, bogate wyposażenie i rewelacyjny stan to główne atuty tego auta, które sprostają wymaganiom każdego klienta. Pełna dokumentacja. Komplet kluczyków. Jeżeli oglądałeś już kilka tak zwanych igieł (gdzie połowa elektryki nie działa a zawieszenie pneumatyczne leży i kwiczy) i masz już dość tracenia czasu i pieniędzy na paliwo ta oferta jest skierowana do Ciebie. Zapraszam.


CBŚP rozbiło międzynarodowy gang zajmujący się wyprowadzaniem leków z legalnego obrotu, odzyskiwaniem z nich pseudoefedryny i produkcji metamfetaminy - dowiedziała się PAP w CBŚP. Grupa działała na terenie Polski, Ukrainy, Słowacji i Czech. Sąd aresztował tymczasowo 19 osób.\nJak powiedziała PAP rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz przestępczy proceder rozpoczynał się na Podkarpaciu, gdzie pozyskiwano leki zawierające pseudoefedrynę. - Lekarstwa wyprowadzano z aptek i punktów aptecznych. Na każdym paragonie widniała transakcja sprzedaży jednego opakowania leku. W rzeczywistości natomiast leki te odbierane były w hurtowych ilościach przez "kurierów", a takie sytuacje jednorazowo mogły dotyczyć nawet kilkudziesięciu tysięcy opakowań. Następnie tabletki były blistrowane tzn. oddzielane od opakowań i dostarczano je bezpośrednio na potrzeby kilku laboratoriów wytwarzających metamfetaminę - poinformowała.


Drewniana podłoga na balkon. Jakie deski na balkon wybrać? - Urzadzamy.pl\nDrewniana podłoga na balkon. Jakie deski na balkon wybrać?\n2021-04-23 9:55 Paweł Okołowski\nDrewniana podłoga na balkon jest marzeniem wielu osób. Nic dziwnego - deski balkonowe wyglądają atrakcyjnie i elegancko, wpisują się również w modny styl eko, który chętnie czerpie z naturalnych materiałów. Niestety, drewniane podłogi na balkonie nie należą do najłatwiejszych w utrzymaniu - muszą być odpowiednio przygotowane i zaimpregnowane. Jakie deski na balkon wybrać i jak je pielęgnować, by służyły nam jak najdłużej? Podpowiadamy!\nDrewniana podłoga na balkon - jakie warunki trzeba spełnić?\nJakie deski na balkon są najlepsze?\nPodłoga na balkonie z drewnianych podestów\nJak układać deski na balkonie?\nDrewniana podłoga na balkon - pielęgnacja\nNajpiękniejsze aranżacje balkonów - GALERIE INSPIRACJI\nRemont balkonu to dobry moment na wymianę podłogi. Drewniana podłoga na balkon ma nie tylko walory estetyczne, ale także użytkowe, choć jest ciepła w dotyku, w upalne dni nie parzy w stopy i amortyzuje upadki (w przeciwieństwie do twardych płytek).\nDrewnianą podłogę na balkon można zrobić z tzw. podestów (drewnianych płytek) lub desek. Wybór metody zależy przede wszystkim od poziomu, na jakim znajduje się powierzchnia płyty balkonowej, na której chcemy ułożyć drewno.\nDrewniana podłoga na balkonie musi się bowiem znajdować na niższym poziomie niż posadzka za drzwiami balkonowymi wewnątrz mieszkania. Jeśli różnica poziomów między płytą balkonową a wyjściem z mieszkania na balkon jest większa niż 6,5 cm, możemy zdecydować się na posadzkę z desek na legarach, natomiast jeżeli jest mniejsza - musimy wybrać drewniane podesty.\nUWAGA: Drewnianą podłogę na balkonie można układać tylko wtedy, gdy powierzchnia płyty balkonowej ma spadek 3%, który umożliwi odpływanie wody na zewnątrz. Ponadto, jeśli drewno ma być układane na betonowym podkładzie albo nasiąkliwych płytkach, takie podłoże na balkonie należy pokryć poliuretanową powłoką malarską. Zostanie ono wtedy zabezpieczone przed zaplamieniem garbnikami wypłukiwanymi z drewna podczas deszczu.