Katalog złączy do budowy konstrukcji rurowych i balustrad bezpieczeństwa by Kee Safety sp. z o.o. - issuu\ndbamyotwojebezpiecze ń stwoKatalog złaczy do budowy konstrukcji\nrurowych i balustrad bezpieczeństwa• ROZWIĄZANIA DLA WSZYSTKICH TYPÓW BALUSTRAD I KONSTRUKCJI rurowych\n• BEZ SPAWANIA I GWINTOWANIA\n• szeroki ASORTYMENTKoncepcja KEE SafetyNowatorski produkt do\nkonstrukcji z rur stalowych.\nsą wykonane z żeliwa\nciągliwego i ocynkowane\nogniowo.KeeSafety jest wiodącym globalnym dostawcą złączy oraz systemówbezpieczeństwa. Są one łatwe w projektowaniu, proste w montażu oraz tanie\nz uwagi na ich modułowość i prostotę. Zasady projektowe są proste i bardzo skuteczne,\npotwierdzone 75 letnim doświadczeniem w tysiącach wykonanych realizacji\nna całym świecie.Złącza wykonane z\naluminium, krzemu i\nmagnezu, służące do budowy\nlekkich konstrukcji rurowych.\nZłącza KEE LITE zapewniają\nodporność na korozję,Bez względu na to czy potrzebujesz oddzielić ludzi od niebezpieczeństwa czy chronić\nswój sprzęt na obiekcie, Kee Safety zaoferuje ci najekonomiczniejsze, elastyczne\na przede wszystkim bezpieczne rozwiązanie.wytrzymałość oraz są trwałe.Grupa złączy żeliwnych\nzastosowania wBezpieczeństwokonstruowaniu balustradKee Safety na bieżąco śledzi aktualne zmiany w dyrektywach i ustawach\nby mieć pewność ich spełniania – nasze rozwiązania znacznie je\nprzewyższają. Złącza odpowiadają wymaganiom najnowszych europejskich norm.podjazdów, pochylni,\nschodów czy chodników dla\nWykonane zostały tak by\nspełnić wymogi ustaw\no przeciwdziałaniuJakośćdyskryminacji osóbJakość jest głównym priorytetem przy produkcji złączy Kee Safety. Złącza\nprodukowane są zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami certyfikatu TüV pod\nkątem wytrzymałości i jakości produkcji.niepełnosprawnych.Rozwiązania\nOd prostej ochrony pomostów czy przejść w zakładach pracy, do bezpiecznych\nbalustrad w nieprzyjaznym środowisku nabrzeża portowego, mostów czy kanałów,\nKee Safety zapewnia kompletne rozwiązania by zapewnić. Ci absolutną pewność\nspełnienia wymagań bezpieczeństwa.2Katalog złączy Kee SafetyCopyright © Kee Safety Ltd.\nbroszury nie może być kopiowany w żadnej formie bez pisemnej zgody Kee Safety Ltd.Spis tematów\nInformacje techniczne04Złącza Kee Klamp06Złącza Kee Lite23Złącza Kee Access31Akcesoria36Bezpieczne balustrady37Normy bezpieczeństwa39Montaż i instalacja40Tabele obciążeń47Test wibracji50KEE PROJEKT51wCopyright\nŻaden fragment niniejszej\nbroszury nie może być kopiowany w żadnej formie bez pisemnej zgody Kee Safety Ltd.www.keesafety.pl3Informacje techniczne\nRury do Twoich konstrukcjiOcynk ogniowy\nZłącza typu KEE KLAMP oraz KEE ACCESSZłącza firmy Kee safety produkowane są w typowych rozmiarach rursą cynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO 1461.calowych zgodnych z normą EN 10255 (ISO 65), szeregu średniego i ciężkiego,\nw rozmiarach od 17.5mm do 60.3mm średnicy zewnętrznej; dla rur\nwykonanych z innych materiałów wymiary złącz są identyczne.Malowanie proszkowe\nWszystkie złącza oraz rury mogą być pokryte trwałymi\npowłokami proszkowymi. W ofercie dostępna jestKEE KLAMP Rozmiar Zewn. ø rury\nMożliwe jest zastosowanie\nodpowiedników rur opisanych rozmiar rury rury\nnormą EN 10255 (ISO 65),\nprzy założeniu że grubość\nścianki będzie nie mniejsza\n32pełna paleta kolorów RAL.Aluminium\nZłącza KEE LITE wykonane są z wysokogatunkowego\nstopu aluminium, krzemu i magnezu.Powłoka antybakteryjna\nOchrona przed rozwojem potencjalnie szkodliwych81 1/2"48.34092"60.350* Nominalna średnica otworu jest średnicą umowną.\nWłaściwa średnica zależy od grubości ścianki rury.bakterii i grzybów; ta proszkowa powłoka może być\nwykonana w rozległej gamie kolorów z palety RAL.Aprobata TÜVKolory z palety RAL\nSzeroka gama oferowanych kolorów pozwala\tZłącza firmy Kee Safety zostały zaaprobowane przez TÜVuzyskać różnorodne efekty wizualne. Kolory europejski,dodadzą także blasku balustradzie, poręczy, Maksymalne dopuszczalne obciążenie każdej kształtki zostałobarierce czy rozległej gamie innych konstrukcji.wiodącyiniezależnyinstytutbadawczy.określone w Certyfikacie TÜV, którego kopia dostępna jest na\nżyczenie. Bieżące informacje na temat aprobat TÜV znajdują\nsię na stronie www.keesafety.plUwaga:\nKee Safety zapewnia ogólne wytyczne odnośnie zastosowania\nzłączy opisanych w niniejszym katalogu. Jednakże, z uwagi na\nspecyfikę produktu, ostateczna odpowiedzialność za wybór\ni właściwe zastosowanie złączy spoczywa na kliencie.Klient powinien się także upewnić, że istniejące konstrukcje\ndo których montowane są złącza Kee Safety posiadają\nwystarczającą nośność do utrzymania zarówno elementów Kee\nSafety jak i potencjalnego obciążenia, uwzględniając w tym siłę\nwiatru, obciążenie śniegiem oraz inne nakładające się siły.17.5 mm21.3 mm26.9 mm33.7 mm42.4 mm345673/4" DN201" DN251 1/4" DN323/4" DN101/2" DN1519 mm\n44 mm4Katalog złączy Kee SafetyCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Dobór złacza\nZłącza przedstawione na zdjęciach opisane są wymiarami i wagą podanymi w tabeli.\nKażde złącze posiada prosty i unikalny kod referencyjny zwany typem odróżniający je od\nwszystkich innych złącz. Pełny kod składa się z typu złącza oraz rozmiaru określającego\nwielkość pasującej rury lub rur możliwych do złączenia.\ntyp złącza, nazwa i krótki opis25 Trójnik trójgniazdowyBardzo często stosowany jako połączenie\npod kątem 90° górnej poręczy balustrady ze\nśrodkowym słupkiem. Złącze posiada trzy gniazda,Adzięki czemu może służyć jako łącznik poziomej\nrury. Złącze typ 10 może być alternatywnym\nrozwiązaniem w sytuacji gdy nie istnieje konieczość\nłączenia rur w kształtce.litera określa\npodany w tabeliA\nkażda litera odpowiada\npodanemu w tabeli\nnumer przed myślnikiem\nokreśla typ złączaRozmiar rury\n(Kg)25–4434670.1825–5541820.3725–6646920.4925–77601200.8525–88681361.0925–99841681.74\tpojedyńcza cyfra po myślniku określa\nrozmiar rury. (Dwie różne cyfry po myślniku informują,\nże złącze zaprojektowano dla dwu różnych rozmiarów\nrur, analogicznie jest z trzema cyframi.)\nPoniżej pokazano zależnośći pomiędzy cyfrą określającą\nrozmiar rury a wymiarami rury.48.3 mm60.3 mm891 1/2" DN402" DN5050 m\n62 mmCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.www.keesafety.pl5Ocynkowane złacza żeliwneRura stalowa od lat używana jest jako element konstrukcyjny. Jest trwała, nie ma\nostrych krawędzi, i jest łatwo dostępna na całym świecie. Problemem przy stosowaniu\nrur stalowych do budowy różnych konstrukcji jest kwestia połaczeń. Gwintowane rury\nmuszą być dostarczone na budowę w ściśle określonym rozmiarze i nie dają praktycznie\nżadnej elastyczności przy montażu. Spawanie wymaga wykwalifikowanego personelu, jest\nprocesem skomplikowanym i czasochłonnym oraz wymaga specjalistycznego sprzętu.\nRozwiązaniem są złącza Kee Klamp. Fundamentalne podstawy projektowe są proste\ni skuteczne. Opierają się na założeniu łączenia rur przy pomocy specjalnie zaprojektowanych\nzłączy. System istnieje od ponad 75 lat dzięki czemu gama elementów jest niezwykle\nU podstaw założeń projektowych systemu Kee Klamp leży zasada realizacji szybkiego,\nłatwego sposobu łączenia rur. Nasze złącza zapewniają wszechstronność umożliwiającą\nbudowę dowolnej konstrukcji.\nKee Klamp to złącza żeliwne, ocynkowane zgodnie z normą EN 1562 i EN 1563.\nStworzyliśmy szeroką gamę złączy w siedmiu różnych rozmiarach. Śruba mocująca z gniazdem\nna klucz sześciokątny zapewnia pewne i mocne połączenie z rurą ponieważ wykonana jest ze\nstali utwardzonej powierzchniowo a gwint zabezpieczony jest powłoką antykorozyjną Kee Koat.\nNa zamówienie dostępne są śruby wykonane ze stali nierdzewnej.\nZłącza Kee Klamp (rozmiar 5 do 9) przenoszą obciążenia osiowe do 900kg na jedną\nśrubę dokręconą siłą 39 Nm (współczynnik bezpieczeństwa 2). Warunek ten łatwo spełnić\ndokręcając śrubę kluczem dynamometrycznym.6Katalog złączy Kee SafetyCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.10 Trójnik\njednogniazdowyZaprojektowany do uzyskania\npołączenia dwóch rur pod kątem 90°.\nZazwyczaj stosowany do połączenia\nsłupka balustrady z poręczą.\nStosowany także jako podstawowe\nwiązanie w konstrukcjach regałowych.\nZłączka nie może być użyta w sytuacji\ngdy należy w niej połączyć dwie rury.\nDo połączenia dwóch rur należy użyć\nzłącza typu 25.AB\nETypDRozmiar ruryUmożliwia połączenie dwu rur pod\nkątem 45°. Element najczęściej\nstosowany przy podporach\nUnikalne połączenie zawiasu\nze sworzniem umożliwia łatwą\nrozbudowę istniejących konstrukcji.\nCzęsto stosowane przy podporach i\nZaprojektowany by umożliwić\nrozbudowę istniejącej (np. spawanej)\nkonstrukcji bez konieczności\njej demontażu. W złączce nie\nwolno łączyć rur. Złączka posiada\nporównywalną do złącza typ 10.E\n1.0714 Złączka prosta – mufa\nAADCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.A12-8Roz. rury45°A\ntyptypZłącze służące do połączenia dwóch\nrur jednakowej średnicy w jednej\npłaszczyźnie. Jeżeli chcemy zachować\nstałą średnicę na całej długości (np.\nporęczy czy konstrukcji wieszaków\nna ubrania) należy rozważyć\nzastosowanie złączki wewnętrznej\n(typ 18).Rozmiar rurymmAD14-44580.1414-55770.2714-66890.3914-771020.5214-881040.6414-991241.08TYPkgwww.keesafety.pl718 Złączka wewnętrzna15 Kolano 90°Złącze kolano 90° najczęściej\nużywane jest jako połączenie\nkońcowego słupka balustrady\nnarożnikowySzeroko stosowany do rozbudowy\nistniejących konstrukcji. Posiada\ntę samą funkcjonalność jak\nzłacze typ 10 a dzięki otwartemu\ngniazdu umożliwia łatwy montaż\ndo istniejących elementów.\nAlternatywnie można zastosować\nzłącze typu A10. Śruba z łbem\nsześciokątnym służy jedynie jako\nwzmocnienie. Moment obrotowy do\n15Nm.Stosowany w parach, umożliwia\nuzyskanie połączenia pod dowolnym\nkątem od 90° do 180°. Obliczając\ndługość rury do projektu, należy\nodjąć wymiar „E” by uzyskać wynik.\nZastosowanie złącza typu 19-8 z 1985 umożliwia uzyskanie połączenia\nkątowego od 60° do 180°.A\nBBUWAGA!: Elementy stanowiące parę. Wyceniane i sprzedawane oddzielnie.typmmRozmiar rurykg90°–180°Rozmiar rurymmABDEkgAD19-55560310.205500.2919-66658330.2916-66520.3319-77773400.4116-77680.5919-88890550.5316-88730.6019-858573450.6516-99900.9219-999110490.99AE\nD20 Kolano narożnikoweZłącze obejściowe\nZaprojektowana do zrealizowania\npołączenia obejściowego dwóch rur\npod kątem 90°. Może być użyte do\nrozbudowy istniejącej konstrukcji.\nW złączu nie należy łączyć dwóch rur.\nJako alternatywę, zobacz złącza typu\n45 i A45.BDD\nE16-517typkgTrójnik zaciskowyRozmiar rurytypDOSTRZEŻENIE: Złącza typ 18 nie\nwolno stosować do łączenia\nelementów nośnych.Rzomiar rurytypD8AUwaga: To złącze można stosować\nTYLKO z rurami o grubości ścianki 3.2 mmAEZłącze umożliwia połączenie\nwewnętrzne dwu rur jednakowego\nrozmiaru z zachowaniem ciągłości\nśrednicy. Nie jest tak wytrzymała jak\nzłącze typ 14 i nie wolno jej stosować\ntam gdzie występują bezpośrednie\nobciążenia. Można ją stosować tylko\nz rurami o grubości ścianki 3.2mm.Rozmiar rury\nRozmiar rurymmAD20-44340.1720-55410.3820-66460.4820-77600.81typmmkgkgDE17-5527400.1517-6634480.2317-7743580.4317-8849650.5620-88681.1317-9961780.9020-99841.82Katalog złączy Kee SafetyBAAKolano narożnikowe 90° najczęściej\nstosowane jest na górnej poręczy\nbalustrady bezpieczeństwa. Można je\ntakże zastosować przy wykonywaniu\nławek, stołów (np. warsztatowych) czy\ninnych prostokątnych konstrukcji.D\nDDCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.26 Krzyżak dwugniazdowy21 Trójnik narożnikowyNajczęściej stosowany jest\nw parze ze złączem typu 20 celem\nuzyskania połączenia narożnego\nśrodkowej poręczy ze słupkiem\nbalustrady bezpieczeństwa czy innych\nprostokątnych konstrukcji pod\nkątem 90°. Słupek przechodzi przez\ngniazdo.AAAZazwyczaj stosowany w połączeniu\nze złączem typu 25 celem uzyskania\npołączenia 90° pomiędzy środkową\nporęczą a pośrednim słupkiem.\nSłupek przechodzi przez gniazdo.A\nKształtka ta łączy w sobie te\nsame funkcje co złącza typu 21 i\n26. Unikalne połączenie zawiasu\nrozbudowę istniejących konstrukcji\nrurowych. Złącze A21/A26 jest\nwyceniane i dostarczane jako zestaw\ndwu odlewów oraz dwu stożkowatych\nsworzni, umożliwiających realizację\nwybranego połączenia.Rozmiar rurytyp\ntypEDRozmiar rurymm26-444680.1355810.2726-666920.4026-7771200.6526-8881360.8526-87871260.6326-9991721.46AtypD25 Trójnik trzygniazdowy\nAStosowany przy konstrukcji barierek o\nnachyleniu od 0° do 45°, mocowany\nna pionowym, środkowym słupku.\nElement składowany jako nienacięty,\nobrabiany jest maszynowo pod\nindywidualne zamówienie. Przy\nzamawianiu, prosimy o podanie\nwymaganego kąta nacięcia.Rozmiar rurymmADWaga przed\n– niestandardowyAAAStosowany przy konstrukcji barierek o\nna środkowym, pionowym słupku.