objawy nowotworów | WP abcZdrowie\nWczesny wykrycie raka bardzo często pozwala na całkowite wyleczenie choroby nowotworowej i powrót do pełnej sprawności życiowej. Niestety objawy raka często mogą być pomylone z innymi chorobami albo całkowicie zbagatelizowane. Tak naprawdę każdy niepokojący sygnał alarmowy powinien być skonsultowany z lekarzem, ponieważ może wskazywać na groźne choroby.\nW przypadku nowotworów niezłośliwych, ich objawy z reguły są niegroźne, a sama choroba ma bardzo łagodny przebieg. Jednak jeśli chodzi o nowotwory złośliwe, wczesne dostrzeżenie ich objawów jest kluczowe w procesie leczenia.\nWarto wiedzieć, gdzie najczęściej należy szukać objawów raka, ale zawsze trzeba pamiętać, aby nie wpadać w panikę. Czasem objawy mogą okazać się niegroźną zmianą skórną lub dolegliwością bólową, związaną z zupełnie innym problemem zdrowotnym. Podstawą do wykrycia raka są badania kontrolne, które mogą wykazać obecność stanu zapalnego i markerów nowotworowych.\nPodstawowym objawem nowotworów są oczywiście guzy, ale istnieje szereg symptomów, które mogą pojawić się znacznie wcześniej.\nWśród objawów wielu nowotworów można wyróżnić przede wszystkim wszelkie zmiany skórne. Mogą pojawić się nie tylko na powierzchni skóry, ale także w obrębie błon śluzowych, jamy ustnej, ust i narządów płciowych. Należy zgłosić się do lekarza, jeśli zmiana pojawiła się nagle i utrzymuje ponad 2 tygodnie. Lekarz może zalecić wykonanie biopsji.\nKolejnym charakterystycznym objawem raka są dolegliwości bólowe, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej, bóle miednicy, lędźwi i klatki piersiowej. Ból powinien wzbudzić niepokój zwłaszcza wtedy, kiedy nie znamy jego przyczyny. Aby sprawdzić, czy ból ma charakter nowotworowy, najczęściej należy wykonać badanie USG lub rentgen.\nNowotwory mogą objawiać się także poprzez nadmierne gwałtowne chudnięcie, a także ogólne osłabienie. Jest to sygnał alarmowy, który nie musi oznaczać nowotworu, ale którego w żadnym wypadku nie można lekceważyć.\nInnymi objawami, które łatwo pomylić ze zwykłym przeziębieniem czy grypą, są gorączka i powiększone węzły chłonne. Szczególnie niepokojące powinny być dolegliwości, które utrzymują się przez około trzy tygodnie.\nNowotwór można podejrzewać także wtedy, kiedy zauważymy zmiany w obrębie narządów płciowych - jąder, brodawek sutkowych, etc.\nWarto zwrócić uwagę także na objawy ze strony przewodu pokarmowego, przede wszystkim bóle żołądka, biegunki lub zaparcia, nawracające wymioty, a także krwawe lub smolistoczarne stolce.\nSygnałami alarmowymi, których nie powinno się lekceważyć, są także nawracające, uporczywe bóle głowy, męczący kaszel, plucie krwią, kłopoty z przełykaniem, a także kłopoty z pamięcią i koncentracją.\nRak trzustki to jeden z najgroźniejszych nowotworów. Co roku aż dwieście tysięcy osób dowiaduje się, że choruje. Rak może latami rozwijać się bezobjawowo, co utrudnia postawienie diagnozy. Często określa się go mianem tajemniczego nowotworu. Ryzyko...\nZabójca XXI wieku. Rak to choroba, którą określa się często zabójcą XXI wieku. Niemal każdy miał z nią do czynienia w mniejszym lub większym stopniu. Nie jest nam obca, bo dotknęła kogoś bliskiego, kolegę z pracy, sąsiada. Niestety w Polsce chorych...


Kto płaci za proces w sądzie? - Kancelaria Adwokacka - Adwokat Łukasz Biernacki, Śrem, Poznań\nNajogólniej rzecz ujmując ostatecznie za proces płaci strona przegrywająca. Poprzestanie jednak na tym byłoby odpowiedzią niepełną.\nNie każda sprawa kończy się zasądzeniem całości dochodzonego roszczenia. W razie częściowego uwzględnienia żądań koszty zostają wzajemnie zniesione (tzn. obie strony zostają obciążone kosztami dotychczas poniesionymi, co jednocześnie załatwia kwestię ich wzajemnych rozliczeń z tytułu kosztów procesu) lub stosunkowo rozdzielone (np. sąd obciąża jedną ze stron kosztami w wysokości 40% kosztów, a drugą 60%). Trzeba przy tym wskazać, że jeśli przeciwnik uległ tylko nieznacznie, to sąd może nałożyć na drugą stronę obowiązek zwrotu całości kosztów procesu.\nNiekiedy pozwany może nie zostać obciążony kosztami procesu pomimo przegrania sprawy. Dzieje się tak w sytuacji kiedy pozwany przy pierwszej czynności procesowej uznał żądanie pozwu, i jednocześnie wcześniej nie dał powodu do wytoczenia sprawy. W pewnych przypadkach może to dotyczyć zbyt wczesnego wytoczenia powództwa, które nie było konieczne.\nW szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może nie obciążać strony przegrywającej kosztami, albo zasądzić od niej tylko część kosztów. Jest to jednak instytucja wyjątkowa i stosowana nader rzadko. Wskazać tu można takie powody jak szczególny przebieg postępowania, wyjątkowo trudna sytuacja majątkowa, rodzinna i życiowa strony przegrywającej sprawę, etc.\nJeżeli natomiast koszty wywołane zostały niesumiennym lub niewłaściwym postępowaniem strony, wówczas sąd – niezależnie od wyniku sprawy – może obciążyć nimi tę stronę.\nGdy strony w toku sprawy dojdą do porozumienia i zawrą ugodę, wówczas zasadniczo koszty znosi się wzajemnie (strony zostają obciążone kosztami dotychczas poniesionymi). Nie jest to jednak rozstrzygnięcie obligatoryjne. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie (poza wolą stron), by postanowić odmiennie i koszty np. stosunkowo rozdzielić, albo postanowić o obciążeniu nimi w całości jednej ze stron.\nNależy wskazać, że wydatki ponoszone w przypadku sądowego postępowania cywilnego można rozdzielić na koszty procesu i koszty sądowe. Koszty procesu to wydatki jakie ponosi strona procesu by dochodzić swych praw (powód), lub by się bronić (pozwany). Przy czym muszą to być wydatki celowe i niezbędne. Wlicza się do nich m. in. wynagrodzenie adwokata (wg stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości), jeśli strona go ustanowiła. Koszty sądowe z kolei obejmują opłaty (np. wpis sądowy od pozwu) i wydatki (np. zwracane świadkom koszty przejazdu do sądu, zwrot kosztów poniesionych przez powołanych do sprawy biegłych, koszty przeprowadzenia innych dowodów).\nW przypadku kosztów sądowych strona może zostać zwolniona z obowiązku ich uiszczenia. Może to wynikać z sytuacji materialnej strony, która nie mogłaby ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Instytucja zwolnienia od kosztów stosowana jest także z uwagi na rodzaj niektórych spraw i uprzywilejowanie stron uznanych przez Ustawodawcę za słabsze (zwolnienie podmiotowe), np. w przypadku spraw, w których pracownik wnosi pozew przeciwko pracodawcy, strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych, etc. Te podmioty korzystają ze zwolnienia od kosztów sądowych, tzn. tymczasowo nie ponoszą opłat (np. wpisu od pozwu) ani wydatków (np. kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego). Należy jednak pamiętać, iż jest to zwolnienie tymczasowe, ponieważ ostateczne rozliczenie kosztów sądowych następuje w orzeczeniu kończącym postępowanie (wyroku). Sąd może obciążyć nimi przegrywającego przeciwnika, stronę której czynności spowodowały powstanie tych kosztów, lub w ogóle odstąpić od obciążania stron tymi kosztami (poniesie je wówczas Skarb Państwa).


mcr WIP/T mcr WIP/T-G - PDF Darmowe pobieranie\nDownload "mcr WIP/T mcr WIP/T-G"\n1 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe KONFIGURTOR PRODUKTU N CPR-0097 TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EI 60, EI 2 20, EI20, E20 probata Techniczna T /205, Certyfikat Zgodności CZ-ITB-25/W. Certyfikat stałości właściwości użytkowych 396-CPR-0097 Klapy sklasyfikowane według EN 350-2, EN i przebadane według EN Żaluzjowe klapy transferowe oraz odciążające. 7.. zastosowanie Klapy transferowe mcr WIP/T przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej. Montowane są w przegrodach pożarowych bez podłączenia przewodów wentylacyjnych i zachowują ich oorność ogniową w czasie pożaru. Podczas normalnej pracy łopatki klapy znajdują się w pozycji otwartej, umożliwiając dostawę czystego powietrza do dróg ewakuacyjnych, chroniąc je przed zadymieniem, lub do przestrzeni, w których wymagana jest wymiana lub dostawa powietrza przez pionowe przegrody budowlane. Możliwe jest też stosowanie klapy transferowej zamkniętej, której żaluzje otwierają się w celu transferu powietrza kompensacyjnego po otrzymaniu sygnału alarmowego z centrali sygnalizacji pożarowej. Klapy mcr WIP/T-G stosowane są jako klapy odciążające np. w systemach gaszenia gazem. Wyposażone są wówczas w napędy bez wyzwalaczy termoelektrycznych. Zamknięcie i otwarcie żaluzji klap realizowane jest przez dedykowane centrale sterujące budowa obudowa mechanizm wyzwalająco-sterujący (np. siłownik ze sprężyną powrotną) żaluzje (przegroda odcinająca) maskownica 79\n2 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe Klapy transferowe mcr WIP/T i odciążające mcr WIP/T-G składają się z obudowy o przekroju prostokątnym, ruchomej przegrody odcinającej w postaci wielu łopatek - żaluzji obracających się wokół własnych osi oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termoelektrycznego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy stalowej nierdzewnej. Jej nierozłączną częścią jest kołnierz z płyty silikatowo-cementowej. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się uszczelka pęczniejąca. Całkowita długość obudowy wynosi 0 mm. Powierzchnia żaluzji pokryta jest blachą stalową ocynkowaną lub blachą ze stali nierdzewnej. Każda żaluzja o grubości 5 mm wypełniona jest płytą gipsową. Żaluzje przegrody obracają się wokół osi, którą stanowią dwa stalowe sworznie. Klapy transferowe muszą być zabezpieczone maskownicą wersje wykonania mcr WIP/T przeciwpożarowa klapa transferowa z siłownikiem osiowym zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika. Podczas normalnej pracy żaluzje klapy przeciwpożarowej pozostają otwarte lub zamknięte. W przypadku zaistnienia pożaru żaluzje zmieniają swoje położenie lub pozostają w stanie czuwania. Klapy mcr WIP/T wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BFL, BFN, BF, BF-TL, EXBF produkcji Belimo, zasilanego napięciem 2 V C/DC lub 230 V C, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72 C (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95 C). Klapy mogą być również wyposażone w siłowniki bez sprężyny powrotnej serii BE, BLE. Siłowniki są wyposażone w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia żaluzji, dodatkowo na siłowniku umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia. Klapy z siłownikami Belimo: analogowymi BFL, BFN, BF, cyfrowymi BF-TL, siłownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykają się w wyniku zadziałania wyzwalacza termoelektrycznego lub odcięcia dopływu prądu, na skutek działania sprężyny powrotnej umieszczonej w siłowniku. Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania. Klapy z tymi siłownikami można otwierać również ręcznie przy użyciu klucza. Klapy z siłownikami analogowymi BE, BLE zamykają się lub otwierają w wyniku podania napięcia zasilania. C H ~0 50 Hz=H+00 mechanizm C BFN BFL BF BF2TL-ST EXBF BLE BE B 50 0 Bz=B WIP/T-G przeciwpożarowa klapa odciążająca z siłownikiem ze sprężyną powrotną zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika. Podczas normalnej pracy żaluzje klapy odciążającej pozostają otwarte lub zamknięte. W przypadku zaistnienia pożaru żaluzje zmieniają swoje położenie zdalnie przez dedykowane centrale sterujące. Klapy mcr WIP/T-G wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BFL, BFN, BF produkcji Belimo, zasilanego napięciem 2 V C/DC lub 230 V C bez wyzwalacza termoelektrycznego. Siłowniki serii BFL, BFN, BF są wyposażone w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia żaluzji, dodatkowo na siłowniku umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia. Klapy odciążające mcr WIP/T-G są m.in. przeznaczone do upuszczania środka gaśniczego z pomieszczenia, w którym zadziałał system gaszenia gazem. Klapy nie posiadają zamontowanego wyzwalacza termicznego. Zamykanie lub otwieranie klap jest inicjowane przez oowiednie urządzenie sterujące, zgodne z projektem ochrony przeciwpożarowej opracowanym dla określonego obiektu. 80\n3 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe H Hz=H wymiary Klapy prostokątne: szerokość nominalna B od 20 mm do 000 mm wysokość nominalna H od 60 mm do 000 mm maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż m 2 Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co mm w podanych zakresach) montaż Klapy prostokątne mcr WIP/T, mcr WIP/T-G zostały sklasyfikowane w klasie EI 60 i EI 2 20 według T w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych lub żelbetowych o grubości min. 0 mm, murowanych z cegły pełnej lub bloczków betonowych o grubości min. 0 mm, murowanych z cegły otworowej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 0 mm. Klapy prostokątne mcr WIP/T zostały sklasyfikowane w klasie EI20(ve i o) / E20(ve i o) w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych lub żelbetowych o grubości min. 0 mm, murowanych z cegły pełnej lub bloczków betonowych o grubości min. 0 mm, murowanych z cegły otworowej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 0 mm przygotowanie otworów do montażu Minimalna wielkość otworu umożliwiającego prawidłowy montaż klapy mcr WIP/T lub mcr WIP/T-G wynosi: Bo = (+Bz+80) mm Ho = (H+80) mm Ho=H+80 C C mechanizm C BFN BFL BF ~0 50 B 50 0 Bz=B+20 0 zaprawa Bz=B+20 Bo=+Bz+80 BF BFL BFN EXBF BE BLE C [mm] [mm]\n4 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe przykładowy montaż w ścianach z bloczków betonowych lub cegły pełnej Bk=B+30 B G X G 2 H Hk=H kołek mocujący 2. maskownica 3. klapa mcr WIP. np. zaprawa cementowa* 5. np. ściana murowana *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 5 Grubość maskownicy systemowej G wynosi 50 mm dla ścian o grubości do 0 mm. Dla ścian o grubości powyżej 0 mm producent dopuszcza stosowanie maskownic o grubościach mniejszych niż 50 mm. Dla ścian powyżej grubości klapy mogą być stosowane maskownice o grubości 30 mm. Maskownica systemowa może zostać wykonana ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej i pomalowana na dowolny kolor RL (w standardzie RL 900). Montaż klapy z pionową osią obrotu żaluzji Odległość pomiędzy instalacjami i przegrodami 75 Klapa może pracować z pionową osią obrotu żaluzji z mechanizmem u góry lub u dołu urządzenia min\n5 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe 7.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP/T, mcr WIP/T-G B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] ,00 0,03 0,050 0,03 0,06 0, ,050 0,03 0,063 0,053 0,075 0, ,060 0,05 0,075 0,06 0,09 0, ,070 0,060 0,088 0,07 0,05 0, ,080 0,068 0,00 0,085 0,2 0, ,090 0,077 0,3 0,096 0,35 0, ,00 0,085 0,25 0,06 0,5 0, ,0 0,09 0,38 0,7 0,65 0, ,20 0,02 0,50 0,28 0,8 0, ,30 0, 0,63 0,38 0,95 0, ,0 0,9 0,75 0,9 0,2 0, ,50 0,28 0,88 0,59 0,225 0, ,60 0,36 0,200 0,70 0,2 0, ,70 0,5 0,23 0,8 0,255 0, ,80 0,53 0,225 0,9 0,27 0, ,200 0,70 0,250 0,23 0,3 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 83\n6 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe 7.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP/T, mcr WIP/T-G B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] ,070 0,060 0,080 0,068 0,090 0, ,088 0,07 0,00 0,085 0,3 0, ,05 0,089 0,20 0,02 0,35 0, ,23 0,0 0,0 0,9 0,58 0, ,0 0,9 0,60 0,36 0,80 0, ,58 0,3 0,80 0,53 0,203 0, ,75 0,9 0,200 0,70 0,225 0, ,93 0,6 0,220 0,87 0,28 0, ,20 0,79 0,20 0,20 0,270 0, ,228 0,93 0,260 0,22 0,293 0, ,25 0,208 0,28 0,238 0,35 0, ,263 0,223 0,3 0,255 0,338 0, ,280 0,238 0,32 0,272 0,360 0, ,298 0,253 0,3 0,289 0,383 0, ,35 0,268 0,360 0,306 0,05 0, ,350 0,298 0,00 0,30 0,50 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 8\n7 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe 7.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP/T, mcr WIP/T-G B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] ,00 0,085 0,0 0,09 0,20 0, ,25 0,06 0,38 0,7 0,50 0, ,50 0,28 0,65 0,0 0,80 0, ,75 0,9 0,93 0,6 0,20 0, ,200 0,70 0,220 0,87 0,20 0, ,225 0,9 0,28 0,20 0,270 0, ,250 0,23 0,275 0,23 0,300 0, ,275 0,23 0,303 0,257 0,330 0, ,300 0,255 0,330 0,28 0,360 0, ,325 0,276 0,358 0,30 0,390 0, ,350 0,298 0,385 0,327 0,20 0, ,375 0,39 0,3 0,35 0,50 0, ,00 0,30 0,0 0,37 0,80 0, ,25 0,36 0,68 0,397 0,50 0, ,50 0,383 0,95 0,2 0,50 0, ,500 0,25 0,550 0,68 0,600 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 85\n8 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe 7.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP/T, mcr WIP/T-G B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] ,30 0, 0,0 0,9 0,50 0, ,63 0,38 0,75 0,9 0,88 0, ,95 0,66 0,20 0,79 0,225 0, ,228 0,93 0,25 0,208 0,263 0, ,260 0,22 0,280 0,238 0,300 0, ,293 0,29 0,35 0,268 0,338 0, ,325 0,276 0,350 0,298 0,375 0, ,358 0,30 0,385 0,327 0,3 0, ,390 0,332 0,20 0,357 0,50 0, ,23 0,359 0,55 0,387 0,88 0, ,55 0,387 0,90 0,7 0,525 0, ,88 0, 0,525 0,6 0,563 0, ,520 0,2 0,560 0,76 0,600 0, ,553 0,70 0,595 0,506 0,638 0, ,585 0,97 0,630 0,536 0,675 0, ,650 0,553 0,700 0,595 0,750 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 86\n9 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe 7.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP/T, mcr WIP/T-G B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] [m2] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] ,60 0,36 0,70 0,5 0,80 0,53 0,200 0, ,200 0,70 0,23 0,8 0,225 0,9 0,250 0, ,20 0,20 0,255 0,27 0,270 0,230 0,300 0, ,280 0,238 0,298 0,253 0,35 0,268 0,350 0, ,320 0,272 0,30 0,289 0,360 0,306 0,00 0, ,360 0,306 0,383 0,325 0,05 0,3 0,50 0, ,00 0,30 0,25 0,36 0,50 0,383 0,500 0, ,0 0,37 0,68 0,397 0,95 0,2 0,550 0, ,80 0,08 0,50 0,3 0,50 0,59 0,600 0, ,520 0,2 0,553 0,70 0,585 0,97 0,650 0, ,560 0,76 0,595 0,506 0,630 0,536 0,700 0, ,600 0,50 0,638 0,52 0,675 0,57 0,750 0, ,60 0,5 0,680 0,578 0,720 0,62 0,800 0, ,680 0,578 0,723 0,6 0,765 0,650 0,850 0, ,720 0,62 0,765 0,650 0,80 0,689 0,900 0, ,800 0,680 0,850 0,723 0,900 0,765,000 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 87\n10 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe 7.7. szacunkowe wagi klap mcr WIP/T, mcr WIP/T-G [kg] wysokość H [mm] szerokość B [mm] oznaczenie mcr WIP/T / B x H / / 2 / 3 maskownica materiał sterowanie szerokość x wysokość (nominalne) typ klapy sterowanie: mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo BF2-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 2 V C/DC BF230-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V C BF2TL-T-ST (z opcją BKN230-2MP) siłownik ze sprężyną powrotną, U = 2 V, sterowanie cyfrowe MP Bus EXBF2-T przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 2 V C/DC EXBF230-T przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 230 V C BF2-T-ST (z opcją BKN230-2) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control BFL2-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 2 V C/DC BFL230-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V C BFL2-T-ST (z opcją BKN230-2) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control BFN2-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 2 V C/DC BFN230-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V C BFN2-T-ST (z opcją BKN230-2) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control BE2 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 2 V C/DC BLE2 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 2 V C/DC BE230 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 230 V C/DC BLE230 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 230 V C/DC 2 materiał: [brak symbolu] stal ocynkowana, powłoka Zn 275 g/m 2 KN stal nierdzewna, kwasooorna.0 3 maskownica: MSTx pojedyncza maskownica MSTx2 podwójna maskownica przykładowe oznaczenie: mcr WIP/T 00 x 00 BFL2-T Żaluzjowa klapa transferowa EI20 z kompaktowym siłownikiem Belimo na 2 V z wyłącznikami krańcowymi. 88\n11 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe mcr WIP/T-G / B x H / / 2 / 3 maskownica materiał sterowanie szerokość x wysokość (nominalne) typ klapy sterowanie: mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo BF2 siłownik ze sprężyną powrotną, U = 2 V C/DC BF230 siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V C BFL2 siłownik ze sprężyną powrotną, U = 2 V C/DC BFL230 siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V C BFN2 siłownik ze sprężyną powrotną, U = 2 V C/DC BFN230 siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V C 2 materiał: [brak symbolu] stal ocynkowana, powłoka Zn 275 g/m 2 KN stal nierdzewna, kwasooorna.0 3 maskownica: MSTx pojedyncza maskownica MSTx2 podwójna maskownica przykładowe oznaczenie: mcr WIP/T-G 00 x 00 BFL2 Żaluzjowa klapa odciążająca EI20 z kompaktowym siłownikiem Belimo na 2 V z wyłącznikami krańcowymi. W rozdziale 2 - zasilanie, sterowanie (str. ) znajdują się: - dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą, - położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania. 89\n12 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej KONFIGURTOR PRODUKTU N CPR-07 TEST HIGIENICZNY EI20 Certyfikat stałości właściwości użytkowych 396-CPR-07. Klapy certyfikowane na zgodność z EN Klapy sklasyfikowane według EN 350- i przebadane według EN Wąskie żaluzjowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej. 8.. zastosowanie Wielopłaszczyznowe klapy odcinające mcr WIP/V, mcr WIP/V-M przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Klapy mcr WIP/V są stosowane w systemach wentylacji pożarowej, klapy o oznaczeniu mcr WIP/V-M stosowane są w systemach mieszanych, łączących funkcje wentylacji pożarowej i wentylacji bytowej. Urządzenia zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do sąsiednich stref. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej lub zamkniętej w zależności od funkcji klapy. W strefie objętej pożarem następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej, w pozostałych strefach klapy są zamknięte. Klapy mcr WIP/V, mcr WIP/V-M ze względu na swoją konstrukcję są szczególnie przydatne, gdy za klapą na instalacji ma występować element typu: tłumik, kolano czy kratka nawiewno-wywiewna budowa obudowa mechanizm wyzwalająco-sterujący (np. siłownik bez sprężyny powrotnej) skrzynka osłonowa z płyt niepalnych żaluzje (przegroda odcinająca) 90\n13 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 8.3. Klapy odcinające mcr WIP/V, mcr WIP/V-M składają się z obudowy o przekroju prostokątnym, ruchomej przegrody odcinającej w postaci wielu łopatek żaluzji, obracających się wokół własnych osi oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy stalowej nierdzewnej. Jej nierozłączną częścią jest kołnierz z płyty silikatowocementowej. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się uszczelka pęczniejąca oraz uszczelki wentylacyjne zapewniające szczelność urządzenia. Całkowita długość obudowy klapy wynosi 0 mm. Powierzchnia żaluzji (łopatek) klapy pokryta jest blachą stalową ocynkowaną lub blachą ze stali nierdzewnej. Każda żaluzja o grubości 5 mm wypełniona jest płytą gipsową. Żaluzje przegrody obracają się wokół osi, którą stanowią dwa stalowe sworznie. Klapy kwadratowe i prostokątne produkowane są wraz z kołnierzami 50 mm umożliwiającymi prawidłowy montaż klap w kanałach wentylacyjnych. W przypadku kanału okrągłego klapa wykonana jest jako kwadratowa z przyłączem okrągłym na tzw. bosy koniec. wersje wykonania mcr WIP/V, mcr WIP/V-M przeciwpożarowa klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej z siłownikiem zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika. Podczas normalnej pracy klapy pozostają otwarte lub zamknięte. W przypadku zaistnienia pożaru żaluzje klapy w strefie objętej pożarem otwierają się, a w pozostałych strefach żaluzje są zamykane zadziałanie klap odbywa się zdalnie poprzez podanie napięcia zasilania na mechanizm wyzwalająco-sterujący. Klapy mcr WIP/V, mcr WIP/V-M wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej serii BLE, BE produkcji Belimo, zasilanego napięciem 2 V C/DC lub 230 V C. Siłowniki serii BLE, BE są wyposażone w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia żaluzji, dodatkowo na siłowniku umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia. Klapy z siłownikami Belimo BLE, BE zamykają się lub otwierają w wyniku podania napięcia zasilania na zaciski siłownika. Klapy z tymi siłownikami można otwierać/zamykać również ręcznie przy użyciu klucza. 0 0 D H H+00 H H+00 C C 50 B B B+20 B mechanizm C BLE BE wymiary Klapy prostokątne: szerokość nominalna B od 20 mm do 000 mm wysokość nominalna H od 60 mm do 000 mm maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż m 2 Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co mm w podanych zakresach). Klapy kwadratowe mogą być również dodatkowo wyposażone w króćce przyłączeniowe okrągłe, umożliwiające podłączenie na tzw. bosy koniec do kanałów okrągłych. 9\n14 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 8.5. montaż Klapy prostokątne mcr WIP/V, mcr WIP/V-M zostały sklasyfikowane w klasie EI20(Ved i o)000c 0000 multi w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych o grubości min. 0 mm, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 5 mm przygotowanie otworów do montażu Minimalna wielkość otworu umożliwiającego prawidłowy montaż klapy mcr WIP/V, mcr WIP/V-M wynosi: Bo = (+Bz+80) mm Ho = (H+80) mm zaprawa Ho=H+80 C Bz=B+20 Bo=+Bz+80 BE BLE C [mm] [mm] przykładowy montaż w ścianach betonowych lub murowanych X kanał oddymiania 3. klapa mcr WIP 5. ściana murowana 6. uszczelka oorna na temperaturę 2. blachowkręt ST.2x6. uszczelnienie - np. zaprawa murarska cementowa* X. grubość ściany *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 92\n15 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej przykładowy montaż w ścianach z bloczków betonowych lub cegły pełnej 5 6 X kanał oddymiania 2. blachowkręt ST.2x6 3. klapa mcr WIP. uszczelnienie - np. zaprawa murarska cementowa* 5. ściana z bloczków betonowych lub cegły pełnej 6. uszczelka oorna na temperaturę X. grubość ściany *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową przykładowy montaż w stropie B klapa mcr WIP 2. strop 3. np. zaprawa cementowa*. wspornik montażowy 5. stalowy kołek rozporowy z wkrętem metalowym M6 6. blachowkręt ST.2x6 *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 7. kanał wentylacyjny 8. uszczelka oorna na temperaturę./b. otwór montażowy 93\n16 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej przykładowy montaż poza przegrodą kanał wentylacyjny 2. przegroda 3. klapa mcr WIP. wypełnienie gipsowe 5. podwieszenie kanału 6. zaprawa murarska (cementowa lub cementowo-wapienna)* 7. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m 3, klasa *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 8. płyta ogniochronna Ridurit 9. wkręty 3,5 x 50 w rozstawie ~50 mm 0. stalowy łącznik rozporowy Ø8 x 80 mm. uszczelnienie styku płyt klejem Conlit Glue przykładowy montaż w zestawie wielokrotnym (baterii złożonej z czterech klap) np. ściana murowana 2. np. zaprawa cementowa* 3. klapa mcr WIP. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m 3, klasa 5. płaskownik montażowy o szerokości 70 mm 6. wkręt ST8x6 *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 9\n17 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej Montaż klapy z pionową osią obrotu żaluzji Klapa może pracować z pionową osią obrotu żaluzji z mechanizmem u góry lub u dołu urządzenia. Odległość pomiędzy instalacjami i przegrodami min Przykładowe zastosowania - montaż zakończony maskownicą 2 5. klapa mcr WIP 2. maskownica 3. kanał wentylacyjny. kanał - prostka wentylacyjna 5. ściana, strop 3 Stosując klapę mcr WIP/V, mcr WIP/V-M dzięki żaluzjom (brak przegrody jednopłaszczyznowej) można wykorzystać miejsce za i przed klapą na zastosowanie takich elementów instalacji jak maskownica, tłumik z kulisami czy poprowadzić kanał przy ścianie, stosując łuk lub redukcję kanału. 95\n18 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 8.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP/V, mcr WIP/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] ,00 0,03 0,050 0,03 0,06 0, ,050 0,03 0,063 0,053 0,075 0, ,060 0,05 0,075 0,06 0,09 0, ,070 0,060 0,088 0,07 0,05 0, ,080 0,068 0,00 0,085 0,2 0, ,090 0,077 0,3 0,096 0,35 0, ,00 0,085 0,25 0,06 0,5 0, ,0 0,09 0,38 0,7 0,65 0, ,20 0,02 0,50 0,28 0,8 0, ,30 0, 0,63 0,38 0,95 0, ,0 0,9 0,75 0,9 0,2 0, ,50 0,28 0,88 0,59 0,225 0, ,60 0,36 0,200 0,70 0,2 0, ,70 0,5 0,23 0,8 0,255 0, ,80 0,53 0,225 0,9 0,27 0, ,200 0,70 0,250 0,23 0,3 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 96\n19 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 8.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP/V, mcr WIP/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] ,070 0,060 0,080 0,068 0,090 0, ,088 0,07 0,00 0,085 0,3 0, ,05 0,089 0,20 0,02 0,35 0, ,23 0,0 0,0 0,9 0,58 0, ,0 0,9 0,60 0,36 0,80 0, ,58 0,3 0,80 0,53 0,203 0, ,75 0,9 0,200 0,70 0,225 0, ,93 0,6 0,220 0,87 0,28 0, ,20 0,79 0,20 0,20 0,270 0, ,228 0,93 0,260 0,22 0,293 0, ,25 0,208 0,28 0,238 0,35 0, ,263 0,223 0,3 0,255 0,338 0, ,280 0,238 0,32 0,272 0,360 0, ,298 0,253 0,3 0,289 0,383 0, ,35 0,268 0,360 0,306 0,05 0, ,350 0,298 0,00 0,30 0,50 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 97\n20 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 8.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP/V, mcr WIP/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] ,00 0,085 0,0 0,09 0,20 0, ,25 0,06 0,38 0,7 0,50 0, ,50 0,28 0,65 0,0 0,80 0, ,75 0,9 0,93 0,6 0,20 0, ,200 0,70 0,220 0,87 0,20 0, ,225 0,9 0,28 0,20 0,270 0, ,250 0,23 0,275 0,23 0,300 0, ,275 0,23 0,303 0,257 0,330 0, ,300 0,255 0,330 0,28 0,360 0, ,325 0,276 0,358 0,30 0,390 0, ,350 0,298 0,385 0,327 0,20 0, ,375 0,39 0,3 0,35 0,50 0, ,00 0,30 0,0 0,37 0,80 0, ,25 0,36 0,68 0,397 0,50 0, ,50 0,383 0,95 0,2 0,50 0, ,500 0,25 0,550 0,68 0,600 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 98\n21 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 8.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP/V, mcr WIP/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] ,30 0, 0,0 0,9 0,50 0, ,63 0,38 0,75 0,9 0,88 0, ,95 0,66 0,20 0,79 0,225 0, ,228 0,93 0,25 0,208 0,263 0, ,260 0,22 0,280 0,238 0,300 0, ,293 0,29 0,35 0,268 0,338 0, ,325 0,276 0,350 0,298 0,375 0, ,358 0,30 0,385 0,327 0,3 0, ,390 0,332 0,20 0,357 0,50 0, ,23 0,359 0,55 0,387 0,88 0, ,55 0,387 0,90 0,7 0,525 0, ,88 0, 0,525 0,6 0,563 0, ,520 0,2 0,560 0,76 0,600 0, ,553 0,70 0,595 0,506 0,638 0, ,585 0,97 0,630 0,536 0,675 0, ,650 0,553 0,700 0,595 0,750 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 99\n22 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 8.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP/V, mcr WIP/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] [m2] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] ,60 0,36 0,70 0,5 0,80 0,53 0,200 0, ,200 0,70 0,23 0,8 0,225 0,9 0,250 0, ,20 0,20 0,255 0,27 0,270 0,230 0,300 0, ,280 0,238 0,298 0,253 0,35 0,268 0,350 0, ,320 0,272 0,30 0,289 0,360 0,306 0,00 0, ,360 0,306 0,383 0,325 0,05 0,3 0,50 0, ,00 0,30 0,25 0,36 0,50 0,383 0,500 0, ,0 0,37 0,68 0,397 0,95 0,2 0,550 0, ,80 0,08 0,50 0,3 0,50 0,59 0,600 0, ,520 0,2 0,553 0,70 0,585 0,97 0,650 0, ,560 0,76 0,595 0,506 0,630 0,536 0,700 0, ,600 0,50 0,638 0,52 0,675 0,57 0,750 0, ,60 0,5 0,680 0,578 0,720 0,62 0,800 0, ,680 0,578 0,723 0,6 0,765 0,650 0,850 0, ,720 0,62 0,765 0,650 0,80 0,689 0,900 0, ,800 0,680 0,850 0,723 0,900 0,765,000 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 00\n23 mcr WIP/V mcr WIP/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 8.7. szacunkowe wagi klap mcr WIP/V, mcr WIP/V-M [kg] wysokość H [mm] szerokość B [mm] W tabeli podano wagi klap wraz z mechanizmami wyzwalająco-sterującymi - siłownikami oznaczenie mcr WIP/V / B x H / / 2 materiał sterowanie szerokość x wysokość (nominalne) typ klapy sterowanie: mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo BE2 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 2 V C/DC BE2-ST (z opcją BKE230-2) siłownik bez sprężyny powrotnej, do systemu SBS Control BE230 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 230 V C/DC BLE2 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 2 V C/DC BLE2-ST (z opcją BKE230-2) siłownik bez sprężyny powrotnej, do systemu SBS Control BLE230 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 230 V C/DC 2 materiał: [brak symbolu] stal ocynkowana, powłoka Zn 275 g/m 2 KN stal nierdzewna, kwasooorna.0 przykładowe oznaczenie: mcr WIP/V 00 x 00 BLE2 Żaluzjowa klapa odcinająca z kompaktowym siłownikiem Belimo na 2 V z wyłącznikami krańcowymi. W rozdziale 2 - zasilanie, sterowanie (str. ) znajdują się: - dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą, - położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania. 0\n24 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej KONFIGURTOR PRODUKTU N 23-CPR-0003 TEST HIGIENICZNY EI20S, EI90S, ES20 Certyfikat stałości właściwości użytkowych 23-CPR Klapy certyfikowane na zgodność z EN Klapy sklasyfikowane według EN i przebadane według EN Wąskie żaluzjowe klapy odcinające. 