\nNie każde drewno nada się na balkonową posadzkę. Trudne warunki panujące na balkonie dobrze zniesie jedynie drewno o wysokiej trwałości - twarde, odporne na grzyby, wilgoć, mróz i promieniowanie UV. Z tej przyczyny idealne deski na balkon to te wykonane z gatunków egzotycznych, np.: badi, bangkirai, cumaru, ipe, massaranduba i tatajuba. Nawet gdy są nieimpregnowane, nie niszczeją, a jedynie patynują - nabierają srebrnoszarej barwy. Aby ich kolor nie zmieniał się pod wpływem warunków atmosferycznych, wystarczy zabezpieczyć je olejem.\nDrewnianą podłogę na balkonie można ułożyć także z niektórych gatunków rodzimych, np. modrzewia i dębu. Decydując się na nie, koniecznie trzeba je zabezpieczyć olejem. A co z gatunkami iglastymi? Czy na przykład sosnowe deski na balkon to dobry pomysł? Z rodzimych gatunków iglastych, nawet zaimpregnowanych ciśnieniowo, można ułożyć posadzkę jedynie na balkonach, które są zadaszone.\nWarto wiedzieć: Niezależnie od gatunku drewna, deski na balkon muszą mieć wilgotność na poziomie 25-30% (drewno nie powinno być zbyt suche ani zbyt mokre).\nAutor: Andrzej Szandomirski Niezabezpieczone drewno egzotyczne na balkonie pokrywa się srebrnoszarą patyną. Jeśli wolimy jego naturalny, żywy kolor, musimy je dwa razy w roku zabezpieczyć olejem.\nWykonana z drewnianych podestów podłoga na balkon, łącznie z elementami mocującymi, ma zaledwie 3-3,2 cm grubości. Każdy podest składa się z drewnianych klepek, które są mocowane do podkonstrukcji zrobionej z tworzywa albo drewna. Układanie podestów na balkonie jest proste - zaczepy przytwierdzone do boku każdego z nich pozwalają je ze sobą łączyć jak puzzle. Dzięki temu nie trzeba ich przyklejać do podłoża.\nUłożenie 10 m2 powierzchni zajmie nie więcej niż cztery godziny. Taką drewnianą podłogę na balkonie można też szybko zdjąć i zamienić na inną. Do wykończenia brzegów balkonu najlepiej wykorzystać specjalne płytki brzegowe albo deski tarasowe.\nDeski na balkon układa się na drewnianych legarach, które – zależnie od poziomu posadzki – mogą leżeć jedynie na papie chroniącej drewno przed wodą albo na drewnianych podkładkach czy też klinach z tworzywa sztucznego. Zarówno klin, jak i podkładki powinny być rozmieszczone pod legarami co 50 cm.\nDrewniane podkładki należy przykleić do balkonowej płyty specjalnym elastycznym klejem poliuretanowym lub MS polimerem przeznaczonym do stosowania na zewnątrz. Podkładki, na których mają być ułożone legary, muszą być wykonane z drewna oleistego. Mogą to być ucięte kawałki legarów. Ważne jest, by wszystkie boki podkładek pokryć klejem. W ten sposób zostaną one zabezpieczone przed wodą.\nKliny z tworzywa sztucznego nie wymagają przyklejania do balkonowej płyty. Do klinów ułożonych na płycie balkonu wkrętami mocuje się legary – zawsze z dwóch stron. Po ułożeniu legarów można przystąpić do mocowania desek, zachowując między nimi blisko półcentymetrowe odstępy, które pozwolą na swobodną pracę drewna i odprowadzenie wody z posadzki.\nDo wyboru mamy trzy sposoby mocowania desek:\nSposób montażu warto dostosować do stopnia nasłonecznienia balkonu.\nUWAGA: Deski na balkonie należy układać ze spadkiem nieprzekraczającym 2% lub w ogóle z niego zrezygnować. Wbrew obiegowej opinii największym zagrożeniem dla drewnianej posadzki na zewnątrz domu nie jest woda, ale duże nasłonecznienie. Wysychając, drewniane elementy paczą się. Im dłużej deski posadzki pozostaną wilgotne, tym lepiej dla kondycji drewna.