\nindywidualne zamówienie. Element\nna specjalne zamówienie – prosimy o\npodanie w zamówieniu wymaganego\nkąta nacięcia.UWAGA!:Jeżeli używane w parach, złącza nie będą\nparzyste. Wkręty dociskowe w zawiasach są tylko\nz jednej strony. Alternatywą dla tej kształtki jest\nzłącze typ 30.kgADE25-4434670.1825-5541820.3725-6646920.4925-77601200.8528-625-88681361.0928-725-99841681.7428-8Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.kgUWAGA!: Jeżeli używane w parach, złącza nie będą\nz jednej strony. Alternatynym rozwiązaniem do uzyskania\nkąta 30° do 60° jest złącze typ 29.0°–45°AD26-5A1.17Bardzo często stosowany jako\npołączenie górnej poręczy\nbalustrady/barierki ze środkowym\nsłupkiem. Złącze posiada trzy\ngniazda, dzięki czemu może służyć\njako łącznik poziomej rury. Złącze typ\n10 może być alternatywą wszędzie\ntam gdzie nie istnieje konieczność\n– niestandardowykgEADtyp0°–45°Roz. rurymmADWaga\n(kg)61590.8271901.2482161.49www.keesafety.pl935 Krzyżak trójgniazdowy29 Trójnik\nZaprojektowany jako alternatywa\ndla złącza typ 28. To wychylne\nzłącze stosowane może być przy\nbalustradach schodowych pomiędzy\nśrodkową poręczą a pośrednim\npionowym słupkiem. Złącze pozwala\nuzyskać połączenie od 30° do 45°.Rozmiar rurymmAD30-661460.6430-771780.9730-882161.30typ30°–45°mmAAA\nDRozmiar ruryAAZaprojektowany jako alternatywa dla\nzłącza typu 12. Złącze z regulacją w\ngnieździe - najczęściej stosowane\njest jako podpórka lub wzmocnienie.\nUmożliwia połączenie kątowe od\n30° do 60°. Przy montażu w pozycji\npionowej, kształtka jest alternatywą\ndla złącza typu 27. Złącze typ\n27 będzie stosowane tam gdzie\nzaistnieje konieczność łączenia rur.Najczęściej używany do stężenia\npionowego słupka z trzema\npoziomymi rurami pod kątem 90°.\nGniazdo słupka jest przelotowe.Unikalne połączenie zawiasu\nrurowych bez jakiegokolwiek\ndemontażu. Złącze zaprojektowane\ndo połączenia 3 rur biegnących w\ntrzech kierunkach. Słupek przechodzi\nruryA35-8mmkgADEFG88817655601.57GA31 Łącznik słupkowy\n31-8Złączka zaprojektowana do budowy\nregałów paletowych. Zawiera\npołączone w jedną kształtkę gniazdo\nsłupka pionowego oraz gniazda\nbocznych połączeń rurowych ze\nstożkową stopą do ustalania pozycji.\n(Złącze dostępne tylko na specjalne\nzamówienie.)Rozmiar rurymmADEF876127115A10ASłuży głównie do stężania większych\nkonstrukcji. Mocowany na pionowym\nsłupku centralnym pozwala na\npołączenie 4 poziomych rur\nrozmieszczonych co 90°.Akgtyp2.00EKatalog złączy Kee SafetyAAE\nczterogniazdowyDERozmiar rurmmkgADE40-4434670.2740-5532820.5140-6637920.6040-77431201.0540-88531361.4640-99621682.30Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.krzyżak\nEtypAUnikalne połączenie zawiasu\ndemontażu. Mocowany na pionowym\nrozmieszczonych co 90°. Słupek\nprzechodzi przez kształtkę.Rozmiar ruryA40-8DmmADEF8608855kg\nEZaprojektowane by uzyskać połączenie\ndwu rur ustawionych pod kątem\n90°. Bardzo często stosowane\nw balustradach bezpieczeństwa.\nMinimalizuje ilość docinek rur z uwagi\nna możliwość używania rur pełnej\ndługości przechodzących przez złącze.\nRur nie można łączyć wewnątrz\ngniazda tej kształtki. Może zostać użyte\nnp. do uzyskania pośredniego poziomu\nprzy budowie regałów. Zobacz też\nzłącze typ 145.AD\nEUWAGA!: Tam gdzie podano\ndwa wymiary ‘E’ w tabeli,\npierwszy odnosi sie do\ngniazda ‘A’ a drugi do\ngniazda ‘B’ .typRozmiar rurymmRozmiar ruryBDE45-3332125-0.0745-4442528-0.1545-5553431-0.2045-6664038-45-6565364145-7775545-7676kgDEA45-7749460.65A45-8855500.79AAtypTrójnik\nkształtką obejściowąZłącze używane przy budowie\nkonstrukcji regałowych do mocowania\npoziomych szyn nośnych do słupków\npionowych. Dla regałów z półkami\nzaletą jest gdy szyna nośna pozioma\njest za pionowym słupkiem; przy\nregałach do składowania palet\npreferowane jest by słupek nośny\npionowy był za szyną poziomą.\nKształtka ta umożliwa realizację obu\nrozwiązań.AkgAmmA46Złącze obejścioweBUnikalne połączenie zawiasu\ndemontażu. Złącze to zostało\nzaprojektowane by uzyskać\npołączenie dwu rur pod kątem\nprostym. Rura nie może być łączona\nw złączce. Funkcjonalność złączy 45 i\nA45 jest podobna.AF45kształtka\nZłącza typu: F50, M50, MH50, M51, MH51, M52, M53 oraz M58 znane\nsą jako złacza wychylne. Możliwe jest zamawianie kompletnych zestawów\nzłączy: C50, CH50, C51, C52, C53 i C58, lub poszczególnych elementów\noddzielnie. Bardzo często używane są przy usztywnianiu konstrukcji czy w\nsytuacji budowy połaczeń kątowych dla których nie udało się zastosować\nkształtek o określonym kącie. Kształtki te umożliwają także obniżenie\nkosztów konstrukcji poprzez redukcję rozmiaru elementów\nwzmacniających czy usztywniających. Złącze typ F50 (tylko rozmiary od 5\ndo 9) można połączyć z kształtkami typu M50, MH50, M51, MH51, M52,\nM53 oraz M58 w dowolnym rozmiarze z zakresu 5-9 . Złącza F50-4 i\nM50-4 można łączyć tylko ze sobą. UWAGA!: Złącza wychylne nie mogą byćstosowane do budowy konstrukcji nośnych czy wsporczych ponieważ nie są w stanie\nzapewnić odpowiedniej sztywności konstrukcji. Złącza typu M50, MH50, M51, M52,\nM53 oraz M58 mogą także być wykorzystane przy montażu wypełnień panelowych.\nZłącza te nie zostały zaprojektowane do przenoszenia sił gnących.Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.B\nKompletne złącze wychylne.\nPołączenie redukcyjne pomiędzy\nzłączami typu C50 możliwe jest dla\nrozmiarów od 5 do 9. Szczegóły\nopisano przy pojedynczych\nelementach typu F50 i M50. Proszę\ntakże zwrócić uwagę na notatkę\n„Złącza wychylne” umieszczoną u\ndołu niniejszej strony.\nz odsadzonym uchemgniazda\nJeden z elementów złącza\nwychylnego typu C50. Złącze to w\nrozmiarze 4 posiada tylko jedno ucho\na w rozmiarach 5 do 9 dwa ucha.\nWymiar Ø określa średnicę otworu\nDAUWAGA!: Złącze typ F50-4 pasuje jedynie\ndo złącza typ M50-4.Roz. rurytypEmmkgADEFØF50-443814116.50.07F50-55602519100.28F50-66602119100.34F50-77682119100.42F50-88762519100.52F50-99832119100.65H\nCUWAGA!: Złącze typ M50-4 pasuje jedynie\ndo złącza typ F50-4.Roz. rurytyp\npionowyZłącze to można użyć do montażu\npłaskich elementów do konstrukcji\nrurowych. Zaprojektowane na\npotrzeby sklepów do budowy półek i\nregałów. Może być też częścią złącza\nwychylnego kombinowanego typu\nCH50. Wymiar Ø określa średnicę\nMH50-6Roz. rurymmADEFGHØ6433838114610H12Rozmiar rury\nA5ADGtypKompletne złącze wychylne. Złącze\nC51 to połączenie dwu złączy F50\noraz M51. Wymiary złącz przy\nopisach typów F50 i M51. Więcej\nważnych informacji w ramce 'Złącza\nwychylne' na stronie 11.M50-4AD0.48M50-5MH50 Uchwyt poziomyFkgDgniazdo\nwychylneJeden z elementów złącza\nwychylnego typu C50. Może być\nużyte do mocowania płaskich\nelementów do konstrukcji rurowych.\nmontażowego.AmmADM50 Uchwyt pionowyFZaprojektowane do mocowania\nróżnych typów paneli czy podłoży\ndo konstrukcji rurowych (np.\nsklejki, deskowania, plastykowych\nczy metalowych płyt). Złącze to\nposiada jedno odsadzone złącze\nkołnierzowe umożliwiające montaż\npowierzchniowy do konstrukcji\nrurowych. Kształtka często\nstosowana w parze ze złączem P51.\nZobacz także złącze typ P57.EKatalog złączy Kee Safetykg\nFElement złącza typu C51.\nTa kształtka może być także\nzastosowana do montażu płaskich\npaneli do konstrukcji rurowych.\nmontażowego.Roz. rurymmkgADEFØM51-55403819100.33M51-66433819100.38M51-77484519100.46M51-88544519100.48M51-99625219100.71Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.M52 Uchwyt narożnypodwójny\nZłącze może służyć do montażu\npłaskich elementów konstrukcji\nrurowych. Zaprojektowane zostało\nna potrzeby budowy regałów i półek\nsklepowych. Może być częścią złącza\nwychylnego CH51. Wymiar Ø określa\nśrednicę otworu montażowego.ARoz. rurytypEMH51-6DmmADEFGHØ6433811463810Akg\nZłącze BC53-8 zaprojektowano jako\nkolano kątowe, nastawne.\nUWAGA!: Złącze BC53-8 nie\nmoże służyć do budowy całych\nkonstrukcji tak jak żadne ze\nzłącz wychylnych, ponieważ\nnie zapewnia ono stabilności i\nEKFDZaprojektowane do mocowania\ndo konstrukcji rurowych (np. sklejki,\ndeskowania, plastykowych czy\nmetalowych płyt). Złącze to posiada\ndwa odsadzone uchwyty kołnierzowe\nułatwiające montaż powierzchniowy\ndo konstrukcji rurowych.Roz. rurytypG\nFCzęść złącza C52. Może być także\nużyty do mocowania płaskich\nnarożneACKompletne złącze wychylne.\nPołączenie redukcyjne jest możliwe\nmiędzy rozmiarami od 5 do 8.\nRozmiary podano przy złączach F50\ni M52. Więcej ważnych informacji w\nramce 'Złącza wychylne' na str. 11.B\ntypRozmiar ruryBCkgABCC52-5555550.97C52-6666661.12C52-7777771.34C52-8888881.55Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.AKompletne złącze kombinowane.\nPozwala na ustawienie kąta\nnachylenia w trzech płaszczyznach.\nKształtka C53 składa się z dwu złączy\nM53 oraz dwu złączy F50. Wymiary\nzłączy w tabelach F50 i M53.\nWięcej informacji na temat złączy\nwychylnych w ramce na str. 11.\nM50-8Część kombinowanego złącza\nwychylnego C53. Kształtka C53\nskłada się z dwu złączy M53 oraz\ndwu złączy F50. Wymiar Ø określa\nśrednicę otworu montażowego.AAJ\n0.25Zaprojektowane do mocowania\nczy metalowych płyt). Złącze\nposiada odsadzone ucho z fasolką\nmontażową. Zobacz też złącze P50.G\nDZłącze typ 55 jest alternatywą dla\ngięcia rur. Stosowane często na\nprzejściach między płaszczyzną\npoziomą a pochylnią lub do\nzakończenia biegu poręczy. (Więcej\ninformacji na stronie 41.)Roz. rurytypzłącze\nnastawnemmAGkgADE55-66461160.5155-77551540.8155-88601530.85125°–178°Złącze podobne do P57 z wydłużonym\nuchem i otworem montażowym.\nPozwala umocować konstrukcję\nrurową do ściany pod dowolnym\nkątem. Wymiary podano przy\nzłączach typy F50 i M58.56 Kolano ostrokątne\nAZłącze typ 56 jest alternatywą dla\ngięcia rur. Stosowane często do\ninformacji na stronie 41.)UWAGA!: Złącze C58 nie jest\nzalecane jako podstawa\nbalustrad czy innych\n40°–70°1456-8Roz. rurymmADEF8134112112Katalog złączy Kee Safetykg\nABCkgC58-550.70C58-660.76C58-770.84C58-880.94C58-991.07Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.ścienny\nwzmocnionyM58 Płytka montażowaZłącze warte rozważenia przy\nmontażu konstrukcji do ściany,\nczęsto stosowane w parze\nz kształtką F50 celem uzyskania\nzłącza wychylnego typ C58. Średnica\nśruby łączącej złącza to 10mm.\nmontażowego.Złącze wzmocnione z szerokim\nkołnierzem, umożliwia przeniesienie\nwiększych obciążeń. Pozostałe\ninformacje ujęto w opisie złącza\ntyp 61.AUWAGA!: Nie zaleca się używać tego\nzłącza jako podstawy balustrad (zobacz\nzłącze typ 62).D\nKM58JtypmmRoz. ruryEFGHJKØ358411251645911E0.37GFkgDEFGØ60-5514130647981.1560-6614140648681.1560-7714149649581.3060-88141566410281.48kgDmmAHG61 Łącznik ścienny\nP58 Uchwyt dwustronnyZłącze zaprojektowane do mocowania różnych płaskich elementów do\nkonstrukcji rurowych.ADo stosowania gdzie mocowanie\nsłuży jedynie do zachowania pozycji.\nCzęsto używane do zakończenia rury\nprzy ścianie (dodatkowe informacje\nna stronie 43). Otwory montażowe\nprzystosowane do śrub z łbem\nwpuszczanym. Wymiar Ø określa\nśrednicę otworu montażowego.AUWAGA!: Nie zaleca się używać tego złącza jako\npodstawy balustrad (zobacz złącze typ 62).typ\nP58-7Roz. rurymmADEFGHØ7551033286116kgE0.56FGRoz. rurymmkgAEFGHØ61-3370324766.50.1961-4476395466.50.2361-5580405766.50.3361-6690486466.50.5061-77102517676.50.6261-88114598986.50.6761-99127639510101.08podstawa\nsłupka59Podstawa sworzniowa z kołnierzem\nbez śruby mocującej; sworzeń\npasuje do średnicy wewnętrznej\nrury o grubości ścianki 3.2 mm.\nNależy ją stosować tylko do lekkich,\nUwaga: Element nie posiada otworów\nDEF59-551979280.1159-662687320.1259-773398350.2059-8838103410.2859-9951111470.30Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.HEkgAIdealne złącze do montażu\nkonstrukcji do podłoża. Otwory\nmontażowe pozwalają na\nużycie kotew mechanicznych i\nchemicznych. Dwa zestawy śrub\nw gnieździe zapewniają stabilność\nsłupka. Zaleca się by stopa była\nzamocowana wzdłuż osi działania sił.\n(Dodatkowe informacje na str 43).\nDRoz. rurymmkgADEFGHØ62-556411676768110.5962-667612889898140.7362-77751408910210141.2062-88851558911510141.3062-9910216512712710181.76www.keesafety.pl1563 Podstawa kątowaPodobna do złącza 62, używana\ntam gdzie słupek montowany jest\ndo podłoża pod kątem 45° do 60°.\nZłącze przeznaczone do lekkich\nobciążeń. Dla większych obciążeń\nnależy stosować złącze 62 wraz z\nwygiętą pod odpowiednim kątem\nrurą (więcej informacji na str. 43).