9.. zastosowanie Wielopłaszczyznowe klapy odcinające mcr WIP PRO/S przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Klapy mcr WIP PRO/S są szczególnie przydatne, gdy za klapą na instalacji ma występować element typu: tłumik, kolano czy kratka nawiewno-wywiewna. Podczas pożaru umożliwiają zachowanie oorności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są poprowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Zapobiegają również rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do pozostałej części budynku nie objętej pożarem. Podczas normalnej pracy instalacji żaluzje klap znajdują się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście żaluzji klapy do pozycji zamkniętej 9.2. budowa obudowa mechanizm wyzwalająco-sterujący (np. siłownik ze sprężyną powrotną) skrzynka osłonowa z płyt niepalnych żaluzje (przegroda odcinająca) z uszczelkami wentylacyjnymi i pęczniejącymi 02\n25 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej Klapa wielopłaszczyznowa mcr WIP PRO/S składa się z obudowy o przekroju prostokątnym, złożonej z dwóch segmentów stalowych połączonych ze sobą płytą niepalną za pomocą nitów, łączników stalowych z blachy ocynkowanej, zestawu ruchomych łopatek odcinających obracających się wokół własnych osi oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego. Obudowa klapy wykonana jest z płyt ogniotrwałych oraz ceowników z blachy ocynkowanej. Całość wzmocniona jest z obu stron narożnikami z płaskownika stalowego. Od strony wewnętrznej klapy umieszczone są uszczelki pęczniejące i wentylacyjne. Każda łopatka klapy wykonana jest z dwóch płyt ogniotrwałych o grubości 20 mm każda, przesuniętych względem siebie. Na całej długości łopatki umieszczona jest uszczelka pęczniejąca oraz uszczelka wentylacyjna, obie mocowane przy pomocy zszywek. Łopatki przegrody obracają się wokół osi, którą stanowią dwa stalowe sworznie. Każdy sworzeń łożyskowany jest w mosiężnej tulejce zamontowanej na pionowym boku H obudowy klapy wersje wykonania mcr WIP PRO/S przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z siłownikiem ze sprężyną powrotną zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika. Podczas normalnej pracy żaluzje odcinające klapy przeciwpożarowej pozostają otwarte. W przypadku zaistnienia pożaru żaluzje zamykają się samoczynnie lub zdalnie przez odcięcie zasilania. Klapy mcr WIP PRO/S wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BFL, BFN, BF, BF-TL produkcji Belimo, zasilanego napięciem 2 V C/DC lub 230 V C, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72 C (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95 C oraz 20 C). Siłowniki serii BFL, BFN, BF są wyposażone w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia żaluzji, dodatkowo na siłowniku umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia. Klapy z siłownikami Belimo: analogowymi BFL, BFN, BF oraz cyfrowymi BF-TL zamykają się w wyniku zadziałania wyzwalacza termoelektrycznego lub odcięcia dopływu prądu, na skutek działania sprężyny powrotnej umieszczonej w siłowniku. Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania. Klapy z tymi siłownikami można otwierać również ręcznie przy użyciu klucza. B+20 [mm] B [mm] E D C H [mm] H+60 [mm] 30 mechanizm C D E BF, BFL, BFN wzór dla parzystej ilości łopatek dla nieparzystej ilości łopatek E [mm] = (H/2-23) + 30 E [mm] = (H/2-6,5) + 30 Ilość łopatek = H/23. 03\n26 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej mcr WIP PRO/S przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym z opcją wyposażenia w wyzwalacz elektromagnetyczny i wyłączniki krańcowe. Podczas normalnej pracy żaluzje odcinające klapy przeciwpożarowej pozostają otwarte. W przypadku zaistnienia pożaru żaluzje zamykają się samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie poprzez automatykę pożarową. Klapy mcr WIP PRO/S wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST-KW ze sprężyną napędową oraz układem dźwigniowo-krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 7 C (opcjonalnie 95 C lub 20 C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Na mechanizmie RST-KW umieszczony jest mechaniczny wskaźnik położenia przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia mechanizmu wyzwalająco-sterującego w wyzwalacz elektromagnetyczny uruchamiany poprzez podanie ( impuls ) lub zdjęcie ( przerwa ) napięcia zasilania oraz w wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody. Mechanizm posiada funkcję testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne otwarcie przegrody uruchamiane jest ręcznie. B+20 [mm] B [mm] D C 30 H [mm] H+60 [mm] mechanizm C D RST-KW wymiary Klapy prostokątne: szerokość nominalna B od 0 mm do 900 mm wysokość nominalna H od 263 mm do 250 mm maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż,25 m 2 Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co mm w podanych zakresach). Klapy kwadratowe mogą być również dodatkowo wyposażone w króćce przyłączeniowe okrągłe, umożliwiające podłączenie na tzw. bosy koniec do kanałów okrągłych. 0\n27 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej 9.5. montaż Klapy prostokątne mcr WIP PRO/S zostały sklasyfikowane w klasie EI20(ve i o)s w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych o grubości min. 0 mm, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 5 mm, ścianach typu lekkiego o klasie oorności nie mniejszej niż EI20 oraz EI90(ho i o)s / E20(ho i o)s w przypadku montażu w stropach o grubości min. 50 mm przygotowanie otworów do montażu Minimalna wielkość otworu umożliwiającego prawidłowy montaż klapy mcr WIP PRO/S wynosi Bo = (B + 20) + 0 mm Ho = (H + 60) + 0 mm Bo=(B+20)+0 mm Ho=(H+60)+0 mm E Wymiar E (odległość górnej krawędzi klapy do krawędzi puszki osłonowej mechanizmu wyzwalająco-sterującego) - w zależności od wymiaru H i zastosowanego typu mechanizmu wyzwalająco-sterującego: mechanizm dla parzystej ilości łopatek dla nieparzystej ilości łopatek BF, BFL, BFN E [mm]= (H/2-23)+30 E [mm]= (H/2-6,5)+30 RST-KW E [mm]= 0 E [mm]= przykładowy montaż w ścianach z bloczków betonowych lub cegły pełnej min. 0. klapa mcr WIP PRO 2. opaska G-K 00x2,5 mm 3. ściana pełna. zaprawa cementowa* 5. termowyzwalacz 6. kanał wentylacyjny *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową min\n28 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej przykładowy montaż w ścianach lekkich klapa mcr WIP PRO 2. płyta gipsowa G-K 2,5 mm 3. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m 3, klasa. zaprawa montażowa (np. gipsowa)* 5. profil konstrukcyjny 6. termowyzwalacz 7. opaska G-K 00x2,5 mm 8. ściana lekka G-K 9. kanał wentylacyjny *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową min przykładowy montaż w stropach. klapa mcr WIP PRO 2. strop betonowy 3. zetowniki montażowe. zaprawa cementowa* 5. termowyzwalacz 6. kanał wentylacyjny 7. opaski z płyty G-K 00x2,5 mm *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową Z Z Z2 Z3 min min. 50. klapa mcr WIP PRO 2. strop betonowy 3. zetowniki montażowe. zaprawa cementowa* 5. otwór montażowy lub B 6. kołek montażowy M8x80 mm *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową Z2 Z Z Z3 B W przypadku montażu klapy mcr WIP PRO/S w stropie należy zastosować elementy mocujące Z/Z2/Z3, dobrane oowiednio według szerokości klapy oraz otworu montażowego 5, według wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej. Elementy mocujące Z, Z2, Z3 nie są dostarczane w zestawie z klapą. Dla otworu montażowego z wycięciem na puszkę machanizmu wyzwalająco-sterującego B należy zastosować standardowe elementy mocujące Z3. Dla otworu montażowego w postaci pełnego prostokąta należy wydłużyć elementy montażowe Z3 o 20 mm. 06\n29 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej przykładowy montaż poza przegrodą kanał wentylacyjny 2. przegroda 3. klapa mcr WIP PRO. wypełnienie gipsowe 5. podwieszenie kanału 6. zaprawa murarska (cementowa lub cementowo-wapienna)* 7. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m 3, klasa *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 8. płyta ogniochronna Ridurit 9. wkręty 3,5 x 50 w rozstawie ~50 mm 0. stalowy łącznik rozporowy Ø8 x 80 mm. uszczelnienie styku płyt klejem Conlit Glue przykładowy montaż w zestawie wielokrotnym (baterii złożonej z czterech klap) np. ściana murowana 2. np. zaprawa cementowa* 3. klapa mcr WIP PRO. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m 3, klasa 5. stalowy płaskownik montażowy o wymiarach: - pionowy H: szerokość 0 mm, grubość 2 mm - poziomy B: szerokość 70 mm, grubość 2 mm 6. wkręt ST8x6 *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 07\n30 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej Odległość pomiędzy instalacjami i przegrodami min Przykładowe zastosowania - montaż zakończony maskownicą 2 5. klapa mcr WIP 2. maskownica 3. kanał wentylacyjny. kanał - prostka wentylacyjna 5. ściana, strop 3 Stosując klapę mcr WIP/V, mcr WIP/V-M dzięki żaluzjom (brak przegrody jednopłaszczyznowej) można wykorzystać miejsce za i przed klapą na zastosowanie takich elementów instalacji jak maskownica, tłumik z kulisami czy poprowadzić kanał przy ścianie, stosując łuk lub redukcję kanału. 08\n31 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej 9.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/S B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] Q [m 3 /h] ,029 0,09 0,033 0,09 0,039 0, ,00 0,026 0,05 0,026 0,053 0, ,053 0,03 0,060 0,03 0,070 0, ,067 0,03 0,075 0,03 0,088 0, ,080 0,05 0,090 0,05 0,05 0, ,093 0,060 0,05 0,060 0,23 0, ,06 0,068 0,20 0,068 0,0 0, ,20 0,077 0,35 0,077 0,58 0, ,33 0,085 0,50 0,085 0,75 0, ,6 0,09 0,65 0,09 0,93 0, ,60 0,02 0,80 0,02 0,20 0, ,73 0, 0,95 0, 0,228 0, ,86 0,9 0,20 0,9 0,25 0, ,200 0,28 0,225 0,28 0,263 0, ,23 0,36 0,20 0,36 0,280 0, ,226 0,5 0,255 0,5 0,298 0, ,239 0,53 0,270 0,53 0,35 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 09\n32 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej 9.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/S B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,0 0,028 0,050 0,028 0,056 0, ,060 0,038 0,068 0,038 0,077 0, ,080 0,05 0,090 0,05 0,02 0, ,00 0,063 0,3 0,063 0,28 0, ,20 0,076 0,35 0,076 0,5 0, ,0 0,089 0,58 0,089 0,79 0, ,60 0,0 0,80 0,0 0,205 0, ,80 0, 0,203 0, 0,230 0, ,200 0,27 0,225 0,27 0,256 0, ,220 0,39 0,28 0,39 0,282 0, ,20 0,52 0,270 0,52 0,307 0, ,260 0,6 0,293 0,6 0,333 0, ,280 0,77 0,35 0,77 0,358 0, ,300 0,90 0,338 0,90 0,38 0, ,320 0,202 0,360 0,202 0,0 0, ,30 0,25 0,383 0,25 0,35 0, ,360 0,228 0,05 0,228 0,6 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 0\n33 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej 9.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/S B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,06 0,037 0,070 0,06 0,072 0, ,083 0,050 0,095 0,063 0,098 0, ,0 0,067 0,27 0,08 0,30 0, ,38 0,08 0,59 0,05 0,63 0, ,65 0,0 0,9 0,26 0,95 0, ,93 0,8 0,222 0,7 0,228 0, ,220 0,3 0,25 0,68 0,260 0, ,28 0,5 0,286 0,89 0,293 0, ,275 0,68 0,38 0,20 0,325 0, ,303 0,85 0,39 0,230 0,358 0, ,330 0,202 0,38 0,25 0,390 0, ,358 0,28 0,3 0,272 0,23 0, ,385 0,235 0,5 0,293 0,55 0, ,3 0,252 0,76 0,3 0,88 0, ,0 0,269 0,508 0,335 0,520 0, ,68 0,286 0,50 0,356 0,553 0, ,95 0,302 0,572 0,377 0,585 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta.\n34 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej 9.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/S B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,077 0,06 0,083 0,060 0,088 0, ,05 0,063 0, 0,08 0,20 0, ,0 0,08 0,52 0,08 0,60 0, ,75 0,05 0,90 0,36 0,200 0, ,20 0,26 0,227 0,63 0,20 0, ,25 0,7 0,265 0,90 0,280 0, ,280 0,68 0,303 0,27 0,320 0, ,35 0,89 0,3 0,2 0,360 0, ,350 0,20 0,379 0,27 0,00 0, ,385 0,230 0,7 0,298 0,0 0, ,20 0,25 0,55 0,325 0,80 0, ,55 0,272 0,93 0,352 0,520 0, ,90 0,293 0,53 0,379 0,560 0, ,525 0,3 0,569 0,07 0,600 0, ,560 0,335 0,606 0,3 0,60 0, ,595 0,356 0,6 0,6 0,680 0, ,630 0,377 0,682 0,88 0,720 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 2\n35 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej 9.