\nJeśli układaliśmy posadzkę z niezabezpieczonego drewna, trzeba je dokładnie umyć specjalnymi środkami czyszczącymi, delikatnie ługującymi drewno. Następnie obficie spłukać myjką ciśnieniową. Po myciu drewno egzotyczne możemy pozostawić bez zabiegów zabezpieczających – jednak tylko wtedy, gdy chcemy, by pokryło się patyną. Żeby zachowało swój żywy kolor, po wyschnięciu drewna należy położyć na nie odpowiedni impregnat lub olej. Można też zastosować preparat olejowy zawierający barwiące dodatki.\nSprawdź: Metamorfoza małego balkonu: zdjęcia PRZED i PO metamorfozie!>>\nDrewno jest materiałem wymagającym. Jedynie dzięki regularnym zabiegom pielęgnacyjnym przez lata zachowa swoją urodę. Gdy zdecydujemy się na drewnianą podłogę na balkon, w ciepłe, słoneczne dni deski musimy zraszać wodą. Poza tym dwa razy w roku należy dokładnie umyć balkon (lub taras) myjką ciśnieniową.\nNa drewno zabezpieczone olejem co jakiś czas trzeba ponownie nałożyć olej. Można to zrobić samodzielnie - wystarczy nanieść olej pędzlem i jego nadmiar wytrzeć szmatką. Najlepsze miesiące do przeprowadzenia takich prac pielęgnacyjnych to wrzesień, październik, kwiecień lub maj.\nNornica w ogrodzie. Jak pozbyć się nornic? Skuteczne sposoby na gryzonie w ogrodzie


Home » Newsy » Joga relaksacyjna pomaga niwelować negatywne skutki stresu i przemęczenia\nDodane przez Beata w Paź 2, 2014 | 0 komentarzy\nJoga zapobiega groźnym skutkom przemęczenia i permanentnego stresu: depresji, stanom zapalnym oraz chorobom immunologicznym. Dzięki praktykowaniu asan ciało pozbywa się napięć, a oddech staje się regularny. Ćwiczenia medytacyjne i oddechowe pomagają natomiast osiągnąć stan głębokiego relaksu, który zazwyczaj ma miejsce tylko podczas snu.\nJoga pochodzi z Indii, gdzie praktykowana jest od blisko 2500 lat. Jest to jeden z systemów filozoficznych, który zajmuje się związkiem między ciałem i umysłem. W świecie zachodnim joga jest utożsamiana raczej z ćwiczeniami fizycznymi i oddechowymi, uprawiana jest głównie dla zdrowia. Odpowiednie wykonywanie asan powoduje uwolnienie napięć, przynosi ulgę przy chronicznych bólach i problemach z kręgosłupem. Oddech staje się swobodny i równomierny, a ciało silniejsze i bardziej gibkie. Ponadto joga zwiększa umiejętność koncentracji, uwagi i panowania nad własnym umysłem. Osoby chcące praktykować jogę mogą wybierać między metodami, w których priorytetem jest zwiększenie siły, wytrzymałości i gibkości. Osoby zestresowane, które szukają spokoju i odprężenia, powinny natomiast zdecydować się na metody, w których ćwiczenia służą przede wszystkim relaksacji.\n– Jeżeli tę praktykę podejmie się na troszkę głębszym poziomie, to można nauczyć się, jak w krótkim czasie odprężyć się całkowicie, rozluźnić, zrelaksować, zregenerować siły. Są różne metody jogi i ćwiczenia, jest dużo różnych szkół jogi, tradycji. Większość z odmian jogi uczy, jak się zrelaksować, bo ten relaks, uspokojenie jest też niezbędne, żeby zacząć w ogóle penetrować rzeczywistość – mówi Wiktor Morgulec, dyplomowany nauczyciel jogi wg metody B.K.S. Iyengara, organizuje wyjazdowe kursy jogi, na co dzień uczy w szkole Joga Żoliborz w Warszawie, w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.\nDla osób zestresowanych dobrym rozwiązaniem jest joga praktykowana metodą ruch-oddech-relaks. Metoda ta składa się z trzech części. W fazie ruchu poprzez ustawianie ciała w kilku pozycjach najbardziej mobilizujących układ immunologiczny i stymulujących układ hormonalny wzmacnia się ciało i rozluźnia napięcia. Dzięki tym ćwiczeniom poprawia się przepływ wszystkich płynów fizjologicznych, ukrwienie i odżywienie organizmu. Wtedy można przejść do części oddechowej.