\nGEtypFD45°–60°Roz. rury66 Gniazdo słupkaAGniazdo słupka do montażu\nw betonie. Słupek może być\nwyjmowalny. Gniazdo zawiera złącze\nśrubowe do montażu słupka oraz na\nżyczenie może zostać wyposażone w\nzaślepkę używaną gdy słupek został\nusunięty (więcej informacji w tabeli\nna str. 43).DFtyp\nE GmmkgADEFGHØ63-667612792958140.0463-77761389510610140.5963-8889155 100 11510140.73Roz. rury\nEFG66-66127122101151.8766-77140135101272.3266-88140135101272.50Złącze 67 zostało zaprojektowane\nby zapewnić możliwość ustawienia\nkąta nachylenia słupka w zakresie\nod 3° do maksymalnie 11°, liczone\nod pionu. Jest idealne do mocowania\nsłupków balustrady na wszelkich\npochylniach czy podjazdach (zwróć\nuwagę na tabelę na str. 43).\nZaprojektowana do montażu\nbocznego słupków do schodów,\nramp, ścian itp. Złącze nie jest\nprzelotowe. Dostęp do górnego\notworu montażowego ograniczony\njest przez tuleję montażową.\nMaksymalna długość śruby (wraz\nz łbem) nie może przekraczać\n25mm (zgodnie z tabelą na str. 43).\nGFtyp8°ERoz. rurymmUWAGA!: Zaleca się by stopa 67-8\nmontowana była wzdłuż wprowadzanego\nFUWAGA!: Jeżeli wymagane będzie\nby słupek przechodził przez złącze,\nistnieje możliwość zamówienia złącza\nrozwierconego mechanicznie.EGDEFGHJKØ64-6686952267574539140.7764-77841083072645030141.1264-88891213289705828141.54Roz. rurymmADZłącze umożliwia boczny, odsadzony\nmontaż słupka balustrady do ramp,\npodjazdów, schodów czy nabrzeży.\nUchwyt nie jest przelotowy (zobacz\ntabelę na str. 43). Wymiar Ø określa\nśrednicę otworu montażowego.\nUWAGA!: Jeżeli wymagane będzie\nE1665-6Roz. rurymmADEFGHJØ683962267572214Katalog złączy Kee Safetykg\n0.76FGHØkg67-77831407910210141.138961558011510141.3068 Podstawa ściennaAUchwyt ścienny pozwala na montaż\nsłupka balustrady do policzka\nschodów, ramp itp.Uchwyt nie jest\nprzelotowy (zobacz tabelę na str. 43).\npodstawa słupkaAE67-8kgAkgD67 Stopa kątowaAAmmAUWAGA!: Jeżeli wymagane będzie\nby słupek przechodził przez złącze\n(rozwiercone mechanicznie), wtedy dolny\notwór montażowy nie będziemy mógł\ntypRoz. rurymmADEFGH68-666345777168-777255838368-8878608986kgJKLØ249610325110.622810810925110.803111111625110.95Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.słupka z\nGNRZaprojektowana dla balustrad\ndachowych. Służy do uszczelniania\nmiejsca mocowania słupka przed\nwnikaniem wody. Mocowana jest\nza pomocą spoiwa. Szczegółowe\ninformacje montażowe dostępne na\nżyczenie.AZłącze zaprojektowane do budowy\nbalustrad i barier z bortnicą\nOtwory w podstawie stopy umożliwiają\nzastosowanie kotew mechanicznych\ni chemicznych. Boczny uchwyt\nposiada wygodne otwory montażowe\ndo mocowania deski krawężnikowej.\n(Zobacz stronę 36 odnośnie bortnicy).\nmontażowego.A71 Osłona pogodowaRoz.\nrurymmUmożliwia montaż drewnianych,\nmetalowych i ażurowych stopnic.\nMontaż odbywa się przy pomocy\ndwu kotew dla każdego złącza.\n(Dostępna na specjalne zamówienie.)\nmontażowego.kgADEFGHJKMNPRØ69-66130758995581510 100 35L74525111.7269-77145809097582010 115 4074725111.9069-881609090112582010 130 5075425112.30AUWAGA!: Jeżeli złącze 72\nbędzie narażone na duże\nobciążenia należy rurę\nprzez nawiercenie otworu\ni zablokowanie możliwości\nobrotu np. śrubą.70 Podpora poręczySłuży do mocowania poręczy lub innej\nkonstrukcji do ściany. Kształtka jest\nprzelotowa, bez możliwości łączenia\nw niej rury. Złącze 70 może służyć\ntakże do mocowania krawężnika.\nOtwory montażowe przygotowane są\ndo użycia śrub z łbem stożkowym,\ntypDRoz. rury72-8UWAGA!: Złącze 70 nie jest\nprzewidziane do montażu\n1.25Zazwyczaj stosowany do\nnieumocowanego złącza, np.\nzawiasu bramy. Złącze 75 jest także\nprzydatne w sytuacji przekroczenia\nmax. dopuszcalnego obciążenia na\nmocowaniu złącza z rurą poprzez\nzapewnienie dodatkowego wsparcia.DtypD75 Pierścień\nAGmmAkgtypRoz. rurymmADkgADEFGHØ70-55547646573880.3670-66588840703880.4470-776410245824580.5675-66260.1370-887010852825880.7875-77250.1575-88250.19Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.D75-44220.0575-55250.13www.keesafety.pl1776 Hak79 Uchwyt poszyciaZłącze zazwyczaj stosowane do\nzawieszania łańcucha.AZłącze stosowane do montażu\nprofili płytowych do konstrukcji\nrurowej. Złącze dostarczane\njest wraz ze śrubą M6 x 50mm,\nuszczelką dachową, podkładką M6\ni jedną nakrętką mocującą M6.\nDUWAGA!: Wymiar D i E podane jako minimum i\nmaksimum z uwagi na podłużny otwór montażowy.typ\nkgA0.08Służy do montażu paneli siatkowych\nwypełniających. Istnieje możliwość\nzastosowania tego złącza, bez\nelementu zabezpieczającego do\nmocowania innych wypełnień (np.\nsklejka, pleksi itp.) do grubości\nWszystkie złącza dostarczane są\nze śrubą M6 x 35mm. Podstawowy\nuchwyt posiada otwór fasolkę\no wymiarze 8 x 15mm. Wymiar\nØ określa średnicę otworu\nmontażowego.Szara, plastykowa zaślepka do\nzakańczania otwartych odcinków rur.\nZobacz też złącze typ 84. Pasuje do\nrur średnio i grubościennych.typkg81 Zacisk jednostronny77 ZaślepkaRozmiar rurymmAFRoz. rury\nDEFkgØ81-552439567.50.0781-662742597.50.0877-440.00177-550.00481-773247647.50.0877-660.00781-883449667.50.0977-770.01681-994055727.50.1077-880.02077-990.02582 Zacisk dwustronny\nzawiasoweAUżywane w połączeniu ze złączem 83\ndo realizacji zawiasu bramy. Wymiar\nØ określa średnicę otworu gniazda\ntypmmkgADEØ78-553025140.2178-663326140.2578-773826140.2678-884126140.28Katalog złączy Kee SafetySłuży do montażu paneli siatkowych\nUWAGA!: Wymiar D i E\npodane jako minimum\ni maksimum z uwagi na\npodłużny otwór montażowy.Roz. rury\nDEFØkg82-55243911270.1182-66274211870.1282-77324712870.1382-88344913270.1482-99405514470.14Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.sworzniowe/\nZłącze stosowane w połączeniu z 78\ndo budowy zawiasu bramy.Atyp\nE87 Kolano kątoweRoz. rury\nDEFStosowane do połączenia nachylonej\nod 0° do ±11° poręczy z końcowym\nDkg79°–101°84 Zaślepka żeliwnaŻeliwna zaślepka rury, trudna\ndo wyjęcia po zamontowaniu.\nAlternatywnym rozwiązaniem jest\nzaślepka plastikowa typ 77.\nUwaga: Złącze to można stosować tylko\nz rurami szeregu średniego i ciężkiego\nzgodnymi z EN 10255 (ISO 65) .kątowy\nUżywany do połączenia poręczy\nnachylonej pod kątem od 0° do\n±11° do słupka balustrady. Złącze\nposiada dwa poziome gniazda\numożliwiające połączenie dwu\nARoz. rurytypKgA84-550.0584-660.1084-770.1284-880.1711°84-990.2911°AEZłącza kątowe (86–89)Roz. rurytypAmm\nDKgE88-77601441.0288-88681581.24DZłącza kątowe to kształtki typu 86, 87, 88, 89. Złącza te ułatwiają\nkonstrukcję barierek/ balustrad o pionowych słupkach na\npowierzchniach nachylonych od 0° do ±11°. Przy połączeniu ze\nzłączem KEE LITE typ L160 pozwalają na łatwą budowę poręczy na\npochylniach dla osób niepełnosprawnych.86 Trójnik kątowy\nASłuży do mocowania końca\npoprzeczki barierki nachylonej od 0°\ndo ±11° do pionowego słupka.\nW gnieździe słupka nie istnieje\nmożliwość łączenia rur.kątowy\nSłuży do mocowania poprzeczki\nbarierki nachylonej od 0° do ±11°\ndo pionowego słupka. Gniazdo rury A\n11°DtypRoz. rurymmkgAD86-77600.5586-88680.76Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.11°\n11°DtypRoz. rurymmkgABD89-7771440.9089-8881580.9389-87871550.76www.keesafety.pl19Złącza typu PGR (90–95)90Trójnik trzygniazdowy\nPGRAStosowany do montażu poręczy do\nsłupka bariery.Złącza barier dla ruchu pieszego (Pedestrian Guardrail – PGR) to złącza\nalternatywne dla złącz typu 10, 15, 25 oraz 26, stosowane gdy bariera nie\njest prosta i pozioma. Posiadają możliwość ustawienia kąta nachylenia\nw zakresie ±7° i konstrukcji łuków o promieniu powyżej 6 metrów, przy\nużyciu prostych odcinków rur ze słupkami co 2m. Złącza te umożliwają\ntakże zdemontowanie dowolnego fragmentu bariery bez demontażu\nprzyległych fragmentów. Złącza 90 do 95 dostępne są tylko w rozmiarze 8.95 Czop wewnętrzny PGR\nCzop służy do przeciwdziałania\nugięciu łuków barier typu PGR.\nZobacz informację na str. 44A\n8Śruba dociskowa jest standardowo\ndostarczana z każdym złączem\nKEE SAFETY. Ochrona gwintu Kee\nKoat stosowana jest we wszystkich\nzłączach Kee Klamp. Zapewnia\nona czterokrotnie lepszą ochronę przed\nkorozją niż cynkowanie galwaniczne.\nDostępne są także śruby ze stali\nnierdzewnej w rozmiarach 3 do 9.AEtyp\n91-8DRozmiar rurymmkgADE89989Roz. rurytypA1.80typRozmiarRoz. rury\nARozmiar97-335/16" BSF97-66ISO 228 1/4"97-443/8" BSF97-77ISO 228 3/8"97-55ISO 228 1/4"97-88ISO 228 3/8"97-99ISO 228 3/8"92 Kolano PGRSłuży do zakończenia poręczy do\nkońcowego słupka bariery.A0.4697 Śruba dociskowaKrzyżak dwugniazdowy\nZłącze stosowane do montażu\npoprzeczek bariery do słupków.AkgA99 Klucz sześciokątnyProsty klucz sześciokątny. Wymiar\nA/F określa rozmiar klucza.A/FAtypPasuje do\nrozmiaru rurA/F34mm (5/32")99-3typ\n1.29D99-4499-6565mm (3/16")99-7786mm (1/4")\nłba śruby93 Trójnik PGRSzare plastykowe zaślepki łba\nśrub mocujących złącza. Służą do\nestetycznego i gładkiego wykończenia\npowierzchni.Złącze stosowane do montażu\npoprzeczki bariery do końcowego\nE93-8Rozmiar rurymmADE89989D20EKatalog złączy Kee Safetykg\n1.20DRoz. rurymmADE100-55616Pasuje do śruby 97-5100-66616Pasuje do śruby 97-6100-77616Pasuje do śruby 97-7100-88616Pasuje do śruby 97-8100-99616Pasuje do śruby 97-9Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.montażowy\ndla złącza 115Klips służy do montażu płaskich\nelementów np. deskowań do\nkonstrukcji rurowej.Dostarczany jest\nze śrubą.Wymiar Ø określa średnicę\notworu montażowego.APodkładka S115 pozwala na\nodsunięcie złącza typ 115 od\nmontażowego.UWAGA!: Klips nie jest przeznaczony do przenoszenia\ndużych obciążeń a jedynie ustalania pozycji.DEtyp\n0.87F118 RozetaWewnętrzne złącze nastawne,\nzaprojektowane do uzyskiwania\ndowolnych kątów poręczy, balustrad\ni barierek. Używane w połączeniu\nz następującymi złączami 10, 15,\n25 czy 45. Eliminuje potrzebę\nstosowania złączy typu 27, 28\nwykonywanych na zamówienie.DS115DG114 Trójnik nastawny\nAmmtypOsłona kołnierzowa służy do\nestetycznego wykończenia miejsca\nZłącze 115 służy do mocowania\nsłupków balustrady do policzków\nschodowych, ramp, podjazdów,\nmurków itp. Złączenie jest\nprzelotowe. Podkładka typ S115\npozwala uzyskać odsadzony montaż\nsłupka. Wymiar Ø określa średnicę\nFEFUWAGA!: W celu wyliczenia odpowiedniej\ndługości słupka należy uwzględnić rodzaj\nGCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Złącze zaprojektowane by zapewnić\npołączenie narożne obejściowe\nsłupka. Obliczając długość odcinka\nrury poziomej naley skrócić go o\nwymiar 'G' natomiast wymiar ‘H’\nnależy dodać do długości słupka.Roz. rurymmADEFGH75572492228kg\n0.92Dwww.keesafety.pl21316 Podstawa attykowa145 Mufa obejściowaZaprojektowana do uzyskania\nobejścia pod kątem 90°. Ponieważ\nzłącze to posiada dwa gniazda,\numożliwia łączenie dwu poziomych\nrur. W celu oszczędności możliwe\njest użycie złącza typ 45 zamiast\n145, które będzie stosowane tylko\ndo łączenia poziomych odcinków.\nObliczając długość słupka, należy\ndodać do niego wymiar ‘G’.A\nGEAUWAGA!: W celu wyliczenia właściwej\nzastosowanej podstawy.FElement zaprojektowany do montażu\nbalustrad na ściance attykowej,\npod obróbką blacharską. Uchwyt\nbalustrady jest nachylony pod kątem\n25° dzięki czemu budynek nie traci\nna wyglądzie zewnętrznym. Dwa\notwory montażowe pozwalają na\nmontaż bezpośrednio do podłoża.\nDwa zestawy śrub montażowych\nw gnieździe pozwalają na solidny\nmontaż słupka. Otwór w spodzie\ngniazda ułatwia odpływ wody.\n0.92EØ316-77170100141.88316-88170100142.05Złącze 350 zostało zaprojektowane\ndo budowy małych konstrukcji.\nZapewnia znaczną ich wytrzymałość.\nWraz ze złączem kalenicowym typ\n351 pozwala na budowę konstrukcji\nkratowej. Podwójne zestawy śrubowe\nw każdym gnieździe kratownicy\npozwalają uzyskać znaczącą\nwytrzymałość. Złącze bardzo\nczęsto stosowane do budowy wiat i\nD262-8mmkgADEFØ8116891014kgDAGładka, okrągła podstawa\nkołnierzowa. Pojedyńczy otwór\nmontażowy znajduje się wewnątrz\npodstawy. Dwa zestawy śrubowe\nzapewniają większą stabilność\notworu montażowego.Roz. rurymmA350 Złącze okapowepodstawa\nsłupkaARoz. rurytypG0.96Roz. rurytyp27.5°350-8FmmADEFGH88342476760kg\nDEHF351 Złącze kalenicowepodstawa\nFABoczne mocowanie słupka\nbalustrady, bariery, poręczy\nitp. Złącze nie jest przelotowe.\nZaprojektowane by umożliwić\nodsadzenie słupka od płaszczyzny\nmontażu. Wymiar Ø określa średnicę\notworu montażowego.AtypRoz. rury\nAkg265-77867610466141.35265-88869411974141.56AZłącze służące głównie do budowy\nwiat i konstrukcji kratowych. Razem\nze złączem 350 stanowi kompletne\nrozwiązanie do budowy konstrukcji\nkratowych. Podwójne zestawy\nśrubowe w każdym gnieździe\nkratownicy pozwalają uzyskać\nznaczącą wytrzymałość.EtypE351-8125°Roz. rurymmADEF8896760kg\n0.98E22Katalog złączy Kee SafetyCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Złacza aluminioweZłącza Kee Lite to odlewy wykonane z wysokogatunkowego stopu aluminium,\nkrzemu i magnezu. Złącza są lekkie, wytrzymałe i niezwykle trwałe – nawet w trudnych\nwarunkach środowiskowych. Ważą około 70% mniej niż złącza KEE KLAMP, posiadając\n75% ich wytrzymałości. Złącza KEE LITE zaprojektowano do stosowania z rurami zgodnymi\nz normą EN755.