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/S B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,097 0,06 0,099 0,06 0,05 0, ,32 0,088 0,35 0,088 0,3 0, ,76 0,7 0,80 0,7 0,90 0, ,220 0,6 0,225 0,6 0,238 0, ,26 0,76 0,270 0,76 0,285 0, ,308 0,205 0,35 0,205 0,333 0, ,352 0,23 0,360 0,23 0,380 0, ,396 0,263 0,05 0,263 0,28 0, , 0,293 0,50 0,293 0,75 0, ,85 0,322 0,95 0,322 0,523 0, ,529 0,35 0,50 0,35 0,570 0, ,573 0,380 0,585 0,380 0,68 0, ,67 0,0 0,630 0,0 0,665 0, ,66 0,39 0,675 0,39 0,73 0, ,705 0,68 0,720 0,68 0,760 0, ,79 0,97 0,765 0,97 0,808 0, ,793 0,527 0,80 0,527 0,855 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 3\n36 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej 9.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/S B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,0 0,073 0,6 0,073 0,2 0, ,5 0,00 0,58 0,00 0,69 0, ,20 0,3 0,20 0,3 0,225 0, ,25 0,67 0,263 0,67 0,282 0, ,30 0,200 0,35 0,200 0,338 0, ,35 0,23 0,368 0,23 0,39 0, ,02 0,267 0,20 0,267 0,5 0, ,52 0,30 0,73 0,30 0,507 0, ,502 0,33 0,525 0,33 0,56 0, ,552 0,367 0,578 0,367 0,620 0, ,602 0,0 0,630 0,0 0,676 0, ,653 0,3 0,683 0,3 0,733 0, ,703 0,68 0,735 0,68 0,789 0, ,753 0,50 0,788 0,50 0,85 0, ,803 0,53 0,80 0,53 0,902 0, ,853 0,568 0,893 0,568 0,958 0, ,90 0,60 0,95 0,60,0 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta.\n37 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej 9.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/S B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,27 0,083 0,32 0,083 0,38 0, ,73 0,3 0,80 0,3 0,88 0, ,230 0,50 0,20 0,50 0,250 0, ,288 0,88 0,300 0,88 0,33 0, ,35 0,225 0,360 0,225 0,375 0, ,03 0,263 0,20 0,263 0,38 0, ,60 0,300 0,80 0,300 0,500 0, ,58 0,338 0,50 0,338 0,563 0, ,575 0,376 0,600 0,376 0,625 0, ,633 0,3 0,660 0,3 0,688 0, ,690 0,5 0,720 0,5 0,750 0, ,78 0,88 0,780 0,88 0,83 0, ,805 0,526 0,80 0,526 0,875 0, ,863 0,563 0,900 0,563 0,938 0, ,920 0,60 0,960 0,60,000 0, ,978 0,638,020 0,638,063 0, ,035 0,676,080 0,676,25 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 5\n38 mcr WIP PRO/S wentylacji bytowej 9.7. szacunkowe wagi klap mcr WIP PRO/S do kanałów wentylacyjnych prostokątnych [kg] szerokość B [mm] wysokość H [mm] W tabeli podano wagi klap wraz z mechanizmami wyzwalająco-sterującymi typu RST-KW lub siłownikami oznaczenie mcr WIP PRO/S / B x H / / 2 sterowanie: mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST-KW RST-KW/S wyzwalacz termiczny RST-KW/S/WK2 wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/2I wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls, U = 2 V DC + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/2P wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa, U = 2 V DC + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/230I wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls, U = 230 V C + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/230P wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa, U = 230 V C + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo BF2-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 2 V C/DC BF230-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V C BF2TL-T-ST (z opcją BKN230-2MP) siłownik ze sprężyną powrotną, U = 2 V, sterowanie cyfrowe MP Bus EXBF2-T przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 2 V C/DC EXBF230-T przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 230 V C BF2-T-ST (z opcją BKN230-2) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control BFL2-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 2 V C/DC BFL230-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V C BFL2-T-ST (z opcją BKN230-2) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control BFN2-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 2 V C/DC BFN230-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V C BFN2-T-ST (z opcją BKN230-2) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control 2 materiał: [brak symbolu] stal ocynkowana, powłoka Zn 275 g/m 2 KN stal nierdzewna, kwasooorna.0 materiał sterowanie szerokość x wysokość (nominalne) typ klapy przykładowe oznaczenie: mcr WIP PRO/S 00 x 00 BFL2-T Żaluzjowa klapa odcinająca EIS20 z kompaktowym siłownikiem Belimo na 2 V z wyłącznikami krańcowymi. W rozdziale 2 - zasilanie, sterowanie (str. ) znajdują się: - dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą, - położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania. 6\n39 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej KONFIGURTOR PRODUKTU N CPR-05 TEST HIGIENICZNY EIS20, EIS90, ES20 Certyfikat stałości właściwości użytkowych 396-CPR-05. Klapy certyfikowane na zgodność z EN Klapy sklasyfikowane według EN 350- i przebadane według EN Wąskie żaluzjowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej. 0.. zastosowanie Wielopłaszczyznowe klapy odcinające mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Klapy mcr WIP PRO/V są stosowane w systemach wentylacji pożarowej, klapy o oznaczeniu mcr WIP PRO/V-M stosowane są w systemach mieszanych, łączących funkcje wentylacji pożarowej i wentylacji bytowej. Urządzenia zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do sąsiednich stref. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej lub zamkniętej w zależności od funkcji klapy. W strefie objętej pożarem następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej, w pozostałych strefach klapy są zamknięte. Klapy mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M ze względu na swoją konstrukcję są szczególnie przydatne, gdy za klapą na instalacji ma występować element typu: tłumik, kolano czy kratka nawiewnowywiewna budowa obudowa mechanizm wyzwalająco-sterujący (np. siłownik bez sprężyny powrotnej) skrzynka osłonowa z płyt niepalnych żaluzje (przegroda odcinająca) z uszczelkami wentylacyjnymi i pęczniejącymi 7\n40 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej Klapa wielopłaszczyznowa mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M składa się z obudowy o przekroju prostokątnym, złożonej z dwóch segmentów stalowych połączonych ze sobą płytą niepalną za pomocą nitów, łączników stalowych z blachy ocynkowanej, zestawu ruchomych łopatek odcinających obracających się wokół własnych osi oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego. Obudowa klapy wykonana jest z płyt ogniotrwałych oraz ceowników z blachy ocynkowanej. Całość wzmocniona jest z obu stron narożnikami z płaskownika stalowego. Od strony wewnętrznej klapy umieszczono uszczelki pęczniejące i wentylacyjne. Każda łopatka klapy wykonana jest z dwóch płyt ogniotrwałych o grubości 20 mm każda, przesuniętych względem siebie. Na całej długości łopatki umieszczona jest uszczelka pęczniejąca oraz uszczelka wentylacyjna, obie mocowane przy pomocy zszywek. Łopatki przegrody obracają się wokół osi, którą stanowią dwa stalowe sworznie. Każdy sworzeń łożyskowany jest w mosiężnej tulejce zamontowanej na pionowym boku H obudowy klapy wersje wykonania mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M przeciwpożarowa klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej z siłownikiem zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika. Podczas normalnej pracy żaluzje odcinające klapy pozostają otwarte lub zamknięte. W przypadku zaistnienia pożaru żaluzje klapy w strefie objętej pożarem otwierają się, a w pozostałych strefach żaluzje są zamykane zadziałanie klap odbywa się zdalnie poprzez podanie napięcia zasilania na mechanizm wyzwalająco-sterujący. Klapy mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej serii BLE, BE produkcji Belimo, zasilanego napięciem 2 V C/DC lub 230 V C. Siłowniki serii BLE, BE są wyposażone w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia żaluzji, dodatkowo na siłowniku umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia Klapy mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M z siłownikami Belimo BLE, BE zamykają się lub otwierają w wyniku podania napięcia zasilania na zaciski siłownika. Klapy z tymi siłownikami można otwierać/zamykać również ręcznie przy użyciu klucza. B+20 [mm] B [mm] E D C 30 H [mm] H+60 [mm] mechanizm C D E BE, BLE wzór dla parzystej ilości łopatek dla nieparzystej ilości łopatek E [mm] = (H/2-23) + 30 E [mm] = (H/2-6,5) + 30 Ilość łopatek = H/ wymiary Klapy prostokątne: szerokość nominalna B od 0 mm do 900 mm wysokość nominalna H od 263 mm do 250 mm maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż,25 m 2 Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co mm w podanych zakresach). Klapy kwadratowe mogą być również dodatkowo wyposażone w króćce przyłączeniowe okrągłe, umożliwiające podłączenie na tzw. bosy koniec do kanałów okrągłych. 8\n41 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M 0.5. wielostrefowej wentylacji pożarowej montaż Klapy prostokątne mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M zostały sklasyfikowane w klasie EI20(ve i o)s multi w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych o grubości min. 0 mm, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 5 mm, ścianach typu lekkiego o klasie oorności nie mniejszej niż EI przygotowanie otworów do montażu Minimalna wielkość otworu umożliwiającego prawidłowy montaż klapy mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M wynosi: Bo = (B + 20) + 0 mm Ho = (H + 60) + 0 mm Ho=(H+60)+0 mm E Bo=(B+20)+0 mm Wymiar E (odległość górnej krawędzi klapy do krawędzi puszki osłonowej mechanizmu wyzwalająco-sterującego) - w zależności od wymiaru H i zastosowanego typu mechanizmu wyzwalająco-sterującego: mechanizm BE, BLE dla nieparzystej ilości łopatek E [mm]= (H/2-6,5)+30 przykładowy montaż w ścianach z bloczków betonowych lub cegły pełnej min dla parzystej ilości łopatek E [mm]= (H/2-23) klapa mcr WIP PRO 2. opaska G-K 00x2,5 mm 3. ściana pełna. zaprawa murarska (np. gipsowa)* 5. kanał oddymiania *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową min. 20 9\n42 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej przykładowy montaż w ścianach lekkich min. 0. klapa mcr WIP PRO 2. płyta gipsowa G-K 2,5 mm 3. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m 3, klasa. zaprawa montażowa (np. gipsowa)* 5. profil konstrukcyjny 6. opaska G-K 00x2,5 mm 7. kanał oddymiania 8. ściana lekka G-K *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 8 min przykładowy montaż poza przegrodą kanał oddymiania 2. przegroda 3. klapa mcr WIP PRO. wypełnienie gipsowe 5. podwieszenie kanału 6. zaprawa murarska (cementowa lub cementowo-wapienna)* 7. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m 3, klasa 8. płyta ogniochronna Ridurit 9. wkręty 3,5 x 50 w rozstawie ~50 mm 0. stalowy łącznik rozporowy Ø8 x 80 mm. uszczelnienie styku płyt klejem Conlit Glue *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 20\n43 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej przykładowy montaż w zestawie wielokrotnym (baterii złożonej z czterech klap) np. ściana murowana 2. np. zaprawa cementowa* 3. klapa mcr WIP PRO. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m 3, klasa *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 5. stalowy płaskownik montażowy o wymiarach: - pionowy H: szerokość 0 mm, grubość 2 mm - poziomy B: szerokość 70 mm, grubość 2 mm 6. wkręt ST8x6 Przykładowe zastosowania - montaż zakończony maskownicą 2 5. klapa mcr WIP 2. maskownica 3. kanał wentylacyjny. kanał - prostka wentylacyjna 5. ściana, strop 3 Stosując klapę mcr WIP/V, mcr WIP/V-M dzięki żaluzjom (brak przegrody jednopłaszczyznowej) można wykorzystać miejsce za i przed klapą na zastosowanie takich elementów instalacji jak maskownica, tłumik z kulisami czy poprowadzić kanał przy ścianie, stosując łuk lub redukcję kanału. 2\n44 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 0.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,029 0,09 0,033 0,09 0,039 0, ,00 0,026 0,05 0,026 0,053 0, ,053 0,03 0,060 0,03 0,070 0, ,067 0,03 0,075 0,03 0,088 0, ,080 0,05 0,090 0,05 0,05 0, ,093 0,060 0,05 0,060 0,23 0, ,06 0,068 0,20 0,068 0,0 0, ,20 0,077 0,35 0,077 0,58 0, ,33 0,085 0,50 0,085 0,75 0, ,6 0,09 0,65 0,09 0,93 0, ,60 0,02 0,80 0,02 0,20 0, ,73 0, 0,95 0, 0,228 0, ,86 0,9 0,20 0,9 0,25 0, ,200 0,28 0,225 0,28 0,263 0, ,23 0,36 0,20 0,36 0,280 0, ,226 0,5 0,255 0,5 0,298 0, ,239 0,53 0,270 0,53 0,35 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 22\n45 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 0.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,0 0,028 0,050 0,028 0,056 0, ,060 0,038 0,068 0,038 0,077 0, ,080 0,05 0,090 0,05 0,02 0, ,00 0,063 0,3 0,063 0,28 0, ,20 0,076 0,35 0,076 0,5 0, ,0 0,089 0,58 0,089 0,79 0, ,60 0,0 0,80 0,0 0,205 0, ,80 0, 0,203 0, 0,230 0, ,200 0,27 0,225 0,27 0,256 0, ,220 0,39 0,28 0,39 0,282 0, ,20 0,52 0,270 0,52 0,307 0, ,260 0,6 0,293 0,6 0,333 0, ,280 0,77 0,35 0,77 0,358 0, ,300 0,90 0,338 0,90 0,38 0, ,320 0,202 0,360 0,202 0,0 0, ,30 0,25 0,383 0,25 0,35 0, ,360 0,228 0,05 0,228 0,6 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 23\n46 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 0.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,06 0,037 0,070 0,06 0,072 0, ,083 0,050 0,095 0,063 0,098 0, ,0 0,067 0,27 0,08 0,30 0, ,38 0,08 0,59 0,05 0,63 0, ,65 0,0 0,9 0,26 0,95 0, ,93 0,8 0,222 0,7 0,228 0, ,220 0,3 0,25 0,68 0,260 0, ,28 0,5 0,286 0,89 0,293 0, ,275 0,68 0,38 0,20 0,325 0, ,303 0,85 0,39 0,230 0,358 0, ,330 0,202 0,38 0,25 0,390 0, ,358 0,28 0,3 0,272 0,23 0, ,385 0,235 0,5 0,293 0,55 0, ,3 0,252 0,76 0,3 0,88 0, ,0 0,269 0,508 0,335 0,520 0, ,68 0,286 0,50 0,356 0,553 0, ,95 0,302 0,572 0,377 0,585 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 2\n47 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 0.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,077 0,06 0,083 0,060 0,088 0, ,05 0,063 0, 0,08 0,20 0, ,0 0,08 0,52 0,08 0,60 0, ,75 0,05 0,90 0,36 0,200 0, ,20 0,26 0,227 0,63 0,20 0, ,25 0,7 0,265 0,90 0,280 0, ,280 0,68 0,303 0,27 0,320 0, ,35 0,89 0,3 0,2 0,360 0, ,350 0,20 0,379 0,27 0,00 0, ,385 0,230 0,7 0,298 0,0 0, ,20 0,25 0,55 0,325 0,80 0, ,55 0,272 0,93 0,352 0,520 0, ,90 0,293 0,53 0,379 0,560 0, ,525 0,3 0,569 0,07 0,600 0, ,560 0,335 0,606 0,3 0,60 0, ,595 0,356 0,6 0,6 0,680 0, ,630 0,377 0,682 0,88 0,720 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 25\n48 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 0.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,097 0,06 0,099 0,06 0,05 0, ,32 0,088 0,35 0,088 0,3 0, ,76 0,7 0,80 0,7 0,90 0, ,220 0,6 0,225 0,6 0,238 0, ,26 0,76 0,270 0,76 0,285 0, ,308 0,205 0,35 0,205 0,333 0, ,352 0,23 0,360 0,23 0,380 0, ,396 0,263 0,05 0,263 0,28 0, , 0,293 0,50 0,293 0,75 0, ,85 0,322 0,95 0,322 0,523 0, ,529 0,35 0,50 0,35 0,570 0, ,573 0,380 0,585 0,380 0,68 0, ,67 0,0 0,630 0,0 0,665 0, ,66 0,39 0,675 0,39 0,73 0, ,705 0,68 0,720 0,68 0,760 0, ,79 0,97 0,765 0,97 0,808 0, ,793 0,527 0,80 0,527 0,855 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 26\n49 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 0.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,0 0,073 0,6 0,073 0,2 0, ,5 0,00 0,58 0,00 0,69 0, ,20 0,3 0,20 0,3 0,225 0, ,25 0,67 0,263 0,67 0,282 0, ,30 0,200 0,35 0,200 0,338 0, ,35 0,23 0,368 0,23 0,39 0, ,02 0,267 0,20 0,267 0,5 0, ,52 0,30 0,73 0,30 0,507 0, ,502 0,33 0,525 0,33 0,56 0, ,552 0,367 0,578 0,367 0,620 0, ,602 0,0 0,630 0,0 0,676 0, ,653 0,3 0,683 0,3 0,733 0, ,703 0,68 0,735 0,68 0,789 0, ,753 0,50 0,788 0,50 0,85 0, ,803 0,53 0,80 0,53 0,902 0, ,853 0,568 0,893 0,568 0,958 0, ,90 0,60 0,95 0,60,0 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 27\n50 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 0.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] Q przepływ [m 3 /h] H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę szerokość B [mm] v [m/s] wysokość H [mm] Q Q Q [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,27 0,083 0,32 0,083 0,38 0, ,73 0,3 0,80 0,3 0,88 0, ,230 0,50 0,20 0,50 0,250 0, ,288 0,88 0,300 0,88 0,33 0, ,35 0,225 0,360 0,225 0,375 0, ,03 0,263 0,20 0,263 0,38 0, ,60 0,300 0,80 0,300 0,500 0, ,58 0,338 0,50 0,338 0,563 0, ,575 0,376 0,600 0,376 0,625 0, ,633 0,3 0,660 0,3 0,688 0, ,690 0,5 0,720 0,5 0,750 0, ,78 0,88 0,780 0,88 0,83 0, ,805 0,526 0,80 0,526 0,875 0, ,863 0,563 0,900 0,563 0,938 0, ,920 0,60 0,960 0,60,000 0, ,978 0,638,020 0,638,063 0, ,035 0,676,080 0,676,25 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 28\n51 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M wielostrefowej wentylacji pożarowej 0.7. szacunkowe wagi klap mcr WIP PRO/V, mcr WIP PRO/V-M [kg] szerokość B [mm] wysokość H [mm] W tabeli podano wagi klap wraz z mechanizmami wyzwalająco-sterującymi typu RST-KW lub siłownikami oznaczenie mcr WIP PRO/V / B x H / / 2 materiał sterowanie szerokość x wysokość (nominalne) typ klapy sterowanie: mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo BE2 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 2 V C/DC BE2-ST (z opcją BKE230-2) siłownik bez sprężyny powrotnej, do systemu SBS Control BE230 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 230 V C/DC BLE2 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 2 V C/DC BLE2-ST (z opcją BKE230-2) siłownik bez sprężyny powrotnej, do systemu SBS Control BLE230 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 230 V C/DC 2 materiał: [brak symbolu] stal ocynkowana, powłoka Zn 275 g/m 2 KN stal nierdzewna, kwasooorna.0 przykładowe oznaczenie: mcr WIP PRO/V 00 x 00 BLE2 Żaluzjowa klapa oddymiająca EIS20 z kompaktowym siłownikiem Belimo na 2 V z wyłącznikami krańcowymi. W rozdziale 2 - zasilanie, sterowanie (str. ) znajdują się: - dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą, - położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania. 29\n52 mcr FS/Fire Shield przeciwpożarowe klapy kurtynowe KONFIGURTOR PRODUKTU N CPR-P000 E20 Certyfikat stałości właściwości użytkowych 0832-CPR-P000. Klapy certyfikowane na zgodność z EN Klapy sklasyfikowane według EN i przebadane według EN Wąskie klapy odcinające z kurtyną ze stali nierdzewnej o dużej powierzchni czynnej... zastosowanie Przeciwpożarowe klapy mcr FS z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do stosowania w pionowych przegrodach budowlanych w celu umożliwienia przepływu przez nie powietrza. Funkcją klap jest zachowanie oorności ogniowej przegrody, w której są zamontowane. Podczas normalnej pracy klapy pozostają otwarte. Przejście klap w stan bezpieczeństwa (zamknięcie) odbywa się: - automatycznie poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego przy temperaturze 72 C, - ręcznie (w trybie testowym) poprzez naciśnięcie przycisku zwalniania ręcznego (mechanizm wyzwalająco-sterujący), - zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego typu EM (opcja). Klapy ze zwalniakami elektromagnetycznymi typu EM (opcja) zamykają się w wyniku odcięcia dopływu prądu, na skutek działania sprężyn powrotnych umieszczonych w klapie. Otwarcie klap następuje po podaniu zasilania na zaciski zwalniaka oraz po ręcznym uniesieniu przegrody stalowej. Klapy z termicznym mechanizmem wyzwalająco-sterującym zamykają się na skutek działania sprężyny napędowej umieszczonej w klapie, uruchamianej w wyniku zadziałania wyzwalacza termicznego lub ręcznie przez naciśnięcie dedykowanego przycisku na kasecie. Otwarcie klap następuje ręcznie przez uniesienie przegrody stalowej i zablokowanie jej w uchwytach mechanizmu wyzwalająco-sterującego. Klapy mcr FS zastosowane w systemach zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem pozostają otwarte w czasie pożaru, umożliwiając dostarczanie czystego powietrza do dróg ewakuacyjnych. Jeżeli następuje dalszy rozwój pożaru, klapy są zamykane automatycznie, w wyniku zadziałania wyzwalaczy termicznych, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia..2. budowa stalowa kurtyna odcinająca pod obudową obudowa mechanizm wyzwalająco-sterujący (wyzwalacz termiczny - kaseta 72 C) króciec przyłączeniowy sprężyny taśmowe 30\n53 mcr FS/Fire Shield przeciwpożarowe klapy kurtynowe Klapy mcr FS składają się z podwójnej obudowy o przekroju prostokątnym, ruchomej przegrody odcinającej w postaci opadającej, składanej kurtyny oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego (kasety) uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Całkowita długość obudowy wynosi 90 mm dla klap prostokątnych i 92 mm dla klap okrągłych. Każda z klap ma po dwóch stronach króciec przyłączeniowy o długości 38 mm dla klap prostokątnych i 60 mm dla klap okrągłych. Przegroda odcinająca wykonana jest z nierdzewnej blachy stalowej. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się płaskownik stalowy z blachy sprężystej powodujący doszczelnienie się urządzenia po zadziałaniu. Układem napędowym klap mcr FS nadającym ruch przegrodzie są dwie sprężyny taśmowe, umieszczone po wewnętrznej stronie boków klapy wzdłuż jej wysokości. Przekroczenie dopuszczalnej temperatury w kasecie powoduje zwolnienie mechanizmu wyzwalająco-sterującego i opuszczenie przegrody napędzanej przez sprężyny. Istnieje możliwość wyposażenia klapy w mechanizm EM przeznaczony do zdalnej obsługi urządzenia..3. wersje wykonania.3.. mcr FS I/F przeciwpożarowa klapa odcinająca do ścian sztywnych i stropów E20(ve ho i o) Klapa mcr FS I/F przystosowana jest do montażu w ścianach sztywnych. Kurtyna odcinająca wykonana ze stali nierdzewnej opada po przekroczeniu 72 C lub zdjęciu napięcia z mechanizmu wyzwalająco-sterującego EM (opcjonalnie). Klapa może zostać wyposażona w krańcówkę zamknięcia kurtyny MSSP lub w krańcówkę zamknięcia i otwarcia kurtyny MSDP mcr FS DWFX-C przeciwpożarowa klapa odcinająca do ścian lekkich E20(ve i o) Klapa mcr FS DWFX-C przystosowana jest do zabudowy w nowo powstających ścianach lekkich. Kurtyna odcinająca wykonana ze stali nierdzewnej opada po przekroczeniu 72 C lub zdjęciu napięcia z mechanizmu wyzwalająco-sterującego EM (opcjonalnie). Klapa może zostać wyposażona w krańcówkę zamknięcia kurtyny MSSP lub w krańcówkę zamknięcia i otwarcia kurtyny MSDP. 3\n54 mcr FS/Fire Shield przeciwpożarowe klapy kurtynowe.. wymiary Klapy transferowe typu mcr FS są produkowane w trzech seriach: ria 0 (klapy prostokątne) z kurtyną częściowo w strumieniu powietrza od 00x00 mm do 250x000 mm. IF DWFX-C mm x 2 mm mm mm ria 20 (klapy prostokątne) z kurtyną poza strumieniem powietrza od 00x250 mm do 250x000 mm mm IF 90 DWFX-C x 2 mm mm mm mm mm mm mm ria 30 (klapy okrągłe) z kurtyną poza strumieniem powietrza od D00 do D000 mm mm IF 92 DWFX-C x 2 mm mm mm mm mm mm mm mm mm Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co mm w podanych zakresach). 