\n– Wszelkie stresy, wszelkie napięcia, które nas w życiu spotykają, manifestują się też zatrzymywaniem oddechu. Jest szereg ćwiczeń, które pomagają odblokować naturalny przepływ oddechu i to jest ta druga część, oddechowa, po tej części ruchowej. Jak już oddech przepływa swobodnie, można przejść do trzeciej części, którą jest nauka relaksacji – mówi Wiktor Morgulec.\nRozluźnienie ciała i swobodny przepływ oddechu dają możliwość wejścia w stan głębokiego relaksu – stan, w którym ciało regeneruje się bardzo szybko. Taki głęboki relaks przynosi podobne efekty jak kilkugodzinny mocny, zdrowy sen. Joga relaksacyjna zapobiega negatywnym zmianom zachodzącym w ciele pod wpływem permanentnego stresu i braku odpoczynku: bólom, stanom zapalnym, skrajnemu wyczerpaniu, które często prowadzi do poważnych stanów chorobowych. Wpływa ponadto na psychikę, zapobiegając stanom depresyjnym, uczuciu zniechęcenia i zobojętnienia.\nTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 2 = trzy\nTego lata najmodniejsze są grafitowe bikini z podniesionym stanem Maj 6, 2014\nKobieta sukcesu czy kochająca żona: jakie są Polki? Sty 15, 2015


Wczesna terapia antyretrowirusowa i śmiertelność wśród zakażonych wirusem HIV cd – logopeda warszawa\nPo randomizacji niemowlęta obserwowano co 4 tygodnie do 24 tygodnia życia, następnie co 8 tygodni do 48 tygodnia, a następnie co 12 tygodni. Przy każdej zaplanowanej wizycie ocena obejmowała dokumentację wszelkich klinicznych zdarzeń związanych z HIV, pełną morfologię krwi z pomiarem różnicowym, pomiary poziomów aminotransferaz i liczbę komórek CD4 z obliczeniem odsetka CD4. Farmaceuta w każdym miejscu mierzył przestrzeganie przypisanego leku przez porównanie ilości leku wydanej z tą zwróconą podczas kolejnej wizyty. Toksyczność oceniano zgodnie z kryteriami DAIDS9 Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) w NIH. Badanie przeprowadzono również w ramach aplikacji badawczo-lekowej nowej aplikacji Food and Drug Administration (numer 71 494).\nPierwszorzędowym rezultatem był czas do śmierci lub niepowodzenie pierwszego rzutu terapii przeciwretrowirusowej. Ten ostatni zdefiniowano jako którykolwiek z poniższych: brak osiągnięcia odsetka CD4 wynoszącego 20% lub więcej w 24. tygodniu terapii lub obniżenie odsetka CD4 do mniej niż 20% po pierwszych 24 tygodniach terapii przeciwretrowirusowej (niewydolność immunologiczna) ciężkie przypadki CDC w stadium B lub w stadium C (niewydolność kliniczna) lub toksyczność wymagająca więcej niż jednej substytucji lekowej w obrębie tej samej klasy lub przejście na nową klasę lub wymagające stałego przerwania leczenia (tj. ograniczenie toksyczności ograniczające dawkę). Niezależny komitet przeglądowy w punkcie końcowym dokonał przeglądu wszystkich zgonów i stwardnienia rozsianego stopnia C oraz ciężkich przypadków w stadium B, nie znając wartości CD4, statusu terapii przeciwretrowirusowej lub randomizowanych zadań terapeutycznych. Badacze w każdym z tych dwóch ośrodków nie zdawali sobie sprawy z pierwotnych i wtórnych wyników w drugim ośrodku.