\nZłącza KEE LITE pozwalają na elastyczną i kreatywną realizację wielu projektów, zarówno\ntych nowoczesnych jak i przemysłowych: jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.\nPonieważ złącza Kee Lite można z łatwością montować przy użyciu klucza sześciokątnego\ni obcinarki do rur, nie ma potrzeby inwestować w drogich wywalifikowanych spawaczy i\nspecjalistyczne narzędzia, oszczędzając zarówno czas jak i pieniądze. Montaż złączy Kee\nLite realizowany jest są za pomocą wpuszczanej śruby dociskowej. Po wkręceniu śruby\nuzyskujemy gładką i równą powierzchnię.\nZłącza KEE LITE dostępne są dla następujących średnic: 1" (DN25), 1¼" (DN32),\n1½" (DN40) oraz 2" (DN50).Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.www.keesafety.pl23trójnik\nZaprojektowany do uzyskania\nZazwyczaj stosowany do łączenia\nśrodkowego słupka balustrady\nz poręczą. Stosowany także\njako podstawowe wiązanie w\nkonstrukcjach regałowych. Złączka\nnie może być użyta w sytuacji gdy\nnależy w niej połączyć dwie rury.\nzłącza typu L25.AAtyp\nEFRoz. ruryAAAUWAGA!: Złącze L19 jest pakowane w\nparach i tak wyceniane.kgADEFL10-66524256L10-776553640.20L10-887460700.30L10-999074820.48Roz. rurytyp\n60°–200°mmE0.13AAAZłącze służące do połączenia dwóch\nrur jednakowej średnicy. Umożliwia\nmaksymalne wykorzystanie pełnej\nEDRoz. rurymmAL19-6642750.36753900.58L19-8860900.66ADEFL14-6650100420.18L14-7759130530.38L14-8865148600.34EKolano narożnikowe 90°, najczęściej\ninnych prostokątnych konstrukcji.Roz. rurytypFAmm\nDEFkgL20-665242500.19L20-776553590.35L20-887460650.50DL15 Kolano 90°Złącze kolano 90° najczęściej\nz poręczą.AKolano narożnikoweAkgAkgEDUWAGA!: Nie jest zalecane łączenie\nporęczy i poprzeczki w tym samym\nL14 Złączka prosta – mufaStosowany do połączeń\nnarożnikowych w zakresie od\n60° do 200°. Nie nadaje się do\nprzenoszenia sił gnących w słupku.L21 Trójnik narożnikowyAAANajczęściej stosowany jest\nw parze ze złączem typu L20 celem\npoprzeczki ze słupkiem balustrady\nbezpieczeństwa czy innych\nkątem 90°. Gniazdo słupka jest\nF24ERoz. rurymmkgADEFL15-665242560.14L15-776553590.28L15-887460650.40L15-999074780.66Katalog złączy Kee Safetytyp\nEFRoz. rurymmkgADEFL21-665242560.16L21-776553640.30L21-887460700.43Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.L25 Trójnik trzygniazdowyBardzo często stosowany jako\nL10 może być alternatywą wszędzie\n30°–45°AZłącze umożliwia łatwy montaż\npoprzeczki np. balustrady schodowej\ndo pionowego słupka. Pozwala\nuzyskać połączenie kątowe w\nzakresie od 30° do 45°.A\nDkątowy 30°–60°AZłącze najczęściej stosowane do\nmontażu wzmocnień i podpórek.\nPozwala uzyskać połączenie dwu rur\npod kątem od 30° do 60°. Przydatne\nprzy mocowaniu poręczy schodowej\ndo końcowego słupka.L45 Złącze obejścioweZaprojektowane do uzyskania\npołączenia mijanego dwu rur pod\nkątem 90°. Bardzo często stosowane\nw balustradach bezpieczeństwa;\npozwala wykorzystać pełną długość\nrury. Kształtka L45 stosowana jest\ntakże do konstrukcji poziomów\npośrednich regałów.AUWAGA!: Złącze jest przelotowe i nie\numożliwia łączenia rur.ED\nGFNajczęściej używany do stężenia\nGniazdo słupka jest przelotowe.AL29 Trójnik\nL30-8kgEL35 Krzyżak trójgniazdowykgADFZazwyczaj stosowany w połączeniu\nze złączem typu L25 celem uzyskania\npołączenia pomiędzy poprzeczką\na słupkiem. Gniazdo słupka jest\nprzelotowe.AmmA30°–45°L26 Krzyżak dwugniazdowy\nARoz. rury30°–60°Roz. rurymmkgtypRozmiar rury\nCDkgEADEFGL45-6644400.12L29-77829527530.32L45-7754500.31L29-889310830590.41L45-8861560.35Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Dwww.keesafety.pl25L46 Trójnik\njednogniazdowy zLM50 Uchwyt pionowykształtką obejściowąAEtyp\nDERoz. ruryL46-6AZłącze stosowane przy budowie\nkonstrukcji regałowych, zarówno\npod składowanie palet z rurą\npoziomą wewnątrz jak i pod półki z\nrurą poziomą na zewnątrz słupka\nnośnego.AAmmADEFGH64240524450Element złącza wychylnego LC50.\nZłącze to umożliwia także mocowanie\nwychylneKompletne złącze wychylne,\numożliwia nastawę w zakresie od 0°\ndo ± 85°.\nUWAGA!: Złącze to nie\nzostało zaprojektowane do\nprzenoszenia sił gnących.\nNie może też być stosowane\ndo budowy konstrukcji\nnośnych czy wsporczych\nponieważ nie jest w stanie\nsztywności.BKompletne złącze wychylne. Złącza\nwychylne redukcyjne typu LC51\ndostępne są w rozmiarach 6, 7 i 8.ABC85°\n85°Rozmiar rurytypRozmiar rurytypkgABCkgABLC51-6666660.57LC50-66660.31LC51-7777770.73LC50-77770.44LC51-8888880.85LC50-88880.53LF5085°uchyt\nwychylnegoElement złącza LC51. Złącze to\numożliwia także mocowanie płaskich\nelementów do konstrukcji rurowych.AElement złączy wychylnych\nD26ERoz. rurymmkgADEFGLF50-66504275530.17LF50-77595390590.25LF50-88656090670.29Katalog złączy Kee SafetyE\nDEFGHØkgLM51-665044471142100.16LM51-775951501153100.20LM51-886560551160100.27Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.gniazdo\nZłącze służące do mocowania\nkonstrukcji do płaszczyzn. Wymiary\npodano przy złączach LM58 oraz\nLF50. Wymiar Ø określa średnicę\notworu montażowego.Kompletne złącze wychylne.\nPołączenie redukcyjne złącza LC52\njest dostępne w rozmiarach 6, 7\ni 8. Rozmiary podano przy złączach\nLM52 oraz LF50.ABC85°Rozmiar rurytyp85°kgABCLC52-6666660.59LC52-7777770.73LC52-8888880.85Roz. rurytypEØLC58-66110.34LC58-77110.40LC58-88110.60kgłącznika\nMoże służyć jako mocowanie różnych\nkonstrukcji do ścian.\nŁącząc kształtkę LF50 z tym złączem\nuzyskujemy łącznik wychylny LC58.\nGEFmmAElement złącza LC52. Element\numożliwia montaż płaskich poszyć do\nkonstrukcji rurowej. Wymiar Ø określa\nśrednicę otworu montażowego.AGRozmiar rurytypuchwyt\npionowyDUWAGA!: Złącza nie należy\nstosować jako podstawy\nDEFGHØØ8634853451011kg0.17HL61 Łącznik ścienny\nLB54 Kolano regulowaneZłącze jest alternatywą dla gięcia\nrur. Umożliwia uzyskanie połączenia\nkątowego np. poręczy w zakresie od\n45° do 200°. Śruba z nakrętką w\nzestawie.ADo stosowania gdzie mocowanie\nCzęsto używane do zakończenia\nbiegu poręczy przy ścianie. Otwory\ndo śrub z łbem wpuszczanym.\nmontażowego.AUWAGA!: Nie zaleca się\nużywać tego złącza jako\npodstawy balustrad (zobacz\nzłącze typ L62).A\nDEFLB54-666650421000.35LB54-777758551190.65LB54-888865601310.73Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.HkgD\nsłupkaL70 Podpora poręczyZłącze L62 powinno być zawsze\nstosowane przy montażu balustrady\nczy konstrukcji do podłoża. Otwory\nmontażowe pozwalają na użycie\nkotew mechanicznych i chemicznych.\nDwa zestawy śrub w gnieździe\nzapewniają stabilność słupka. Zaleca\nsię by stopa była zamocowana\nwzdłuż osi działania sił. Złącze\njest przelotowe. Wymiar Ø określa\nśrednicę otworu montażowego.ASłuży do mocowania poręczy lub innej\ntakże do mocowania deski\nkrawężnikowej. Otwory montażowe\nprzygotowane są do użycia śrub z\nłbem stożkowym, wpuszczanym.\nmontażowego.AUWAGA!: Złącze 70 nie jest\nFmmkgADEFGHJØL62-66429098912875140.35L62-7755909102 14082140.50L62-8862909115 16084140.56DH\nEFGHJKIJkgØL70-666092505045681080.20768105596054811080.34L70-8875115656660911080.45Uchwyt ścienny pozwala na montaż\nprzelotowy.Wymiar Ø określa\nśrednicę otworu montażowego.DHGPodstawa ściennaRoz. ruryGL70-7L84 ZaślepkaMetalowa zaślepka rury. Do\nprawidłowego montażu należy użyć\nmiękkiego młotka. Zainstalowane\nzłącze jest trudne do demontażu.UWAGA!: Jeżeli wymagane będzie\notwór montażowy nie będzie mógł być\nDFDkgØtypEFRoz. rurymmADEFkgL68-6642716424751018110.24L84-66343160.02L68-7753868028891138110.35L84-77433160.05L68-8860969231100 1288110.43L84-88493160.05J\nKL69 Stopa słupka z mocowaniem bortnicyZłącze zaprojektowane do budowy balustrad i barier z bortnicą (deską\nkrawężnikową). Otwory w podstawie stopy umożliwiają zastosowanie kotew\nmechanicznych i chemicznych. Boczny uchwyt posiada wygodne otwory montażowe\ntypu fasolka do mocowania deski krawężnikowej. W ofercie firmy Kee Safety\nznajduje się także aluminiowa bortnica pasująca do złącza L69. (Zobacz stronę\n36 odnośnie bortnicy). Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.AM\nImmkgADEFGHIJKLMNOPØL69-77101514580809658201111540851110.64L69-881015160908011258201113050857110.75Katalog złączy Kee SafetyH LKJCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.L114 Trójnik nastawnykwadratowa,\nczterootworowaWewnętrzne złącze nastawne,\nz następującymi złączami L10, L15,\nL25 czy L45. Eliminuje potrzebę\nstosowania złączy wykonywanych na\nEmmtyp Roz. ruryGkgADEFGL114-66435645320.18L114-77536443400.27L114-88607046400.34D\nFL150-8ØL152-6650466765280.16L152-77595588561110.27L152-88656589267110.31Zaprojektowany by zapewnić\njednolitą i gładką poręcz. Pochwyt\njest obrotowy i umożliwia montaż\nporęczy względem słupka pod\ndowolnym kątem. Złącze dostarczane\njest w zestawie z kotwami i śrubami\npodstawa słupkaKwadratowa podstawa z czterema\notworami montażowymi typu L150\njest konstrukcyjnym elementem\nmontażowym balustrad, barier\ni innych konstrukcji do podłoża.\nRoz. ruryHtyppodstawa kwadratowaGGAL150 Wzmocniona,\nczterootworowaHFØL148-9/4AEADFkgDL160 Pochwyt poręczyZłącze typ L148 jest konstrukcyjnym\nelementem montażowym balustrad,\nbarier i innych konstrukcji do\npodłoża. Złącze dostępne z dwoma\nlub czterema otworami montażowymi\numożliwiającymi użycie kotew\nchemicznych i mechanicznych.\nZaleca się by podstawa mocowana\nbyła wzdłuż działania obciążeń.\nprostokątnaAPodstawa mocująca z czterema\notworami montażowymi. Wymiar Ø\nokreśla średnicę otworów.AmmkgADEFGHØ86576131278911Umożliwia montaż słupka barierki,\nbalustrady do stalowych konstrukcji\nkształtowych lub podobnych\nwymagających odsunięcia od\npłaszczyzny montażu.Złącze jest\nnieprzelotowe. Wymiar Ø określa\nśrednicę otworów montażowych.AGH0.73typ Roz. rury\nFCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.DFwww.keesafety.pl29ścienny\nZaprojektowany by zapewnić ciągłość\nporęczy, szczególnie ważne dla\nosób niepełnosprawnych. Otwory\nmontażowe na śruby 6mm z łbem\nwpuszczanym. Zaprojektowane dla\nrur rozmiar 7. Wymiar Ø określa\nśrednicę otworu montażowego.EDtypRoz. rury475-407mm\nUszczelka zapobiega korozji\naluminium przy kontakcie\nz betonowym podłożem. Uszczelki\nkauczukowe są odporniejsze na\nwarunki atmosferyczne niż uszczelki\ngumowe. Kauczuk jest odporny na\nwyższe temperatury i nie mięknie\njak guma. Nr katalogowy uszczelki\npowiązany jest z typem złącza\nKee Lite. Lista dostępnych typów\nuszczelek:30LG58LG61-8LG62-8LG68-8LG70-6LG148-9LG152-7LG61-6LG62-6LG68-6LG69-7LG70-7LG150-8LG152-8LG61-7LG62-7LG68-7LG69-8LG70-8LG152-6LG164-8Katalog złączy Kee SafetyCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Złacza do balustrad na podjazdy dla osób niepełnosprawnychGama złączy rurowych KEE ACCESS została zaprojektowana z myślą o potrzebach\nlikwidowania barier architektonicznych i ułatwienia dostępu osobom poruszającym się\nna wózkach inwalidzkich. Złącza spełniają wymogi odnośnie budowy pochylni dla osób\nZłącza KEE ACCESS zaprojektowano by uzyskać gładką i jednolitą powierzchnię poręczy\nw rozmiarze 7 (zewnętrzna średnica 42.4mm). Taka poręcz spełnia wymóg ‘łatwego\ni wygodnego uchwytu bez ostrych krawędzi’. Wszystkie złącza mogą być malowane\nproszkowo na dowolny kolor RAL. Malowanie proszkowe poręczy spełnia wymagania\nstawiane balustradom na pochylnie, by poręcz nie była ‘śliska lub zimna w dotyku’ oraz\nbyła ‘wykończona tak, aby pod względem barwy i jasności wyróżniała się na tle otoczenia,\na jednocześnie zbytnio nie odbijała światła’.\nSystem KEE ACCESS zaprojektowano do budowy nowych balustrad na pochylniach, ale\nmoże on też być stosowany podczas adaptacji istniejących konstrukcji dla potrzeb osób\nniepełnosprawnych. Montaż gładkiej poręczy do istniejącej balustrady umożliwiają\nnastępujące złącza dzielone: A10-748 + 518-7 lub A10-848 + 518-7.Projektowanie\nZłącza modułowego systemu Kee Access zaprojektowano do stosowania z rurami calowymi\nzgodnymi z ISO 65 o grubości ścianki 3.2mm. Złącza wykonane są z ocynkowanego żeliwa\nzgodnie z normą EN ISO 1461 by zapewnić wieloletnią żywotność; dostępne są także\nzłącza malowane proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL. Każda balustrada oparta\nna złączach KEE ACCESS jest niezwykle łatwa w montażu - wymagany jest tylko podstawowy\nklucz sześciokątny oraz urządzenie do cięcia rur. Niewielkie wymagania sprzętowe oraz\nłatwość montażu nawet dla niewykwalifikowanych pracowników zapewniają oszczędność\nczasu i pieniądzy.