32\n55 mcr FS/Fire Shield przeciwpożarowe klapy kurtynowe.5. montaż Klapy mcr FS I/F zostały sklasyfikowane w klasie E20(ve ho i o) w przypadku zamontowania ich w przegrodach betonowych, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 0 mm oraz stropów betonowych o grubości min. 50 mm. Klapy mcr FS DWFX-C zostały sklasyfikowane w klasie E20(ve i o) w przypadku zamontowania ich w ścianach typu lekkiego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o grubości min. 25 mm..5.. przygotowanie otworów do montażu wersja mcr FS I/F wersja mcr FS DWFX-C Bo=B+60 Ho Ho = H + 60* dla mcr FS 0 I/F Ho = H + 80* dla mcr FS 20 I/F mm Ho = H + 205* dla mcr FS 20 I/F mm Ho = H + 230* dla mcr FS 20 I/F mm * dotyczy także mcr FS 30 I/F Montaż klapy wykonywany jest w trakcie stawiania ściany G-K (klapa jest obudowywana ścianą z płyt) przykładowy montaż klap mcr FS I/F mm przekrój 8. naroże 2. stalowe kotwy Ø min. 6,5 mm 3. zaprawa : piasek:cement. drut stalowy Ø,5 mm wiążący kotwy z wąsami ramy 5. rama instalacyjna 6. klapa mcr FS 7. wąsy ramy - do wygięcia na boki i dół 8. przegroda sztywna 33\n56 mcr FS/Fire Shield przeciwpożarowe klapy kurtynowe.5.3. przykładowy montaż klap mcr FS DWFX-C B przekrój 2 9 przekrój B ,5 x 00 mm opaska z płyty G-K wokół klapy przykręcona do ściany G-K śrubami mm) do profilu UD50 2. wełna mineralna 33 kg/m 3 3. pręt M0 (szpilka). 2 x 2,5 mm płyty G-K obustronnie 5. profil UD50 6. kątownik przyspawany do obudowy z obu końców 7. niskorozprężna masa pęczniejąca wokół klapy obustronnie 8. obudowa klapy 9. 2,5 mm opaska 0. nakrętka M0. kątownik z otworem 2. klapa mcr FS 3\n57 mcr FS/Fire Shield przeciwpożarowe klapy kurtynowe.5.. przykładowy montaż klap mcr FS z maskownicami UWG: Minimalna grubość ściany 55 mm. B x H wymiar klapy Bz x Hz wymiar zewnętrzny klapy Bk x Hk wymiar maskownicy Bkz x Hkz wymiar zewnętrzny maskownicy typ\_wymiar H Hz Hk Hkz mcr FS 0 I/F H+ H+60 H+20 mcr FS 20 I/F H+0 H+80 H+230 mcr FS 20 I/F H+65 H+205 H+255 mcr FS 20 I/F H+90 H+230 H+280 typ\_wymiar B Bz Bk Bkz mcr FS 0 I/F B+ B+60 B+20 mcr FS 20 I/F B+ B+60 B mm 2 H Hz Hk Hkz 3. klapa mcr FS 2. kanał - prostka wentylacyjna 3. maskownica B Bz Bk Bkz typ\_wymiar H Hz Hk Hkz mcr FS 0 / DWFX-C H+50 H H+50 mcr FS 20 / DWFX-C H+75 H H+50 mcr FS 20 / DWFX-C H+00 H H+50 mcr FS 20 / DWFX-C H+25 H H+50 typ\_wymiar B Bz Bk Bkz mcr FS 0 / DWFX-C B+50 B B+50 mcr FS 20 / DWFX-C B+50 B B mm 2 3 H=Hk Hz Hkz. klapa mcr FS 2. kanał - prostka wentylacyjna 3. maskownica B=Bk Bz=Bkz 35\n58 mcr FS/Fire Shield przeciwpożarowe klapy kurtynowe.6. parametry techniczne powierzchnia czynna klap w odniesieniu do wymiarów nominalnych B i H oraz całkowitych Bz i Hz seria 0 H B ,0 0,02 0,03 0,0 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,0 0, 0,2 0, ,02 0,0 0,06 0,08 0,0 0,2 0, 0,6 0,8 0,20 0,22 0,2 0, ,03 0,06 0,09 0,2 0,5 0,8 0,2 0,2 0,27 0,30 0,33 0,36 0, ,03 0,07 0, 0,5 0,9 0,23 0,27 0,3 0,35 0,39 0,3 0,7 0, ,0 0,09 0, 0,9 0,2 0,29 0,3 0,39 0, 0,9 0,5 0,59 0, ,05 0, 0,7 0,23 0,29 0,35 0, 0,7 0,53 0,59 0,65 0,7 0, ,05 0,2 0,9 0,26 0,33 0,0 0,7 0,5 0,6 0,68 0,75 0,82 0, ,0 0,2 0,20 0,28 0,36 0, 0,52 0,60 0,68 0,76 0,8 0,92 0, ,0 0,3 0,22 0,3 0,0 0,9 0,58 0,67 0,76 0,85 0,9,03, ,03 0,3 0,23 0,33 0,3 0,53 0,63 0,73 0,83 0,93,03,3, Bz Hz seria 20 H B ,03 0,05 0,08 0,0 0,3 0,5 0,8 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0, ,03 0,06 0,09 0,2 0,5 0,8 0,2 0,2 0,27 0,30 0,33 0,36 0, ,0 0,08 0,2 0,6 0,20 0,2 0,28 0,32 0,36 0,0 0, 0,8 0, ,05 0,0 0,5 0,20 0,25 0,30 0,35 0,0 0,5 0,50 0,55 0,60 0, ,06 0,2 0,8 0,2 0,30 0,36 0,2 0,8 0,5 0,60 0,66 0,72 0, ,07 0, 0,2 0,28 0,35 0,2 0,9 0,56 0,63 0,70 0,77 0,8 0, ,08 0,6 0,2 0,32 0,0 0,8 0,56 0,6 0,72 0,80 0,88 0,96, ,09 0,8 0,27 0,36 0,5 0,5 0,63 0,72 0,8 0,90 0,99,08, ,0 0,20 0,30 0,0 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90,00,0,20, Bz Hz seria 30 D powierzchnia czynna 0,0 0,03 0,07 0,3 0,20 0,28 0,38 0,50 0,6 0,79 Hz Bz Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FS jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 36\n59 mcr FS/Fire Shield przeciwpożarowe klapy kurtynowe.6.. charakterystyki przepływu spadek ciśnienia (Pa) typ typ 0 typ prędkość przepływu (m/s) spadek ciśnienia (Pa) i prędkość przepływu (m/s) poziom natężenia hałasu (dbw) typ 0 (do wewnątrz kanału) typ 0 i 20 (na zewnątrz) typ 20 (do wewnątrz kanału) typ 30 (do wewnątrz kanału) typ 30 (na zewnątrz) prędkość przepływu x spadek ciśnienia (m/s Pa) prędkość przepływu (m/s) x spadek ciśnienia (Pa) i poziom natężenia hałasu (dbw) widmo mocy akustycznej dla klap mcr FS (na zewnątrz) widmo mocy akustycznej dla klap mcr FS (do wewnątrz kanału) częstotliwość Hz k 2k 3k k typ 0 db typ 20 db typ 30 db częstotliwość Hz k 2k 3k k typ 0 db typ 20 db typ 30 db\n60 mcr FS/Fire Shield przeciwpożarowe klapy kurtynowe.7. wagi klap kurtynowych mcr FS przybliżone masy klap [kg] wymiar otworu czynnego Ø(mm) seria 0/DWFX-C,6 2, 2,8 3,5,2 5,0 5,7 6,9 7,5 8,6 9,5 0,9 2,0 3, 3,8 5,2 6,7 8, 9,0 seria 0 / I/F 3,8,6 5,7 6,8 8,0 9,2 0,7,8 2,9, 5,8 7,9 9, 20,2 2, 23,3 25,2 27, 29,2 seria 20/DWFX-C - - -,,6 5, 6,0 7, 8,0 9,3 0,5 2, 2,7, 6,0 7,5 9,0 20,5 22,0 seria 20 / I/F , 8,5 9,6 0, 2,6 3,8 5,3 6,8 8,0 20,3 2,7 23,6 25,5 27,6 29,8 3,0 seria 30/DWFX-C 2,3 3,0,0 5, 6,5 7,6 8,8 0,2,7 3,2,9 6,9 8,7 20,5 22, 2,5 26,7 28,8 3,0 seria 30 / I/F, 5,5 6,9 9,0 0,,7 3,6 5,5 6,5 8,5 20,3 22,2 2,5 27,8 30, 32,8 35,2 38,9 2,0.8. opcje.8.. mechanizm wyzwalająco-sterujący typu EM opis działania mechanizmu: Mechanizm EM przeznaczony jest do obsługi klap transferowych typu mcr FS. Po zdjęciu napięcia zasilania następuje zwolnienie blokady mechanizmu, powodując ruch linki stalowej i zadziałanie klapy. Mechanizm nie ma sprężyny napędowej (powrotnej). Sprężyna ta montowana jest bezpośrednio na klapie. odmiany: EM2 mechanizm zasilany napięciem 2 V C/DC wyzwalanie zanikiem napięcia zasilania EM20 mechanizm zasilany napięciem 230 V C wyzwalanie zanikiem napięcia zasilania dane techniczne EM2 EM20 napięcie zasilania 2 V C / DC 230 V C 50 Hz prąd znamionowy 20 m 0 m podłączenie elektryczne przewód 3 x 0,75 mm 2 masa,6 kg,6 kg schemat połączeń elektrycznych mechanizmu zasilanie mechanizmu: żyła brązowa zasilanie + lub L żyła niebieska masa - lub N żyła zielono-żółta uziemienie E 2 V C/DC 230 V C brązowy + brązowy L niebieski - niebieski N zielony/żółty E zielony/żółty E 38\n61 mcr FS/Fire Shield przeciwpożarowe klapy kurtynowe wymiary mechanizmu niezależne wyłączniki krańcowe typu MSSP oraz MSDP opis działania: Wyłącznik krańcowy służy do sygnalizacji stanu położenia przegrody klap przeciwpożarowych. odmiany: MSSP wyłącznik pojedynczy sygnalizacja stanu zamknięcia przegrody klapy. MSDP zespół dwóch wyłączników sygnalizacja stanu zamknięcia oraz otwarcia przegrody klapy. dane techniczne wyłącznik krańcowy MSSP oraz MSDP NO/NC SPDT (styk przełączny) temperatura pracy wyłącznika krańcowego -25 º C do +85 º C trwałość użytkowa cykli napięcie 300 V C i 250 V DC prąd 0 wykonanie głowicy koci wąs lub pręt stalowy stopień ochrony IP 66 schemat połączeń elektrycznych mechanizmu MSSP jeden wyłącznik krańcowy sygnalizujący zamknięcie klapy: MSDP dwa wyłączniki krańcowe: styki 3 i NO (normalnie rozwarte) styki 2 i 22 NC (normalnie zwarte) 2,5 2, , ,5, ,5 39\nUl. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID S Wersja FID S 18.11.14.8 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI:\nUl. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID S Wersja FID S 18.11.16.9 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI:\nmcr FID S DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu wersja mcr FID S DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ\nul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk tel. (58) 341 42 45 tel./fax (58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID S wersja mcr FID S 19.06.27.10 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI


Media społecznościowe - marketing w social media - Inetmedia Kraków\nNapisz, a wycenę wyślemy w 24 godz.\nSkuteczność pozycjonowania jest ściśle uzależniona od właściwego doboru słów kluczowych. Nasi specjaliści pomogą Państwu dobrać odpowiednie frazy.\nPozycjonując stronę internetową największą uwagę zwracamy na Google z uwagi na jej przytłaczającą przewagę nad innymi wyszukiwarkami. Wyszukiwarka Google zdominowała również wiele partnerskich stron internetowych takich jak np.\nAby Twoja strona www stała się Twoją najlepszą promocją marki (i oferowanych przez Ciebie usług/produktów) -musisz mieć zapewnioną dużą oglądalność wśród użytkowników zainteresowanych produktami/usługami firmy, czyli trafić do odpowiedniej grupy docelowej.\nPragniecie Państwo odmienić wizerunek firmy i dotrzeć do szerokiego grona odbiorców? Proponujemy opracowanie skutecznej strategii opartej na efektywnym wykorzystaniu Mediów Społecznościowych.\nNasi eksperci od reklamy na Facebooku przygotują właściwą koncepcję poprzez stworzenie profesjonalnego Fan Page'a.\nJako specjaliści, dysponujemy fachową wiedzą oraz zaangażowaniem, co bezpośrednio wpływa na jakość przeprowadzanych działań. Wszelkie cele realizujemy w oparciu o nasze doświadczenie, mając na uwadze mnóstwo korzyści jakie niesie ze sobą marketing społecznościowy.\nPoprzez budowanie pozytywnych relacji z Klientami i promocją oferowanych produktów lub usług- pomożemy odnieść sukces Twojej firmie.\nTworząc profil firmy na Facebooku uzyskacie Państwo dostęp do wielu istotnych informacji związanych z postrzeganiem marki, wraz z możliwością wymiany doświadczeń poprzez szybkie i skuteczne kanały.\n- Starannie zadbamy o każdy etap prac mających doprowadzić do wykreowania marki w sposób jaki tego oczekujesz.\n- Opracujemy sposoby przyciągnięcia fanów i wdrożymy ich wykonanie.\n- Zorganizujemy i przeprowadzimy konkursy dla fanów.\n- Zadbamy aby zawartość Fan Page'a ściśle odpowiadała potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych klientów.\n- Aktywnie będziemy prowadzić komunikację z fanami Fan Page'a.\n- Gwarantujemy specjalne i indywidualne podejście do fanów dla podtrzymania ich aktywności i interakcji na linii fani -marka firmy, prezentacje produktów, aktualności firmy i inne materiały.\nDążycie Państwo do zwiększenia popularności marki?\nOferujemy usługę marketingu szeptanego w ramach, której wykonujemy kompleksowe czynności polegające na zakładaniu nowych kont, tworzenie avatarów, wypowiadania się w imieniu Państwa firmy na forach dyskusyjnych, monitorowania opinii, dodawanie komentarzy i tworzenie nowych wątków dyskusji. Odpowiednio zainteresujemy produktami, usługami osoby przynależące do internetowych społeczności, a firma zyska ugruntowaną pozycję w branży.\nZawsze doradzimy najkorzystniejsze rozwiązanie.\nZ nami wyprzedzicie Państwo konkurencję, a obecność marki zostanie szeroko dostrzeżona!