\nPrzegląd i monitorowanie\nProces został zatwierdzony przez komisje etyczne obu uczestniczących instytucji. Zgodnie z protokołem badanie jest co najmniej raz w roku weryfikowane przez niezależną międzynarodową organizację monitorującą dane i bezpieczeństwo DAIDS w Afryce; ta rada może zalecić zakończenie lub modyfikację badania ze względu na bezpieczeństwo lub skuteczność. Przewodnie kryterium statystyczne dla dowodów ponad uzasadnioną wątpliwość oparte jest na różnicy wynoszącej co najmniej 3 odchylenia standardowe w logarytmicznym względnym zagrożeniu (lub nominalnym P <0,001) w dowolnej tymczasowej analizie (zgodnie z zasadą Haybittle-Peto). Przeprowadzono dwa takie roczne przeglądy. Ponadto, podkomitet komisji ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa dokonuje przeglądu wszystkich zgonów według randomizowanych zadań leczenia i może wezwać do niezapowiedzianej kontroli przez całą Radę ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, jeżeli istnieją obawy co do bezpieczeństwa; podkomisja przeprowadziła trzy recenzje (mniej więcej co 3 miesiące).\nW drugim corocznym przeglądzie Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, w czerwcu 2007 r., Kiedy to zostało zakończone, pojawiły się mocne dowody na różnicę umieralności między niemowlętami, które zostały losowo przydzielone do wczesnej terapii przeciwretrowirusowej a tymi przypisanymi do terapia z odroczoną terapią\n[hasła pokrewne: nerwica lękowa objawy fizyczne, latakia wieluń, śnieżka perlino ]\nPowiązane tematy z artykułem: latakia wieluń nerwica lękowa objawy fizyczne śnieżka perlino


Złodziejski patent | Nowa Trybuna Opolska\nMichał Wandrasz 23.11.2001\nGłuchołaska policja zatrzymała szajkę zajmującą się kradzieżami paliwa z samochodów ciężarowych i autobusów.\nOd maja do końca sierpnia do Komisariatu Policji w Głuchołazach zgłoszono dziesięć włamań do baków. Za każdym razem złodzieje spuszczali z nich od 50 do 100 litrów oleju napędowego.\nDochodzenia w tych sprawach były umarzane z powodu niewykrycia sprawców, ale policjanci z referatu kryminalnego głuchołaskiego komisariatu nie zapominali o nich. Po kilku miesiącach policjanci ustalili personalia czterech mężczyzn w wieku od 20 do 28 lat, którzy podejrzani są o tamte kradzieże.\n- Okazało się, że oprócz zgłoszonych nam dziesięciu włamań i kradzieży dokonanych w Głuchołazach mają oni na koncie jeszcze inne, które nie były zgłaszane - mówi komisarz Kazimierz Chmielarski, komendant Komisariatu Policji w Głuchołazach. - Dokonywali ich na terenie gmin Otmuchów, Korfantów, Nysa, Łambinowice i Prudnik. Olej napędowy spuszczali wężykiem z baków ciężarówek stojących na parkingach. Ukradli też paliwo z autobusów stojących w Głuchołazach na placu przy dworcu oraz włamali się do stacji paliw na terenie kopalni odkrywkowej w Dębowcu koło Prudnika. Ogółem ukradli około tysiąca litrów oleju.\nPaliwo złodzieje spuszczali do kanistrów oraz tankowali do pełna swoje stare renault, którym jeździli na włamania. Samochód był wykorzystywany także do innych przestępstw. Udowodniono im już kradzież roweru, trzy włamania do piwnic, z których także ukradli rowery, i czterokrotne włamania do kiosków, gdzie interesowały ich głównie papierosy.\n- Na skradzionym paliwie mężczyźni wyjeżdżali także do Niemiec, gdzie sprzedawali papierosy pochodzące z włamań - dodaje komisarz Chmielarski.\nDwóch mężczyzn ze złodziejskiej szajki było notowanych przez policję jeszcze jako nieletni. Dwaj pozostali także przewinęli się przez policyjne kartoteki. Gdy policjanci rozpracowali grupę, jeden ze złodziei już siedział w więzieniu, do którego trafił za inne przestępstwa.\nZa kradzieże z włamaniem grozi im kara od roku do 10 lat więzienia.