\nKee Safety posiada rozwiązania na każdą sytuację i miejsce. Do systemu\nKee Access pasują wszystkie złącza typu Kee Klamp pozwalając stworzyć ciekawe\ni praktyczne rozwiązania. W razie potrzeby, proszę wysłać do nas rysunki, szkice czy podkłady\na nasz dział KEE PROJEKT przygotuje najlepsze dla Państwa rozwiązanie.Kee Access Podstawy projektowaniaWybrane wytyczne projektowe dla pochylniSchemat pokazany poniżej pokazuje możliwości zastosowania złączy typu Kee Access\nw budowie praktycznych balustrad na pochylnie dla osób niepełnosprawnych.518-7\nNity Ø 4.8514-710-840C\n515-7518-710-848Zalecany rozstaw między słupkami to 120cm.\nCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Poręcz - rozmiar 7\nSłupek - rozmiar 8i poręczy dla osób niepełnosprawnych:\n•\tPoręcze balustrady powinny być umieszczone\nna wysokości 0,75m i 0,9m\nod płaszczyzny ruchu.\n•\tSzerokość między poręczami powinna\nwynosić od 1 do 1,1m.\n•\tPoręcz nie powinna być śliska czy zimna\nw dotyku oraz powinna zapewniać\nnieprzerwany uchwyt dla rąk.\n•\tPoręcz przyścienna powinna być odsunięta\nod ściany co najmniej o 5cm.\n•\tPochylnie o wysokości ponad 0,5m\npowinny mieć nachylenie nie większe\nniż 8% lub 6% gdy nie są zadaszone.\n•\tPochylnie dla ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długości ponad 9m\npowinny być podzielone na odcinki za\npomocą spoczników o długości min. 1,4m.\n•\tDługość poziomej płaszczyzny ruchu\nna początku i końcu pochylni powinna\nwynosić co najmniej 1,5m.\n•\tSchody i pochylnie powinny mieć\nwykończenie odróżniające je od poziomych\n•\tMinimalna szerokość pochylni 1,2m.\n•\tNa całej długośći pochylni i spoczników\nwymagany jest krawężnik o wysokości\nco najmniej 7cm.www.keesafety.pl31gniazdo\npochwytu na rurę DN32gniazdo\npochwytu na rurę DN40Unikalne połączenie zawiasu\nbez ich demontażu. Pasuje na rurę\nrozmiar 7, DN32 .AUnikalne połączenie zawiasu\nrozmiar 8, DN40 .AB\ndwu pochwytówAGniazdo pochwytu poręczy\nstosowane na końcu słupka celem\nzaślepienia rury.AGniazdo pochwytu dwu poręczy\nbiegnących po obu stronach słupka.BB\npochwytuAGniazdo pochwytu poręczy stosowane\nw nowych konstrukcjach balustrad\ndla osób niepełnosprawnych.BBGniazdo pochwytu dwu poręczy\nzaślepienia rury. Pozwala na\nzamocowanie pochwytów poręczy\nbiegnących po obu stronach słupka.ABA\nE32Katalog złączy Kee SafetyCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.84-848 Zaślepka słupka515-7 90° Kolano dzieloneŻeliwna zaślepka rury, trudna do\nwyjęcia po zamontowaniu. Złącze\n84-848 służy do zaślepienia\notwartych końców rur rozmiaru 8 oraz\nzaślepienia gniazda przelotowego typ\n10-848. Do zaślepiania rur można\ntakże użyć następujących złączy\nKee Klamp 77-7, 77-8, 84-7 oraz\n84-8. Złącze można także stosować\nz rurami szeregu średniego wg EN\n10255.AAADtypKolano narożne 90°składa się z\ndwu oddzielnych części, 515-7T oraz\n515-7B, połączonych za pomocą\nśruby. Złącze mocowane wewnątrz\nrur poręczy przy pomocy dwu śrub\nrozpychających. Siła rozpycha obie\nczęści zapewniając pewne połączenie\nz rurą. Po skręceniu złącza z rurami\nporęczy dokręca się śrubę centralną\nustalając na trwałe pozycję złącza.roz. rurymmAD734515-7Bkg\n0.84508-7 Opcjonalna podkładka\nGumowa uszczelka do stosowania\nz rurami i złączami rozmiaru 7.\nDostępna tylko w kolorze czarnym.518-7 Pochwyt poręczyZaprojektowny do montażu w\nzłączach typ 10-848, 10-848C,\n26-840, 26-840C oraz A10; ‘siodło’\nobejmuje rurę rozmiar 7. Mocowanie\nza pomocą nitów do aluminium\nØ4.8mm x 15mm typu ‘multi-grip’ lub\nza pomocą wkrętów samowiercących\n10 x 20mm z łbem wpuszczanym.\nØ określa średnicę otworu pod nit.A514-7 Złącze wewnętrzne\nADBZaprojektowane specjalnie do\nzastosowania w balustradach dla\nosób niepełnosprawnych; może być\nmalowane proszkowo. Dokładny\nodlew złącza i śruba łącząca\nzapewnia ciągłość powierzchni\nporęczy. Złącze to jest niezbędne do\nmontażu następujących elementów:\n520-7, 554-7, 565-7 oraz 567-7.typ\n514-7Roz. rurymmADE77425520-7 90° KolanokgAlternatywa dla złącza\ndwuelementowego typ 515.\nEstetyczny wygląd. Wymaga\npołączenia z rurą za pomocą złącza\nwewnętrznego typ 514-7.0.38AA\nDDCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.typ\nprzyścienneStosowane do zmiany nachylenia\nporęczy. Umożliwia bardzo wygodne\nuzyskanie dowolnego kąta w zakresie\npodanym na rysunku obok. Kolano\nmocowane jest z poręczą za pomocą\ndwu łączników 514-7.AZłącze kończące bieg poręczy\n– mocowane do ściany. Złącze\nmocowane z poręczą za pomocą\nłącznika 514-7. Trzy wpuszczane\notwory montażowe pod śruby csk\nnr 14. Ø określa średnicę otworów\nporęczy przy słupku555-8\nBZłącze służy do zakończenia\nbiegu poręczy poprzez montaż do\nkońcowego słupka. Montaż złącza\nnastępuje w gnieździe. Połączenie z\nporęczą przy pomocy łącznika 514-7.Górny pochwyt poręczy\nZłącze mocowane na słupku\ndo montażu poręczy w linii (nie\nodsadzonych). Umożliwia uzyskanie\nnachylenia do 60° od poziomu.\nØ określa średnicę otworów pod\nPochwyt poręczy identyczny jak 518-7\nz mocowaniem ściennym. Poręcz\nznajduje się w "siodle" zamocowana\nwkrętami samogwintującymi lub\nnitami. Złącze posiada otwory z\nzagłębieniem dla śrub wpuszczanych\ntyp csk 6mm. Ø określa średnicę\notworów montażowych.A561-7 Mocowanie ścienneZłącze mocowane do ściany,\nkończące bieg poręczy. Posiada\ncztery otwory na śruby 6mm z\npłaskim, wpuszczanym łbem.\nPołączenie z poręczą za pomocą\nłącznika rur i kształtek typ 514-7.\nØ określa średnicę otworów\nD561-7Roz. rurymmADEØ790407570-7kgRoz. rurymmADEFGHØ788638290257kg\nH34Katalog złączy Kee SafetyCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Opcjonalne, aluminiowe\nbalustrad dla osób\npochwyt poręczy do\nUchwyt złącza 418-40. Wykonany\nz wysokiej jakości odlewu stopu\naluminium. Mocowany do supka\nkotwą BoxBolt M6.Klientom, którym zależy na estetycznej\nrozbudowie istniejących balustrad i dostosowaniem\nich dla potrzeb osób niepełnosprawnych,\nKEE SAFETY proponuje zastosowanie złącz,\n410-8 oraz 418-40.\nOba elementy wykonane są z odlewu aluminium\ni mogą być stosowane zarówno w nowych jak i\nistniejących konstrukcjach.EtypRoz. rury410-8mmAEFkg844400.08F418-40 Pochwyt poręczyStosowany z uchwytem typ 410-8.\nWykonany z wysokiej jakości odlewu\nstopu aluminium. Mocowanie\nporęczy do pochwytu za pomocą\nsamogwintujących śrub lub nitów.\n0.14FDCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.www.keesafety.pl35Akscesoria97 Zestaw śrubŚruby do złączy Kee Safety\ndostarczane są ze wszystkimi\nzłączami. Pokryte są unikalną\npowłoką Kee Koat i posiadają\nczterokrotnie większą odporność na\nkorozję od śrub cynkowanych.typRoz. rury\n3/8" BSF97-55ISO 228 1/4"97-66ISO 228 1/4"97-77ISO 228 3/8"97-88ISO 228 3/8"97-99ISO 228 3/8"Panele wypełniające98 Klucz z grzechotkąKlucz z przestawianą grzechotką\ndo łatwego dokręcania śrub\n(ramię 20cm). Klucz oraz nasadki\nsprzedawane są oddzielnie. A/F to\nodległość pomiędzy powerzchniami\npłaskimi.A/FAluminiowy element stosowany ze złączem\nL69. Sprzedawana na metry, na życzenie\nmoże być anodowana. Śruby mocujące\nsprzedawane są oddzielnie.WielkośćA97-3typTB1 Bortnica,\ndeska krawężnikowaRoz. ruryOpisA98Dostępne w ofercie są panele wykonane\nz różnych materiałów, wielkości oraz\nwykończeń. Standardowy zgrzewany\npanel o oczku 50mm x 50mm może być\nocynkowany lub malowany proszkowo.\nMaksymalny wymiar: 240cm x 120cm.\nDostępne są także mniejsze oczka:\n25mm x 25mm.Klucz (20cm)98-55Bit (1/4" AF)98-66Bit (1/4" AF)98-77Bit (5/16" AF)98-88Bit (5/16" AF)98-99Bit (5/16" AF)Moduły99 Klucz sześciokątnyPodstawowy klucz sześciokątny.Wstępnie zmontowane modułowe słupki,\numożliwiają szybki i prosty montaż\nbalustrady. Zapewniają stałą wysokość\nbariery i długość przęsła. Mogą być\nwykonane pod dowolny projekt. W ofercie\nznajdują się także standardowe wymiary.Wymiary A/F określa rozmiar klucza.A/F36typOdpowiedni dla rozmiaru ruryA/F99-234mm99-4499-6565mm99-778Katalog złączy Kee Safety6mm\n98mmCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Balustrady bezpieczeństwaSpełniają wymaganie\nwytrzymałości do 1500 niutonów\nna metr (N/m), dzięki temu stosowane\nsą w niemal każdym rozwiązaniu.\nŁatwe w projektowaniu i specyfikowaniu\nModułowe systemy Kee safety bezpiecznie łączą rury o standardowych\nrozmiarach, umożliwiając łatwą i szybką budowę dowolnej konstrukcji.\nMontaż na budowie. Systemy balustrad KEE SAFETY można łatwo\ndopasować do warunków istniejących na budowie.Tanie w montażu\nDo montażu bez spawania nie wymagane są specjalne umiejętności\nczy narzędzia. Złącza po prostu nakłada się na rurę i dokręca kluczem\nsześciokątnym.Szeroki wybór złączy do rur calowych\nNaszkicuj balustradę, którą chcesz wykonać a następnie dobierz stosowneKee Safety – wsparcie\nTel: +48 (022) 398 30 08\nFax: +48 (022) 201 19 42\nwww.keesafety.plzłącza. Złącza kombinowane umożliwiają stosowanie różnych rozmiarów\nrur w Twoich konstrukcjach co przy zachowaniu niezbędnej wytrzymałości\npozwala ograniczać koszty.Wytrzymałość do 1500 N/m\nPrzy projektowaniu konkretnej wytrzymałości skorzystaj z tabeli obciążeń\nna stronie 39, dobierz właściwy rodzaj rury oraz rozstaw między słupkami.\nTe same wytrzymałości można uzyskać stosując różne rozmiary rur,\nnp większe średnice i większe odstępy między słupkami lub mniejsze\nśrednice z częściej rozstawionymi słupkami.Fachowe wsparcie techniczne\nKEE SAFETY oferuje praktyczne wsparcie przy projektowaniu. Możesz do\nnas zadzwonić po radę, przesłać materiały do weryfikacji faxem czy mailem\nlub zlecić wykonanie projektu.Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.www.keesafety.pl37Budowa balustrad i barier\nNajpopularniesze złącza do budowy balustrad.10152019212526RAMPY I POCHYLNIE\nUnikalne złącza pozwalające na niwelowanie nierówności\nw zakresie od 0° do 11°.8786\nZłącza wytrzymałe oraz zapewniające szybki i łatwy montaż.5629\n3055WYDZIELANIE CIĄGÓW PIESZYCH\nSpełniają wymagania normy BS 7818 pkt. 2.4. Każdy\nfragment balustrady może być oddzielnie wyjęty lub\nzastąpiony w przypadku uszkodzenia. Znacząco obniża\nto koszty utrzymania bariery, naprawa ogranicza się\ndo wymienienia uszkodzonego\nfragmentu rury.9038Katalog złączy Kee Safety929193Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone..Bezpieczne obciazenia\n300 N/m* – Podstawowa wytrzymałość wg PN-EN ISO 14122 część 3Niniejsze tabele określają maksymalne dopuszczalne odległości\nmiędzy słupkami dla typowych obciążeń przy uwzględnieniu\nwspółczynnika bezpieczeństwa k=2 oraz mocowania kotwami do\npodłoża za pomocą stopy typ 62.Zastosowanie: Balustrady przemysłowe drugorzędne, balustrady przydomowe itp.500 N/m – Podwyższona wytrzymałośćZastosowanie: Balustrady przemysłowe, barierki wygradzające itp.1500 N/m – Obiekty użyteczności publicznejPodczas wykonywania projektu konstruktor może dobrać inne\nparametry i określić inne wytrzymałości.Zastosowanie: Stadiony, centra handlowe, parkingi wielopoziomowe itp.Kee Klamp – Tabela obciążeń dla balustrad stalowych\nŚrednieEN 39EN 10210\nS355 JOHEN 10255\nCiękieProjektowane obciążenieZaleceny rozstaw słupków dla balustrad o wysokości 900mm300 N/m1114mm\n(14.75KN)Projektowane obciążenieZaleceny rozstaw słupków dla balustrad o wysokości 1000mm300 N/m1002mm\n(14.75KN)Projektowane obciążenieZaleceny rozstaw słupków o wysokości 1100mm300 N/m911mm\n(14.75KN)Tabela zakłada użycie tej samej średnicy rury dla słupków i poręczy przy\nczym stosowane rury na poręcz są szeregu średniego (wg EN 10255).\nPowyższe odległości pomiędzy słupkami opierają się na założeniu zastosowania\npodstaw KEE KLAMP typu 62 prostopadle do biegu balustrady.\nWartości podane w nawiasach określają minimalną wytrzymałość kotew\n•\tTabele opierają się na maks. dopuszczalnym momencie gnącym rury.\n•\tWszystkie poręcze są jednakowej średnicy jak słupki ale wg szeregu średniego zgodnie z EN 10255.\n•\tPrzy zastosowaniu rur do kotwienia słupków w ziemi:\nrura rozmiar 6 mieści się w rurze rozmiar 7 tylko szeregu średniego,\nrura rozmiar 8 mieści się w rurze rozmiar 9.Kee Lite – Tabela obciążeń dla aluminium\nT6Projektowane obciążenieZaleceny rozstaw słupków o wysokości 900mm360 N/m720mm1388mm1879mm2490mm740 N/mN/AN/A1220mm1940mmProjektowane obciążenieZaleceny rozstaw słupków o wysokości 1000mm360 N/m540mm1117mm1664mm2370mm740 N/mN/AN/A950mm1690mmProjektowane obciążenieZaleceny rozstaw słupków o wysokości 1100mm360 N/m400mm871mm1398mm2205mm740 N/mN/AN/A730mm1400mmCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Tabela zakłada użycie tej samej średnicy i rodzaju rury\nzarówno dla słupków jak i poręczy.\nAby uzyskać większe rozstawy słupków niż podane w tabeli\nprosimy o kontakt z działem projektowym KeeSafety.\nstopu aluminium z dodatkiem krzemu i magnezu.