Forum o Jawie 50 Strona Główna » Porady » Co robić ? Idź do strony 1, 2 Następny\nWysłany: Nie 23:36, 10 Lut 2008\nMam po ojcu JAWE mustang 23p zrobiłem do niej kierunkowskazy . Nie wiedziałem w tedy ,że rejestracja wyniesie mię coś ok.400zł co przewyższa wartość motoru , a ta JAWA lubi się psuć dość często (aspiryną jej nie wyleczy )choć wiem , że motorkowi trzeba ufać - ja ufam ale rodzice nie bo mówią , że będę pchał i co zrobię itp.\nMój problem polega na tym , że nie wiem co teraz zrobić kupić jakiegoś simsona bo kilka lat zbieram na jakiegoś enduro/cross mam narazie 2 tys zł. Ja mam 13 lat niskiego wzrostu 150cm i żeby motor nie był taki wysoki . Co zrobić ?\nWysłany: Nie 23:51, 10 Lut 2008\nJeździć jakiś czas jawą bez rejestracji, potem ją zostawić, dozbierać kase i kupić jakieś japońskie endurko, spokojnie wyrobisz się, jak narazie może i jesteś nie pozorny ale to przejściowe....\nWysłany: Pon 0:34, 11 Lut 2008\nwłasnie,jezdzij jawka przez jakis czas,przy okazji zbieraj troche na inne moto\npotem kupisz se jakiegos japonsca,za ta kase fajny wyjdzie juz\nsimsona nie polecam bo nieproporcjonalnie drogi,za ta kase juz japonski sprzet wyjdzie,chyba ze kupisz za około 1000 wtedy sie opłaca jeszcze\nWysłany: Pon 13:34, 11 Lut 2008\nA co myślicie o Derbi Senda ale z tego co wiem ona jest wysoka ....\nA jak ktoś ma jakieś fajne enduro dla początkującego to napiszcie nazwę i żeby cena nie była zbyt wysoka .\nWysłany: Pon 15:41, 11 Lut 2008\nNajlepiej, gdybyś jeździł gdzieś jeszcze dwa lata na tej Jawce, uzbierałbyś już całkiem pokaźną sumę i kupił coś z Japonii. Powinieneś by wtedy wyższy.\n400zł za rejestracje jawki?? rozwin prosze temat tej rejestracji dlaczego tak duzo\nWysłany: Pon 16:31, 11 Lut 2008\nJa mam stary dowód czy mogę na tym coś zaostrzędzić ?\nAle chyba sprzedam kierunkowskazy i kupię sobie kask bo nie mam ;/ a jeździć bez rejestracji mam gdzie 10 km wałów bo mieszkam przy rzece\nOstatnio zmieniony przez 50g dnia Pon 16:34, 11 Lut 2008, w całości zmieniany 1 raz\nWysłany: Pon 18:00, 11 Lut 2008\nja za rejestrację dałem ponad 450 zeta\nWysłany: Pon 21:04, 11 Lut 2008\nPrzepraszam za OT ale dlaczego tak drogo\nWysłany: Pon 21:15, 11 Lut 2008\nej stary jak masz dowód na ten motor (stary lub nowy) no to rejestracja bedzie wynosic 50zł góra 160zł (nowe tablice dowód i przegląd) ale jak nawet nie masz dowodu rejestracyjnego do tego motoru ale masz inny na jawke to trzeba troche zakombinowac i tez sie da(musisz miec umowy kupna-sprzedazy itp.)\nWysłany: Pon 21:20, 11 Lut 2008\nKur... znawcy jak 150... lord-89 to przechodził to się zna, ja nie przechodziłem, ale też się znam - próbowałem z Rometem Kadetem...\nA ten motorower został wyrejestrowany czasowo czy skreślony z ewidencji pojazdów? No i jeszcze kiedy by się przydało wiedzieć.\njak masz ten stary dowód to nie przerejestrowywuj na siebie, nie ma sensu, ja mam ogara po wujku i ten stary dowód i też myślałem żeby przerejestrować na siebie ale po co jak na tym można normalnie śmigać. Pytałem się policjanta czy na tym można jeździć to powiedział "no chyba nie będziesz tego przerejestrowywał na siebie?"\na OC normalnie się robi, nawet jak właściciel z dowodu nie żyje 15lat, po prostu w rubryce właściciel wpisujesz to co na dowodzie a posiadacz wpisujesz siebie i tyle\nWysłany: Pon 21:31, 11 Lut 2008\nWiesz co lord, powiem ci brzydko - nie nie mogę. Zapłaciłeś 450 zł bo nie miałeś kompletu dokumentów. I zarażasz tym innych. Rejstracja z ubezpieczeniem(rejstruj na kogoś starszego bo na ciebie się nie opłaca) powinna cię wynieść ok 200 zł nawet ze starym dowodem i blachą. Pod warunkiem ze masz wszystko.\nyamahe dt 50 za 2tys już kupisz. tylko musisz dobrze szukać\nWysłany: Pon 21:38, 11 Lut 2008\nTo nie może mieć dowodu rejestracyjnego z obciętym rogiem? Jeśli nie to zapraszam do Nowin Wielkich. Lord miał Jawkę skreśloną z ewidencji pojazdów, a więc musiał ją ponownie wpisać - zarejestrować, a więc papierkologia do roboty, a więc i też wydawanie kasy.\nOdpowiedz 50g na moje pytanie w poprzednim poście, wtedy będę mógł pomóc.


Kolorowy kraj: Shinybox listopad 2014 by Pewex\nSzata graficzna Shiny w każdym miesiącu jest ciekawa, w tym miesiącu pudełko również ma fajne kolory. A oto zawartość:\n1.Zmywacz do paznokci w chusteczkach NU, produkt pełnowymiarowy, wartość ok. 19zł/10szt\nCo prawda w październiku również mieliśmy zmywacz w chusteczkach, ale na pewno się przyda, zużyję\n2. Peeling cukrowy do ciała Organique, produkt pełnowymiarowy, wartość ok. 68zł/200 ml\nLinia Eternal Gold jest bardzo ciekawa, szkoda tylko że dostaliśmy peeling, bo trochę za dużo peelingów ostatnio jest w Shiny. Aczkolwiek na pewno wykorzystam, może okaże się perełką :)\n3. Balsam na poróst włosów Bania Agafii, produkt pełnowymiarowy, wartość ok. 6zł/100ml\nMiałam kilka saszetek z tej serii, nie jest to dla mnie nowość, ale akurat tego rodzaju nie miałam i chętnie wypróbuję\n4. Baza pod cienie Joko, produkt pełnowymiarowy, wartość ok. 23zł/5g\nMiałam tą bazę i jest spoko, o wiele bardziej lubię Artdeco, więc ta pewnie do kogoś powędruje\n5. Peeling do ust Mariza, produkt pełnowymiarowy, wartość ok.10zł/10ml\nNie wiedziałam, że Mariza ma w ofercie peeling do ust, co, swoją drogą, jest dobrą nowiną, zobaczymy czy będzie lepszy od peelingu PAT&RUB lub Sylveco :)\n6. Cienie do powiek w kuleczkach APC, produkt pełnowymiarowy, wartość ok. 65zł (na stronie APC 55zł)/5szt\nDostajemy kolory 14, 15, 16, 17, 18. Nie miałam jeszcze cieni w takiej formie, kolory są neutralne, ciekawa jestem jak się sprawdzą, podobno pigmenty APC ma świetne\nPrzypinka z Pewexu\nWartość pudełka ok. 191zł.\nOgólnie pudełko jest spoko, jest nieco ciekawsze niż Glossy. Większość produktów zużyję, natomiast nic nie zrobiło na mnie większego wrażenia niestety. Chyba już na tyle przyzwyczaiłam się do pudeł że mało mnie cieszą i następny miesiąc będzie ostatnim miesiącem mojej przygody z pudełkami, mam nadzieję, że na pożegnanie okażą się super :)\nP.S. Zajrzyjcie koniecznie wieczorem - czeka na Was niespodzianka :)\nA Wy, skusiliście się na pudełko Shiny w tym miesiącu?\nAnonimowy 20 listopada 2014 16:55\nNie wiem o co Ci chodzi z tym że ostatnio dużo peelingów jest w shinybox, ostatni był przecież w czerwcu a mamy listopad...\nAnnabel 20 listopada 2014 17:19\nPowiem Ci tak: peeling nie jest produktem, który mogę zużyć w 2 czy 3 miesiące, nawet mały peeling Delawell męczyłam przez 3 miesiące i peelingu z czerwcowego pudełka wciąż mam ponad połowę. Nie wykluczam że inni peelingów tak nie meczą, ale ja już tak mam :)\nSecretaddiction 20 listopada 2014 17:09\nDużo lepszy niż glossy:)\nAnnabel 20 listopada 2014 17:40\nMi też bardziej przypadł do gustu\nŻaneta Serocka 20 listopada 2014 17:37\nzawsze chciałam mieć takie kuleczki\nAnnabel 20 listopada 2014 17:41\nNo właśnie ciekawa jestem jak się sprawdzą\nInga B. 20 listopada 2014 18:09\nFajne pudełeczko, moim zdaniem jest lepsze niż glossy ;)\nAnnabel 20 listopada 2014 20:58\nTrochę tak, ale mieli też lepsze edycje :)\nMilena M 20 listopada 2014 19:35\nAnnabel 20 listopada 2014 20:59\nCiekawa jestem ich pigmentacji\nAnita B. 20 listopada 2014 20:55\nCienie w kulkach jakoś do mnie nie przemawiają, ale może się mylę :)\nAnnabel 20 listopada 2014 21:00\nNo nigdy nie miałam cieni w kulkach, ale zdarza mi się użyć białych kulek z meteorków pod brew jako rozświetlacza, więc w sumie taka forma dla mnie jest ok)\nKasia (lifeindots.pl) 20 listopada 2014 23:51\nMoim zdaniem to naprawdę ciekawe i udane pudełeczko. Trochę żałuję, że sama nie zdecydowałam się go zamówić, ale w gruncie rzeczy kosmetyków mam sporo i nie ma sensu kupować nowych...\nUnknown 21 listopada 2014 00:28\nMoże to rzeczywiście kwestia tego, że już pudełeczka Cię nieco znudziły. ;) Ja kupiłam pierwsze i jestem baardzo zadowolona. :)\nAnnabel 21 listopada 2014 07:35\nChyba tak... jeszcze miesiąc i kończę z tym :)