Film Mała Wielkanoc w Kowarach - strimeo.tv\n<iframe src='http://strimeo.tv//embed/mala-wielkanoc-w-kowarach?width=640&height=360&auto=false&logo=false' width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>\nOd 32 lat na Dolnym Śląsku obchodzona jest hucznie Mała Wielkanoc, podczas której można spróbować potraw przywiezionych przez osoby osiedlające się na tym terenie po II Wojnie Światowej.\nNa spotkanie z tradycją przyjechały zespoły z całego Dolnego Śląska. Każdy stół wielkanocny był wyjątkowy i niepowtarzalny. Wszystkie potrawy zrobione były z naturalnych składników i na rodzinnych często kilkupokoleniowych recepturach. Nawet koszyczki wielkanocne były różne.\nA to dopiero początek. Swojskie kiełbasy i wędliny, baby ziemniaczane, mazurki, baby czy paschy. Od tych różności można było dostać zawrotu głowy. A wszystko można było spróbować.\nPodczas imprezy można było kupić także regionalne miody czy napitki ale także książki w tym baśnie cieplickiej autorki.\nWszyscy, którzy cenią sobie lokalną tradycję i lubią folklor powinni zapamiętać tą imprezę.\n0:02 Informacje 2015 18 lipca 2015


Alfa Implant płyn do płukania jamy ustnej 200 ml - Jama ustna - Leki i suplementy diety - Apteka Internetowa Corax\nAlfa Implant płyn do płukania jamy ustnej 200 ml\nCena: 24,34 PLN\nŁagodny płyn z dodatkiem siemienia lnianego i alantoiny. Nie powoduje pieczenia w ustach, ma delikatny, naturalny, miętowy smak. Zawiera między innymi ekstrakt z szałwii, siemienia lnianego, rumianku, kory dębu, rozmarynu, arniki. Dodatkowo działanie tego ziołowego płynu producent wspomógł alantoiną. Nie powoduje uczucia pieczenia w ustach, produkt do stosowania przed i po zabiegach implantacji i ekstrakcji zęba. Wskazany także podczas leczenia chirurgicznego chorób przyzębia, w różnego rodzaju stanach zapalnych i infekcjach jamy ustnej jak też przy podprotezowych stanach zapalnych.Skrócenie okresu gojenia i radykalna redukcja bólu. Podniesienie komfortu leczenia dla pacjenta. Stosowanie płynu Alfa Implant Care doskonale uzupełnia specjalistyczna pasta do zębów dla osób posiadających implanty Alfa Implant Toothpaste.\nStosować 2 razy dziennie po umyciu zębów. Nalać do nakrętki 20ml płynu. Płukać jamę ustną przez 30 sekund, następnie wypluć płyn. Po zastosowaniu nie płukać jamy ustnej wodą.\nAqua, glycerin, herb extracts: linum usitatissimum, sallvia officinalis, chamomilla recituta, arnica montana quercus, rosmarinus officinalis; propylene glycol, D-panthenol, peg-40 hydrogenated castor oil, aroma, xylitol, allantoin, diglukonian chlorheksydyny, sodium saccharine.\nKosmetyk do stosowania zewnętrznego\nPostać płyn do płuk.j.ustnej\nCURASEPT ADS 205 0,05% CHX płyn do płukania jamy ustnej 200 ml\nCURASEPT ADS 212 0,12%CHX płyn do płukania jamy ustnej 200 ml\nCURASEPT ADS 220 0,2% CHX płyn do płukania jamy ustnej 200 ml\nCURASEPT ADS IMPLANT płyn do płukania jamy ustnej 200 ml\nCURASEPT ADS PERIO płyn do płukania jamy ustnej 200 ml