\n•\tZalecany moment dokręcający 40Nm\n•\tWartość uślizgu na rurze aluminiowej: 7.56KN (wsp. bezp. = 2 dla rury z minimalnym\nRm = 275 MPa)\n• Główne złącza KEE LITE posiadają certyfikat niezależnej jednostki certyfikacyjnej TÜV.\n*N/m – Niutonów na metr bieżący balustrady.www.keesafety.pl39.Montaz\nZłącza typ 10, 15, 20, 21, 25, i 26\nlub L10, L15, L20, L21, L25, i L26Balustrady nachylone 0°–45°\nPrzy użyciu złącz typu 27, 28 i 29Gdzie:\nI = długość poziomego odcinka rury,\nH = odległośc od podłoża do osi poręczy,\nh = wysokośc słupka od podłoża.Gdy słupek balustrady jest pionowy, (np. schody, rampy), (1) należy wymiar ‘x’\nodjąć od zmierzonej odległości (wzdłuż poręczy) w osiach słupków wg wzoru (I\n= L –2x) – patrz rys. poniżej; (2) wymiar ‘y’ należy dodać do wymiaru w osiach\nby uzyskać wysokość słupka wg wzoru (h = H + Y + ground fixing).LType 25Type 25Uwaga: pomiędzy kątem 30° a 45° złącze typ 29 może być użyte do zakończenia\nbiegu poręczy, dla kątów mniejszych od 30° użyj złącza typ 10 z odpowiednio\nwygiętą rurą.xxxxxxLPluglH hylxType 27Type\n26Type 29 (30˚-45˚) or\nType 10+bend (0˚-29˚)Type 26ground fixingH hType 28Type 29 (30˚-45˚) or\n(0˚-29˚)xTabela 1 podaje wartość wymiaru\n‘x’ do wyliczenia długości poręczy\nze wzoru:Type 15\nxI = L – 2x\noraz wysokości słupka ze wzoru:xh = H – x ± (ground fixing)\nground fixingObjaśnienie terminów:\nGround fixing –\nBend – gięcie rury\nPlug – zaślepka, korekTabela 1: Wymiar ‘x’ dla opisanych powyżej złącz, oraz złączy typu 35, 40\nRozmiar złączax (mm)3–124–135–146–177–228–259–30Tabela 2 podaje szczegółowo wymiary umożliwiające obliczenie długości\nporęczy, gdy jest ona nachylona od 0° do 45°.Tabela 2: Poręcze\nKąt nachyleniaZłącza rozmiar 6:\n‘x’ (mm)Złącza rozmiar 7:\n‘x’ (mm)Złącza rozmiar 8:\n‘x’ (mm)0° do 4°–19–22–255° do 9°–22–25–2810° do 11°–25–28–3015°–25–32–3520°–28–32–3825°–32–35–4130°–35-41–4435°–38–44–5140°–41–48–5745°–48-54–63Tabela 3 podaje szczegółowo wymiary umożliwiające obliczenie wysokości\nsłupka, gdy poręcz jest nachylona od 0° do 45°.Tabela 3: Słupki\n‘x’ (mm)0° do 4°+19+22+255° do 9°+16+19+2210° do 11°+16+16+1915°+13+16+19Podczas stosowania złączy typ 35 oraz 40 należy zwiększyć wymiar ‘x’.20°+13+13+16Pomimo, że balustrady wykonywane są zazwyczaj z rur i złączy w rozmiarze\n6, 7 i 8 , to w tabeli 1 podano wartości ‘x’dla rur pasujących do wszystkich\nrozmiarów złącz Kee Klamp by można je było zastosować w dowolnej\nkonstrukcji.25°+9+13+1630°+9+13+1335°+9+9+1340°+6+9+945°+6+6+9Uwaga: Należy zachować ostrożność przy ustalaniu wymiaru ‘x’ dla złączy\nredukcyjnych. (np. złącze 10-87, rozmiar rury pionowej 8, rura pozioma\nrozmiar 7. Aby znaleźć poprawną wartość wymiaru ‘x’ dla rury poziomej należy\nzastosować wymiar ‘x’ dla rozmiaru wyższego czyli 8.)*Przy stosowaniu następującytch podstaw Kee Lite: L61, L62, L69, L140,\nL150 oraz L152, wymiar "ground fixing" wynosi 0.40ground fixingKatalog złączy Kee SafetyCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.*tylko w rozmiarze 8Balustrady – kąt nachylenia 30°–45°\nStosowanie złączy regulowanych typ 29, 30,\n55 oraz 56 lub L29 i L30 rozmiar 6, 7 i 8Gdy słupek balustrady jest pionowy, (np. schody, rampy), (1) należy wymiar ‘x’\n= L – 2x) – patrz rys. poniżej; (2) wymiar ‘y’ należy dodać do wymiaru w osiach\nby uzyskać wysokość słupka wg wzoru (H = h + y + ground fixing*).Gdy słupek balustrady jest pionowy, (np. schody, rampy), (1) należy wymiar 'x',\n'y', lub 'z' odjąć od wymiaru 'L' zmierzonego w osiach słupków (wzdłuż poręczy),\nby uzyskać długość poręczy; (2) wymiary 'u', 'v' oraz 'w' pomagają ustalić\nwysokość słupków.Balustrady – kąt nachylenia 0°–11°\nUżywane typy złącz 86, 87, 88 oraz 89*x2\nyhType 87Type 56\nType 55 or\nground fixingground fixingTabela 4 podaje szczegółowo wymiary umożliwiające obliczenie długości\nporęczy, gdy jest ona nachylona od 0° do 11°.Tabela 6 podaje szczegółowo wymiary umożliwiające obliczenie długości\nporęczy, gdy jest ona nachylona od 30° do 45°.Tabela 4: PoręczeTabela 6: Poręcze\nZłącza rozmiar 6\nZłącza rozmiar 7\nZłącza rozmiar 8\nnachylenia x (mm) y (mm) z (mm) x (mm) y (mm) z (mm) x (mm) y (mm) z (mm)Kąt nachyleniaZłącza rozmiar 8\n‘x’ (mm)0° to 4°–2530°–31–54–36–40–64–41–45–77–545° to 9°–2835°–34–51–39–44–61–44–50–73–5710° to 11°–3040°–37–48–42–48–57–48–55–64–6145°–43–45–45–54–53–52–61–65–66Tabela 5 podaje szczegółowo wymiary umożliwiające obliczenie wysokości\nsłupka, gdy poręcz jest nachylona od 0° do 11°.Tabela 7 podaje szczegółowo wymiary umożliwiające obliczenie wysokości\nsłupka, gdy poręcz jest nachylona od 30° do 45°.Tabela 5: SłupkiTabela 7: SłupkiKąt nachyleniaZłącza rozmiar 8\n‘y’ (mm)0° do 4°–2530°+ 36–31+ 24+ 44-40+ 29+46–45+ 335° do 9°–2835°+ 42–34+ 18+ 52–44+ 21+ 55–50+2410° do 11°–3040°+ 49–37+ 11+ 61–48+ 12+65–55+ 1445°+ 58–43+2+ 71–54+2+ 77–61+2Złącza rozmiar 6\nnachylenia u (mm) v (mm) w (mm) u (mm) v (mm) w (mm) u (mm) v (mm) w (mm)Tabela 8 podaje wymiary do obliczenia długości słupka.Tabela 8: Słupki i poręcze ze złączy typ 55 i 56 – tylko rozmiar 8Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kątu (mm)x1 (mm)w (mm)x2 (mm)20° do 29°–18–18–50–5030° do 39°–16–16–60–6040° do 49°–14–14–70–7050° do 59°–12–12--60° do 69°-10-10--70° do 79°–8–8--80° do 88°–6–6--www.keesafety.pl41Regały\nZłącza typ 46 oraz L46Regały na palety\nZłącza typ 46 oraz L46Regały z szynami nośnymi na zewnątrz słupków.Regały z szynami nośnymi wewnątrz słupków.\nlTabela 9 podaje wartość wymiaru ‘x’, który należy odjąć od całkowitej\nszerokości regału ‘L’ by uzyskać długość rury łączącej wg wzoru: I = L – x\n(wymiar 'x' uwzględnia uzycie dwu złączy 46 lub L46).Tabela 11 podaje wartość wymiaru ‘x’, który należy odjąć od całkowitej\nszerokości szyny nośnej, by uzyskać długość rury łączącej wg wzoru:\nI = L – x (wymiar 'x' uwzględnia uzycie dwu złączy 46 lub L46).Tabela 9Tabela 11\nx (mm)Rozmiar złączax (mm)4–984*–485–1345*–596–1626*–727–1967–858-2288–1029–2769–126Rozmiar złącza*Zaleca się by regały do składowania palet wykonane były co najmniej z rur o rozmiarze 7.Budowa wzmocnień i stężeń\nPrzy użyciu złączy C50, C51, C52 i C53 lub\nLC50, LC51 i LC52Długość frontowego, poziomego odcinka można obliczyć dodając długość\nprzęsła zmierzonego w osi słuków oraz wymiar ‘z’ podany w tabeli 12. Wymiar\nz dodawany jest do długości rury by umożliwić przejście rury przez złącze.\nZasadę tą należy także stosować dla złącz typu 45.Złącza typ F50-5 do F50-9 lub LF50-6 do LF50-8 umożliwiają zastosowanie\nkilku rozmiarów rur w budowanej konstrukcji. Mogą one być łączone z:Tabela 12LM50-6 do LM50-8\nLM51-6 do LM51-8\nLM52-6 do LM52-8M50-5 do M50-9\nM51-5 do M51-9\nM52-5 do M52-8tworząc złącza kombinowane (np. C50-75, C50-85, C51-655, C52-855 czy\nxRozmiar złączaz (mm)3+244+285+316+387+468+519+61xDługie poziome rury należy łączyć przy użyciu złączy typ 14 lub 18 (użycie\nzłącza 18 nie jest zalecane do połączeń elementów nośnych), które należy\numiejscowić tuż przy złączu typ 46. Łączenia na kilku poziomach nie powinny\nbyć umiejscowione w tym samym 'przęśle'.l\nLTabela 10 określa wartość ‘x’, którą należy odjąć od zmierzonej długości L\npomiędzy złączami F50 czy LF50, jak na rysunku, by uzyskać właściwą długość\nrury przy użyciu wzoru l = L – 2x.Tabela 10\nRozmiar złączax (mm)4– 145– 256– 257– 258– 259– 32Uwaga: Wymiar ‘L’ to odległość pomiędzy osiami sworzni złączy kombinowanych.\nWymiar 'l' zależy od rozstawu słupków oraz kąta nachylenia stężenia.42Katalog złączy Kee SafetyCzop można wykonać z rury lub pręta, które należy znitować z rurą lub złączem\ntyp 18. Użycie złącza typ 18 wymaga odcinka 20mm na śrubę mocującą.Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.x\n45 - 65xPodstawy słupka*\nTyp 59Typ 60L61xx\n45 - 65x\n45 - 65System Kee Klamp umożliwia budowę balustrad na pochyłościach oraz\nłukach. Złącza typ 27, 28, 29, 30, C50, C51, C52, 55, 56, 86, 87, 88 oraz 89\nx (i złączax PGR typ 90) zaprojektowano do uzyskiwania połączeń kątowych\nzarówno x poziomych jak i pionowych. Innym stosowanym rozwiązaniem\njest gięcie rur dla uzyskania odpowiednich krzywizn. Złącza Kee Klamp\numożliwiają także budowę stężeń i wzmocnień projektowanych konstrukcji ze\nścisłym określeniem wymaganych długości odcinków.\nAbyśmy mogli profesjonalnie przygotować materiały na Państwa konstrukcję\ndodatkowe informacje (np. kąt nachylenia, promień, itp.).\nW razie potrzeby dostarczymy listę pytań, formularze do wypełnienia lub\nmateriały dodatkowe.L164xL69xTyp 64Typ 63Typ 62Projektowanie balustrad pochyłych oraz\nrealizacja łukówTyp 61x\n45 - 65x x\nxx xxxTyp 66xxTyp 68Typ 67L68\n1153° to 11°x- 65\n- 65xxx x265xxxxxZłącza przygotowywane na specjalne zamówienieZłącza typ 27 oraz 28 mają maszynowo wykonywany otwór o odpowiednim\nkącie pod konkretny projekt. Ważnym zatem jest by w zamówieniu określić\npoprawny kąt nachylenia od poziomu.\nxUwaga: Złącza typ 29, 30, C50, C51, C52 oraz złącza typ PGR wymagają\nróżnych wysokości słupków dla tego samego rozmiaru rury!Przykłady\nTabela 13 określa wymiar ‘x’ odejmowany od projektowanej wysokości\nbalustrady ‘H’, umożliwiając wyliczenie długości rury słupka ‘h’.\nx xRozważmy przykład schodów prostych.\nTyp podstawyx (mm)59–1060–1061–662–667–6L\nLhATabela 14 określa wymiar ‘x’, dla złącza typ 63-6, wymiar ten należy odjąć od\ndługości całkowitej słupka z uwzględnieniem kąta jego nachylenia.I\nKątx (mm)45°–3850°–3260°–2565°–12Tabela 15 określa wymiar ‘x’, który należy odjąć od długości słupka przy stosowaniu złączy typ 64, 65, 67, 68, 115, 265, L68 oraz L164.Tabela 15\nRozmiar złączax (mm)6–57–68-6Gdzie:\nH = Wysokość między pierwszym a ostatnim stopniem.\nh = Wysokość pierwszego stopnia.\nI = Pozioma odległość od pierwszego do ostatniego noska.\nL = Długość biegu, od pierwszego do ostatniego noska.Tabela 17\nZnane daneWzór na długość boku i wartość kątaHiLI = √ (L2 – H2)Sin B = –H\nLC = 90° – BLiIH = √ (L2 – I2)Sin C = –I\nLB = 90°– CHiIL = √ (H2 – I2)Tan B = –H\nlC = 90° – BUwaga: Z powyższych wzorów można wyliczyć także długość stężeń lub wzmocnień.Krok 1Tabela 16 określa wymiar ‘x’ dodawany do całkowitej wysokośći słupka Podczas wizyty na obiekcie uzyskaj wymiary do obliczeń.\numożliwiając montaż w złączu typ 66.Uwaga: Dla większej dokładności pomiarów można użyć niwelatora i/lub teodolitu.Tabela 16H = wysokość między pierwszym a ostatnim stopniem (140cm).\nL = Długość biegu, od pierwszego do ostatniego noska (244cm).Rozmiar złączax (mm)6+1157+127Kąt B określamy ze wzoru z tabeli;8+127Sin B = 1,4 /2,44*Używając podstaw słupka Kee Lite wymiar "ground fixing" (x) wynosi zero (0), za\nwyjątkiem złączy L164, L68 oraz LC58.Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Krok 2Kąt B = 35°W podobny spsób można obliczyć kąt nachylenia ramp. Większość ramp ma określone\nnachylenie (np. 1:12 na każde 12cm w poziomie przypada 1cm w pionie).www.keesafety.pl43Jak usprawnić montaż powtarzalnych\nelementów (np. słupków balustrady)\nKrok 1: Weź jedną dociętą na wymiar rurę.Złącza typ PGR\nZłącza: 90, 91, 92, 93 oraz 95\nStosowane są tam, gdzie wymagane jest by poszczególne fragmenty\nbalustrady mogły być demontowalne lub gdy balustrada nie jest\nprosta i pozioma. Złącza pozwalają uzyskać nachylenie balustrady do\n7° lub promień zakrętu powyżej sześciu metrów bez potrzeby gięcia rur.\nPrzy realizowaniu narożników z giętych fragmentów rur należy stosować\nwewnętrzny trzpień typ 95PGR przeciwdziałający obrotowi rury. W celu\numocowania trzpienia należy wywiercić otwór Ø15mm w odległości 25mm od\ngórnej płaszczyzny słupka.Krok 2: Rozmierz i zamontuj na niej złącza.Krok 3: Połóż słupek poziomo i umieść w złączach krótkie odcinki rur (np. z\nodpadów). To wszystko jeśli chodzi o przygotowanie wzorca! Od tego momentu\nkolejne kopie mogą być sprawnie prefabrykowane nawet przez początkujących\npracowników, bez rozmierzania, w ilości min. 20–30 słupków na godzinę.Uzbrajanie powtarzalnych elementów\nKrok 1: Ustaw górne i środkowe złącze na wystających fragmentach rur - nie\ndokręcaj.Krok 2: Wsuń dociętą na wymiar rurę i załóż stopę.Tabela 18 podaje następujące informacje:\n(i) Wymiar ‘x’ ze wzoru I = L – 2x służącego do obliczenia długości poręczy\n(ii) Wymiar ‘y’ ze wzoru h = H + y + (ground fixing - głębokość mocowania w\npodłożu) do obliczenia wysokości słupka, gdzie:\nh = długość rury słupka.Tabela 18\nRozmiar złączax (mm)y (mm)8–66+25Na jednym z końców każdej poręczy w odległości ‘z’, określonej w tabeli 19,\nnależy zamocować mosiężny wkręt (Brass drive screw 6 x 10mm). Ustala on\nwłaściwą pozycję poręczy względem śruby mocującej rurę ze złączem Kee\nKlamp.Krok 3: Dokręć śruby i odłóż gotowy element.44Katalog złączy Kee SafetyTabela 19\nRozmiar złączaz (mm)837Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Panele siatkoweZłącza zamienneNajpopularniejsze wypełnienia siatkowe posiadają następujące wymiary\noczka 50mm x 50mm x 3.2mm, 25mm x 25mm x 3.2mm lub 50mm x 25mm\nx 3.2mm. Mocowanie paneli odbywa się przy użyciu złączy typ 81 i 82.1016Mniej sztywne.\nUmożliwia montaż do\nistniejącej konstrukcji.1025W złączu można łączyć rury.1418Złącze wewnętrzne.\nPołączenie mniej sztywne.Tabela 20 podaje wartości wymiaru ‘x’ odejmowanego od wymiarów ‘L’ i ‘D’ w\nnastępujących wzorach I = L – x oraz d = D – x.1510+77Wymaga dłuższej rury. Zamiast złącza 77 można użyć złącza 84.Tabela 20\nRozmiar złączax (mm)5–606–767–868–899–9821+2077\nWymaga dłuższej rury. Zamiast złącza 77 można użyć złącza 84.UWAGA: Złącza typ 81 i 82 nie powinny być mocowane rzadziej niż 450mm.Gięcie rur2019+77Wymaga dłuższej rury. Zamiast złącza 77 można użyć złącza 84.21\nTabela 21 podaje standardowy promień gięcia rury ‘R’ wyginanej przez Kee\nSafety. Jeżeli podane poniżej promienie nie będą odpowiednie, to rury w\nwymiarach od 5 do 9 mogą być wygięte do dowolnego promienia o wartości\npowyżej 500mm.+10Możliwość wybory kąta. Połączenie mniej sztywne.\nStosowane tylko tam gdzie poziom obu poprzeczek nie musi być identyczny.Tabela 21\nRozmiar złączaR (mm)357457590 lub 986102713581529203Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.2510Bez możliwości\npołączenia rur wewnątrz złącza.45\nDo zastosowania tam gdzie akceptowalne jest odsadzenie.\nBez możliwości połączenia rur wewnątrz złącza.www.keesafety.pl4526+1010Możliwość wyboru kąta. Połączenie mniej sztywne.\nStosowane tylko tam gdzie poziom obu poprzeczek nie musi być identyczny.27Złącze 29 ustawione\nw pionie pozwala\nzastąpić typ 27 w\nzakresie od 30° do 60°.29M51M50+M50Stosowane tylko tam gdzie poziom obu złączy nie musi być identyczny.\n.M52M50+M50Stosowane tylko tam gdzie poziom obu poprzeczek nie musi być identyczny.\n2830Złącze 30 pozwala zastąpić\nzłącze 28 w zakresie od 30° do 45°60596263\n29C50Złącze typ 62\nwraz z wygiętą rurą.Połączenie mniej sztywne.64\n3061Zamienne jeśli tylko projekt dopuszcza inne rozwiązanie.686511526528\nWykonywane na specjalne zamówienie.3526+10Możliwość wyboru kąta. Połączenie mniej sztywne.\nStosowane tylko tam gdzie poziom obu poprzeczek nie musi być identyczny.4026+26Rozwiązania zamienne uzależnione od możliwości montażowych. Złącze 65\ndostępne tylko w rozmiarze 6.7045Połączenie mniej\nsztywne.61Złącze typ 70 można zastąpić połączonymi rurą złączami 10 i 61.+70Moliwość wybory kąta. Połączenie mniej sztywne.\nStosowane tylko tam gdzie poziom obu poprzeczek nie musi być identyczny.17+1061114Złącze typ 70 można zastąpić połączonymi rurą złączami 114 i 61..751445\n4610Możliwość wyboru kąta. Połączenie mniej sztywne.\nStosowane tylko tam gdzie poziom obu poprzeczek nie musi być identyczny.46Katalog złączy Kee Safety8281+81Stosowane tylko tam gdzie poziom obu klipsów nie musi być identyczny.Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone..Tabele obciazen´\nTabele obciążeń dla regałów\nwykonanych z rur stalowych\nTabela 22: Tabela nośności półek (kg)Rozstaw\nx 2.6Rozmiar złącza\n6Przy nierównomiernym obciążeniu, minimalny rozmiar rury musi być określony\npoprzez wyliczenie dopuszczalnego momentu gnącego, przy założeniu że\npojedyńcze złącze Kee Klamp jest punktem przyłożenia siły.\nPrzy obciążeniach powyżej 900kg na jedną śrubę mocującą, należy wziąć\npod uwagę możliwość zsuwania się złącza.9\nx 3.60.554010601750238040000.64358501407187032500.73757301207159527600.83306451063138524200.9295579946123021601.0265525850111019501.1240478770101317751.221943870593016251.320240365185814971.418737360479613871.517534756474112901.6-32552969312051.7-30649965011291.8-29047261310611.9-2774485819992.0-2684275539872.1--4085289442.2--3915058552.3--3764858182.4--3624677852.5--3494507552.6---4347282.7---4197032.8---4056802.9----6593.0----6393.1----6203.2----6033.3----Load 5883.4----5753.5----564Tabela 23: Tabela dopuszczalnych obciążeń dla nieumocowanego\nx 3.61.8----20321.9----18572.0----1697Tabela uwzględnia współczynnik bezpieczeństwa 2:1Load (kg)\nWysokośćLengthRozstawLengthTabela uwzględnia współczynnik bezpieczeństwa 1.67:1Obciążenie (kg)Tabela 23 określa bezpieczne obciążenia (w kg), które mogą być przenoszone\npomiędzy złączami na pojedyńczej rurze zgodnej z normą EN 10255 (ISO 65)\nsłużącej jako słupek.\nTabela 22 podaje bezpieczne obciążnia (w kg), które mogą być przeniesione\nprzy założeniu, że poziome rury są wykonane z jednego odcinka na całej\ndługości regału, oraz że obciążenie jest rozłożone równomiernie.Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.www.keesafety.pl47Tabele obciążeń dla regałów\nwykonanych z rur aluminiowychTabela 24: Tabela dopuszczalnych obciążeń dla umocowanego\nobustronnie słupka (kg)\nx 3.60.3186030864192491672500.4160028103910463869300.5136025343628436066100.6114022583346408262900.794019823064380459700.87751706278235265650Przy obciążeniach powyżej 770*kg na jedną śrubę mocującą, należy wziąć\npod uwagę możliwość zsuwania się złącza.0.96401471250033845330*przyjęty współczynnik bezpieczeństwa 2:1.1.054012692235324850101.1-10921995297046901.2-9371779269243701.3--1587241440501.4--1417216937301.5--1265195434101.6--1130176431301.7---160228901.8---146226801.9---134224802.0---124223002.1----21202.2----19502.3----18002.4----1650Podane poniżej wartości oparte są o wytrzymałość materiału z uwzględnieniem\nWartości podane w tabeli 25 są obliczone przy założeniu, że regał posiada\ndwie poziome, nieprzerwane, wzdłużne rury nośne na każdym poziomie.\nPrzy nierównomiernym obciążeniu, minimalny rozmiar rury musi być określony\npojedyńcze złącze Kee LITE jest punktem przyłożenia siły.RozstawObciążenie (kg)Tabela 25: Tabela nośności półek (kg)\n(m)Tabela uwzględnia współczynnik bezpieczeństwa 2:1Obciążenie\nAluminium w gatunku – 6082 T69\n3.0Tabela 24 podaje bezpieczne obciążenia wyrażone w kg, które moą być przeniesione na odcinku pomiędzy dwoma mocowaniami przy zastosowaniu jako\nsłupka, rury zgodnej z normą EN 10255 (ISO 65).\nPrzy obciążeniach powyżej 900*kg na jedną śrubę mocującą, należy wziąć\npod uwagę możliwość zsuwania się złącza.\n*przyjęty współczynnik bezpieczeństwa 2:1.48Katalog złączy Kee SafetyCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Tabela 26: Tabela dopuszczalnych obciążeń dla nieumocowanego\nsłupka (w kg)Tabela 27: Tabela dopuszczalnych obciążeń dla umocowanego\nobustronnie słupka (w kg)Rozmiar złącza\nDN500.3024314174524973820.3035495052606383000.4016533470459369940.4033714789590681230.4512962636367566400.4531604723572280530.508911977315059340.5026254393551278410.605021538244151220.6023994174524977000.704051274196938500.7020093778511874170.75324725170633550.7517503405480370640.80267593126027550.8013782965414769940.90251505112924020.9012152592362266051.0021046199720481.0011022240336061811.0517839552519421.059401933309758281.10-35149915891.108431845270354741.20-32939414481.20-1538249351221.30-30838112711.30-1427223147681.40-2853577421.40-1318196939561.45--3146001.45-1208178538141.50--2765571.50-1076162734611.60---5301.60-988152231081.67---4661.67--144327551.75---4411.75--128625431.80---4061.80--118124021.90---3691.90---22962.00---3512.00---21552.05---20482.10---18012.20---17302.30---15892.40---1519Tabela uwzględnia współczynnik bezpieczeństwa 2:1adWysokość\nLoad (kg)LoadTabela uwzględnia współczynnik bezpieczeństwa 2:1Obciążenie\nLoad (kg)Podane powyżej wartości oparte są o wytrzymałość materiału z uwzględnieniem\nwspółczynnika bezpieczeństwa 2:1.\nW tabeli 26 podano bezpieczne obciążenia (wyrażone w kg), które mogą\nbyć przeniesione przez pojedyńczą rurę pionową w odcinku pomiędzy\nposzczególnymi stężeniami, przy założeniu użycia rury gatunku 6082 T6.\nPrzy obciążeniach powyżej 770*kg na jedną śrubę mocującą, należy wziąć\n*przyjęty współczynnik bezpieczeństwa 2:1.Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Podane powyżej wartości oparte są o wytrzymałość materiału z uwzględnieniem\nW tabeli 27 podano bezpieczne obciążenia (wyrażone w kg), które mogą\nPrzy obciążeniach powyżej 770kg na jedną śrubę mocującą, należy wziąć pod\nuwagę możliwość zsuwania się złącza.www.keesafety.pl49Przykładowe realizacje50Katalog złączy Kee SafetyCopyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.Dział techniczny\ni projektowy Kee Safety\nby dać pewność, że Twoja\nkonstrukcja spełnia wymagania\nKee Safety zatrudnia konstruktorów z wieloletnim doświadczeniem. Ich wieloletnia\npraktyka zawodowa oraz gama naszych bezpiecznych produktów umożliwia nam\nzaoferowanie Państwu najwyższego poziomu obsługi w zakresie budowy balustrad,Dostosowywanie rozwiązania do\nposiadanego budżetubarierek i innych konstrukcji rurowych.Porady i wsparcie techniczneBez względu czy mowa jest o nowej lub istniejącej, odnawianej czy rozbudowywanej\nkonstrukcji, jesteśmy w stanie wykonać prace w zgodzie z aktualnymi wymaganiami,\ni nie ma znaczenia czy mowa o konstrukcji zewnętrznej, wewnętrznej, montowanej\nw ziemi, na betonie czy na dachu.\nJesteśmy w stanie oszacować koszty projektu, dopasować się do Państwa harmonogramu\ni wymagań oraz poprowadzić realizację zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnymi\nprzepisami.Usługa nadzoru nad realizacją\nPrzykłady projektowe w ACAD\nUsługa montażu gdy zależy Ci na\nczasie realizacjiKontrola i usługi serwisowe\nProcedura kontrolna to szeroka\noferta, od oceny bezpieczeństwa\npo test obciążenia dynamicznego.\nupadkiem z dachuKEE Check to procedura kontroli, oferowana w ramach corocznych przeglądówUsługa Oceny RyzykaInspektor przy pomocy procedury kontrolnej sprawdza czy istniejące systemysystemów chroniących przed upadkiem z wysokości. Nasza wyszkolona kadra\ninspektorów jest w stanie wykonać badanie i ocenę stanu wszystkich dachowych\nsystemów bezpieczeństwa będących w ofercie Kee Safety.spełniają wymagania BHP dotyczące prac na wysokości w odniesieniu do aktualnych,Propozycje\nZgodność z aktualnymi\nprzepisami BHPkrajowych i europejskim wymogów prawnych.\nProponujemy dla Państwa obiektu także Usługę Oceny Ryzyka wykonywaną pod kątem\nspełniania przepisów BHP dla prac na wysokości. Dokonamy przeglądu, po którym\nprzygotujemy raport uwzględniający obszary potencjalnie niebezpieczne związane\nz obecnością na powierzchni Państwa dachu oraz zarekomendujemy rozwiązania\numożliwiające zmniejszenie ryzyka i uniknięcie potencjalnych wypadków.\nZarówno kontrola KEE CHECK zainstalowanych systemów jak i Usługa Oceny Ryzyka\nzapewniają komfort psychiczny i gwarantują, że Państwa systemy zabezpieczeń\nsą sprawne oraz spełniają aktualne wymagania prawne.Copyright © Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.www.keesafety.com/pl51Kee Safety Sp. z o.o.\nPolskaTel: (+48) 22 398 30 08\nFax: (+48) 22 201 19 42\nwww.keesafety.plKee Klamp, Kee Lite, Kee Access, KEE KOAT, KEE CHECK oraz Kee Projects są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kee Safety Ltd. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w\nniniejszej broszurze były dokładne, to Kee Safety Ltd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i pomyłki. Kee Safety Ltd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wycofania produktów bez\nwcześniejszego powiadomienia. Kee Safety Ltd nie ponosi odpowiedzilności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z jej produktów.\n© 2010 Kee Safety Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.\nKS/COMPCAT_pl_v2/05_10All pages:23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495152InfoSaveLikeShareDownloadMoreKatalog złączy do budowy konstrukcji rurowych i balustrad bezpieczeństwa Published on Jan 25, 2010 Katalog złączy Kee Klamp, Kee Lite, Kee Access i rozwiązań Kee SafetykeesafetyFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore


Gromada Skupie – Wikipedia, wolna encyklopedia\nGromada Skupie – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.\nGromadę Skupie z siedzibą GRN w Skupiach utworzono – jako jedną z 8759 gromad – w powiecie siedleckim w woj. warszawskim, na mocy uchwały nr VI/10/18/54 WRN w Warszawie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad Księżopole-Jałmużny, Męczyn kolonia, Pieńki, Skupie, Świniary i Zemły ze zniesionej gminy Skupie w powiecie siedleckim, obszar dotychczasowej gromady Dąbrowa ze zniesionej gminy Wyszków w powiecie węgrowskim oraz obszar dotychczasowej gromady Księżopole-Smolaki ze zniesionej gminy Kudelczyn w powiecie sokołowskim (woj. warszawskie). Dla gromady ustalono 11 członków gromadzkiej rady narodowej.\nGromadę zniesiono 31 grudnia 1959, a jej obszar włączono do gromady Mokobody w tymże powiecie.