ZUPA-KREM Z CUKINII - DoradcaSmaku.pl\nWybierz składnik cukinia cebula marchew masło ziemniaki kostka rosołowa sól morska pieprz biały Prymat gałka muszkatołowa Prymat mielona smietana 18% serek topiony grzanki\nsmietana 18% 100 ml\nserek topiony 1 trójkącik\n1/Cukinię umyć, obrać i pokroić w kostkę. Jeżeli posiadają pestki, to usunąć. Cebulę poszatkować, marchewkę pokroić w kostkę, ziemniaki w kostkę. Wszystkie składniki wrzuć do garnka dodać masło, kostkę rosołową, gałkę muszkatołową i podlać trochę wody (tak aby lekko pokryła warzywa)\n2/ Wszystko razem dusić do miękkości, dodać serek topiony a następnie zmiksować blenderem lub przetrzeć przez sito. Dodać śmietanę, doprawić pieprzem i solą. Podawać z grzankami lub groszkiem ptysiowym.\nkrem cukinii zupa\njestem na etapie próbowanie różnych zup kremów ale takiego jeszcze nie jadłam, musze koniecznie wypróbować ten przepis\nJuż nie mogę się doczekać kiedy cukinie będą rosły w ogródkach. Wtedy taka zupka jest najlepsza!\nmuszę wypróbować z cukinii jeszcze nie robiłam zupy\nLubie taką :-)


Rafał Maślak i Kamil Pawelski- czy oni są sexy? (SONDA) - Kozaczek.pl\nKozaczek.pl » Rafał Maślak » Rafał Maślak i Kamil Pawelski- czy oni są sexy? (SONDA)\n"Gdzie ci mężczyźni, prawdziwy tacy?"- śpiewała kiedyś Danuta Rinn. Ciekawe, co zaśpiewała by w obecnych czasach, gdzie panowie dbają o swój wygląd nierzadko bardziej od kobiet. Kilku dobrze na tym wyszło.\nWczoraj obaj panowie prężyli swoje klaty między wieszakami pełnymi ubrań. Obaj mieli modne marynarki, spodnie, wymuskane buty, doskonałe fryzury.\nCzy taka perfekcja jest jeszcze seksi? Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź Szymona Majewskiego, który lubi pożartować nieco z Rafała i innych gwiazd.\nCzarne motyle motywem przewodnim. Najnowsza kolekcja Ewy Minge została zatytułowana Black Butterflies. Czarne motyle pojawiły się zatem na wielu kreacjach - również tej, w której zaprezentowała się bohaterka wieczoru. Na ... czytaj więcej


Serum Regenerująco - Wygładzające LIFT mini I Olivia Plum I Kosmetyki Naturalne\n»Serum Regenerująco - Wygładzające LIFT ...\nWygładzające serum regenerujące stworzone z myślą o osobach zmęczonych, przepracowanych i ze zbyt małą ilością snu. Do każdego rodzaju skóry, a w szczególności zmęczonej i dojrzałej. Lift "podniesie" Cię zarówno po nieprzespanej nocy, stresującym tygodniu, jak również hormonalnej huśtawce i wypryskach na twarzy.\nLIFT wyróżnia się żelową konsystencją o kojącym działaniu. Serum od Olivii Plum odświeża skórę twarzy i wpływa pozytywnie na proces regeneracji. Pomaga redukować przedwczesne oznaki starzenia oraz w walce z niedoskonałościami skóry. Działa przeciwzmarszczkowo, pozostawiając cerę optycznie wygładzoną, napiętą i optymalnie nawilżoną.\nSerum Lift możesz używać na noc w połączeniu z Olejem jojoba z niebieskim rumiankiem jeśli chcesz pozbyć się szybko niedoskonałości skóry, wyprysków czy krost.\nZ uwagi na różne wartości pH, niacynamid może zneutralizować działanie wit. C, dlatego nie rekomendujemy używania serum LIFT w tym samym czasie co serum GLOW.\nSekret działania LIFT kryje się w składnikach – kwasie hialuronowym, witaminie B3 pod postacią niacynamidu 4% oraz ekstraktu z zielonej herbaty, które działają jak zastrzyk dobrej energii. Roztwór z trzech rodzajów kwasów wpływa pozytywnie NA regenerację naskórka. Serum LIFT zawiera również cenne ekstrakty. Zielona herbata to słynny na świecie przeciwutleniacz. Owoce goji mają właściwości oczyszczające i energetyzujące oraz pobudzają cały układ odpornościowy. Ekstrakt z wina chroni przed promieniami UV i wspiera skórę w walce z procesami starzenia. Obecna w serum od Olivii Plum witamina B3 (niacynamid) została wybrana przez wzgląd na liczne korzystne właściwości. Pomaga radzić sobie z niedoskonałościami skóry i podrażnieniami, jak również przyśpiesza gojenie ran.\nWstrząśnij przed użyciem. Przechowuj w temperaturze pokojowej. W zależności od partii produktu, kolor serum może się różnić. Pojemność : 10 ml, produkt dostępny również w pojemności 30 ml.\nNie jeden, a trzy rodzaje kwasów tworzą roztwór 1,5% potrójnego kwasu hialuronowego – 0,5% kwas małocząsteczkowy typu SLMW 0,5% kwas małocząsteczkowy typu LMW 0,5% kwas wielkocząsteczkowy typu HMW. Ta niezwykła mieszanka poprawia nawodnienie skóry twarzy. Roztwór wpływa pozytywnie regenerację naskórka, a co więcej, wyróżnia się wysokim poziomem biozgodności.\nOwoce goji mają właściwości oczyszczające i energetyzujące.\nEkstrakt z wina chroni przed promieniami UV i wspiera skórę w walce z procesami starzenia.\nWitamina B3 (niacynamid) pomaga radzić sobie z niedoskonałościami skóry i podrażnieniami, jak również przyśpiesza gojenie ran.


Koniec spisu powszechnego 2011. Rachmistrzowie mogą jeszcze dzwonić | Gdynia Nasze Miasto\nKoniec spisu powszechnego 2011. Rachmistrzowie mogą jeszcze dzwonić\nKsenia Pisera 05.07.2011 Zaktualizowano 05.07.2011\nMieszkańcy zostali spisani, a Narodowy Spis Ludności i Mieszkań się zakończył. Nie oznacza to, że rachmistrzowie już skończyli pracę. Do 11 lipca będą przeprowadzać jednak spis kontrolny, by zweryfikować dane. Tym razem tylko telefonicznie.\nInformacje do tegorocznego NSP rachmistrzowie zbierali na podstawie samospisów internetowych, wywiadów telefonicznych lub z danych z systemów informacyjnych. Czyli m.in. z urzędów skarbowych, Narodowego Funduszu Zdrowia - Centralnego Wykazu Ubezpieczeniownych oraz centralnej ewidencji pojazdów.\nDo części mieszkańców nie zapukali\nDo części mieszkańców rachmistrzowie nie zapukali, ponieważ informacje zebrali właśnie z tych baz danych.\nWSZYSTKO O SPISIE POWSZECHNYM 2011\nRaport podsumowujący tegoroczny NSP jest w przygotowaniu, wiadomo już, że do niewielu mieszkańców ankieterzy musieli przychodzić powtórnie.\n- Prawie wszyscy zgadzali się odpowiedzieć na pytania rachmistrzów - mówi Szpaczyński .- W przypadku odmowy, rachmistrzowie informowali o konsekwencjach. W rezultacie wszystkich udało się przekonać do wzięcia udziału w spisie - zaznacza.\nspis powszechny gdyn...