Sylwester z dwójką : Media, Reklama, Internet, PR, Telewizja, Radio - najnowsze wiadomości tylko na WirtualneMedia.pl\nSylwester TVP w Zakopanem. „Narodowe miejsce do odbycia sylwestra”2017-10-16\n„Sylwester z Dwójką” przez trzy lata w Zakopanem. „Magiczne miejsce, fenomenalna impreza”2016-12-17\nNowa płyta Maryli Rodowicz2016-12-12\n„Sylwester z Dwójką” w Zakopanem. Wystąpią Rodowicz, Górniak, Doda i 6 gwiazd zagranicznych2016-12-08\nZawadzka, Kammel, Mlynkowa i Karpiel-Bułecka prowadzącymi „Sylwestra z Dwójką”2016-12-05\n„Sylwester z Dwójką” w Zakopanem. TVP rezygnuje z Torunia2016-11-24\nSylwester Polsatu wygrał z koncertem TVP2, TVN trzeci2016-01-01\nGórniak, Kozidrak i Margaret promują „Sylwestra z Dwójką” (foto)2014-12-10\nEdyta Górniak, Beata Kozidrak, Margaret, Rafał Brzozowski oraz Grzegorz Markowski pojawią się w kampanii promującej „Sylwestra z Dwójką”, która ruszy w połowie grudnia br. Działania obejmą prasę, radio i outdoor.\nPolsat zmiażdżył w sylwestra konkurencję. Ogromna przewaga nad TVP2 i TVN2014-01-03\n„Disco Sylwester z Dwójką” z Wrocławia. Wystąpią Edyta Górniak, Justyna Steczkowska i Ray Wilson (wideo)2013-12-05\nDwójka pokonała Polsat w sylwestrowy wieczór2013-01-03\nPolsat pokonał TVP 2 w sylwestrowy wieczór2011-01-03


Bękarty wojny Inglourious Basterds - darmowy film on line Bękarty wojny Inglourious Basterds - Wojenny\nBękarty wojny Inglourious Basterds film darmowy z lektorem - film online bez rejestracji Bękarty wojny Inglourious Basterds . film z lektorem pl - Bękarty wojny Inglourious Basterds film za darmo z lektorem\nBezpłatne Gry Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 Pewien z najgłębszych horrorów roku kalendarzowego; angażująca jak i również zaangażowana przy swoją tematykę opowieść schludnym szaleństwie. Wybuchamy śmiechem, ponieważ anegdota wydaje się świetna, a w dodatku to idealnie pasujący kawałek układanki. Punktem rozwiązania dla tej historii wydaje się być próba ratowania upadającej wytwórni filmowej, jaką pewien reżyser postanawia uchronić kręcąc 1-wszy od 40 lat kino niemy. Tylko, że przy tamtym sytuacji trafialiśmy obecnie do zniszczonego świata całkowitego przemocy, tutaj reżyser postanowił się nad nami znośnie po pastwić. Codziennie zanim wyjściem na zajęcia przeglądam sobie mikro i bez owijania w bawełnę mówiąc weszło mi to w nawyk mocno. @ orkako: Przecież Helki pozostaną regularnie gwałcone przez SPAA i Samoloty. Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 Na wstępie tylko przypominam że jak można się domyślić, telewizyjna gra nie istnieje efektu 3D (który jest mym zdaniem zbędny i bawi tylko w początku) i że po zestawie jest ładowarka (czyli nie należy płacić suplementarnych 50zł w ładowarkę, jakim sposobem w przypadku New Nintendo 3DS XL). Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 darmowy film online bez limitu Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 Burmistrz metropolie Jedwabnego, narodowości polskiej wywołał mnie jak i również kazał zaprowadzić na zbyt jednego Żyda. Niewola egipska Izreala poprzez okolo czterysta lat daje przyklad niedostatku wolnosci. Przy tym wypadku potrzebujesz wyłącznie i wyłącznie RZETELNEJ Jak i również OBIEKTYWNEJ MĄDROŚCI. Tak dalece, wraz z wydawalo mnie sie, wraz z soczki wyplywaja z mojej cipeczki. film online za darmo bez rejestracji Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009\nZ lektorem można spotkać się zarówno w telewizji, jak i po serwisach VOD, które mają szeroką ofertę tego typu produkcji. 3. Nie zaakceptować wypowiem się, ale tak czy siak to widz na skraj weryfikuje pieniądzem. Film oparty jest na bestsellerowej powieści Lois Lowry z 1993 roku naszym samym tytule. Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 Czy jego bratu uda się przywrócić mu chęć życia? Na położenie wzywamy lekarza, by oficjalnie stwierdził zgon, oraz grupę operacyjno-procesową, potocznie zwaną grupą dochodzeniowo-śledczą. W tym miejscu już jedynie jeden zasadźca miał swoje pomieszczenie piwniczne, poza zanim pętały się tutaj już tylko paskudne szczury, albo duchy spośród piwnicznych rurek. Pomimo owego, że bardziej antypolskich scen nie widzałem w żadnym innym. Tegoż wieczora według powrocie służące do domu wziąłem Biblię (w przekładzie Króla Jakuba) mojej zmarłej babki i zacząłem ją wertować, szukając godności Jehowa. Powinniśmy uświadomić osobiście, że nie zaakceptować jesteśmy wolni, aby stać się wolnymi. film za darmo Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 W domu zachowuje się cicho jak i również spokojnie, natomiast na spacerach się ożywia, dotrzymuje etapie i całkowity zerka w swojego przewodnika. Jest autorem wielu inscenizacji sztuk Szekspira i propagatorem tradycyjnego teatru elżbietańskiego, współdziałał z najsłynniejszymi aktorami teatru brytyjskiego. Wladi (Paweł Małaszyński) wciąż aplikuje Agencją Mikołajów, wspierany przez niezawodną Larwę (Katarzyna Bujakiewicz) i nową pracownicę - Magdę (Magdalena Lamparska), która mocno namiesza w relacji popularnego melodia Redo (Maciej Zakościelny) i Moniki (Marta Żmuda-Trzebiatowska). Jedynie w taki sposób powstrzymasz twoje podświadome Ja przed typową dla niego reakcją, czyli samoudręczeniem i wymierzeniem kary. Wytwórca wiedział podczas gdy nalezy spotegować efekt, a nie w siłe wcisnął jakąś scenke byle w plakatach widniało 3D. Film polecam, polecam tez to wydanie.\nfilm za darmo bez rejestracji Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009\nBękarty wojny Inglourious Basterds 2009 film za darmo bez rejestracji Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 darmowy film online obejrzyj film online za darmo Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 film z polskim lektorem Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 darmowy film on line Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 oglądaj film za darmo Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009 film za darmo bez logowania Bękarty wojny Inglourious Basterds 2009\noglądaj film online 13 dzielnica - Ultimatum Banlieue 13: Ultimatum 2009\nfilm za darmo z lektorem Rybki z ferajny Shark Tale 2004\nCloverfield Lane 10 10 Cloverfield Lane 2016 film darmowy online\nFilm wyświetlono 37963 razy\nŁączny czas oglądania 140879 Minut


1456 / nr 5 / 2020-02-06 Nowości wydawnicze | Wersja do wydruku\nJakub Jakowicz, Bartosz Bednarczyk – „Grażyna Bacewicz, Sonaty na skrzypce i fortepian”\nW roku sto dziesiątej rocznicy urodzin oraz pięćdziesiątej rocznicy śmierci Grażyny Bacewicz ukazuje się nagranie pięciu Sonat skrzypcowych tej wybitnej polskiej kompozytorki. Jest to zarazem pierwsze dla Polskiego Radia nagranie wszystkich jej Sonat skrzypcowych. Wydawnictwo to – poza ogromną wartością muzyczną – ma także na celu przybliżenie publiczności jej postaci i sztuki kompozytorskiej. Ostatnia Sonata na skrzypce i fortepian to dzieło wybitne, a mało popularne i rzadko wykonywane. Nagranie Jakuba Jakowicza i Bartosza Bednarczyka pomoże zmienić ten stan rzeczy i V Sonata znajdzie zasłużone miejsce w kanonie wykonawczym.


O tym, że święta tuż tuż, przypomina także kalendarz bibliotecznych wydarzeń, który w tym okresie opracowywany jest z jeszcze większą uwagą i starannością. Jak co roku przygotowujemy dla naszych Czytelników, wyjątkowe propozycje spotkań wprowadzających nas w niezwykły nastrój Bożego Narodzenia. 12 grudnia o godz. 17.00, serdecznie zapraszamy na Kolędę kulinarną czyli świąteczne spotkanie z książką, kuchnią i piosenką z udziałem Anny Jurksztowicz. Wieczór, nawiązujący do publikacji artystki pt. „IQuchnia, czyli jak inteligentnie jeść i pić”, poprowadzi Andrzej Ballo - poeta, prozaik, dramaturg, scenarzysta i autor tekstów piosenek.\nGotowanie, to temat mocno związany, zwłaszcza w naszej tradycji, z tzw. przedświąteczną gorączką i późniejszym, rodzinnym biesiadowaniem. Artystka, przygotowywanie posiłków traktuje jako doskonały sposób na odstresowanie oraz rodzaj sztuki, gdyż wymaga odwagi i kreatywnego podejścia. Jednak niezależnie od zainteresowań i pasji, nasz gość niezmiennie utożsamiany jest przede wszystkim z muzyką, w różnych jej odsłonach i ten rozdział działalności również zostanie podkreślony podczas wieczoru.\nAnna Jurksztowicz jest piosenkarką i wokalistką jazzową, autorką oraz wydawcą i producentem muzycznym. Studiowała śpiew klasyczny, porzuciła jednak belcanto w wyniku fascynacji jazzem i muzyką pop. W wieku 16 lat występowała już na estradach zawodowo obok największych gwiazd polskiej sceny. W 1985 roku, na festiwalach w Opolu i w Sopocie, jako nastoletnia adeptka sztuki piosenkarskiej, wylansowała swoje największe przeboje takie jak: „Diamentowy Kolczyk”, „Hej Man”, „Stan Pogody”, „Zmysły precz”, „Zima lubi dzieci”. Utwory te napisali specjalnie dla niej Krzesimir Dębski i Jacek Cygan. Z towarzyszeniem najwybitniejszych polskich muzyków i zespołów, wielokrotnie koncertowała także poza Polską m.in.: w Niemczech, Francji, we Włoszech oraz w USA i Kanadzie. Nagrała wiele piosenek do znanych filmów i seriali TV m.in.: „Kingsajz”, „VIP”; „Czułość i kłamstwa”, „Matki, żony i kochanki”, „Na dobre i na złe”, „Więzy krwi”, „Ranczo”, a także polskich wersji filmów Walta Disneya, m.in. takich jak: „Puchatkowego Nowego Roku”, „Prosiaczek i Przyjaciele”, „Kubuś i Hefalumpy”. W swoim repertuarze ma również utwory nawiązujące do życia religijnego i duchowego, takie jak spirtuals & gospel, kantyczki karmelitańskie, hinduskie mantry i współczesne pieśni oparte na tekstach wybitnych poetów (Szymborska, Miłosz, Lorca, da Ponte).\nWydarzenie zorganizowane zostanie w ramach realizacji projektu pn. „Ars rozważania ciąg dalszy – arteterapia”, dofinansowanego ze środków Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej.\nWejściówki na spotkanie wydawane będą w Wypożyczalni dla Dorosłych /Biblioteka Główna/, za okazaniem Karty Czytelnika, od 5 grudnia, od godz. 18.00.


Kresy w naturze i kulturze. 10 marca w Sulechowie – Radio Zachód 103 i 106 FM\nProf. Marian Miłek, rektor PWSZ przypomina, że o tradycję i kulturę należy troszczyć się w szczególny sposób. Uczestnikom seminarium naukowego i koncertu przedstawionych zostanie szereg ważnych informacji związanych z życiem na Kresach.\nWśród prelegentów m.in. prof. Czesław Osękowski, prof. Stanisław Sławomir Nicieja czy też prof. Czesław Grabowski.\nSeminarium – przypomnijmy – odbywa się pod patronatem rektorów PWSZ i UZ. Początek o godz. 10.00 w auli PWSZ w Sulechowie.