1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania - PDF\n1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania\nDownload "1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania"\n1 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne Przedmiot inwestycji Lokalizacja inwestycji Podstawa opracowania Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień Deklaracja zastosowanego sprzętu Uzgodnienia branżowe Zakres projektu Bilans mocy Instalacja elektryczne wewnętrzne - zakres Instalacja teleinformatyczna Wymagania ogólne dotyczące instalatorów sieci okablowania strukturalnego Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego Topologia okablowania strukturalnego Okablowanie szkieletowe Gniazda przyłączeniowe Kable połączeniowe (krosowe) Punkt dystrybucyjny Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne Uszczelnienia p.poż Obliczenia techniczne Dobór zabezpieczeń i przewodów Sprawdzanie koordynacji przewodu i zabezpieczenia Sprawdzenie zabezpieczenia przed prądami zwarciowymi Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Obliczenia spadków napięć Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia Charakterystyczna energetyczna budynku w aspekcie instalacji elektroenergetycznych Charakterystyka podstawowa Bilans mocy: Instalacje oświetleniowe Instalacje siłowe i zasilanie urządzeń technologicznych Uwagi końcowe...20 Spis rysunków: 1\n2 E.1 Rzut piętra 3 E.2 Rzut pomieszczenia serwerowni E.3 Rzut oświetleniowy serwerowni E.4 Schemat połączeń wyrównawczych oraz uziemienia technologicznego serwerowni prokuratury E.5 Widok szafy RAK 24 - szafa nr 1 E.6 Widok szafy RAK 24 - szafa nr 2 E.7 Konfiguracja serwera E.8 Schemat tablicy Tse3 E.9 Rzut SSWiN i KD Załączniki: ZE.1) Uprawienia budowlane projektanta ZE.2) Uprawienia budowlane projektanta c.d. ZE.3) Zaświadczenie projektanta o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa ZE.4) Uprawienia budowlane weryfikatora ZE.5) Zaświadczenie weryfikatora o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa ZE.6) Oświadczenie projektanta ZE.7) Oświadczenie sprawdzającego ZE.8) Szczegółowa konfiguracja serwer i niezbędnego wyposażenia dodatkowego dla Prokuratury rejonowej w Piasecznie (zakup w celu odtworzenia infrastruktury) z dnia r. ZE.9) Protokół zakupionych urządzeń do odtworzenia serwerowni 2\n3 1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest projekt lokalizacji nowej serwerowni i urządzeń towarzyszących na potrzeby Prokuratury Rejonowej w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie przy ul. Kościuszki Lokalizacja inwestycji Piętro trzecie w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14. Piętro zajmowane przez Prokuraturę Rejonową w Piasecznie Podstawa opracowania Podstawę do niniejszego opracowania stanowią: Projekt budowlany Inwentaryzacja stan istniejącego na obiekcie Obowiązujące przepisy i normy Informacje i wytyczne producentów urządzeń systemów teleinformatycznych Uzgodnienia z inwestorem uzgodnień międzybranżowych wymienionych niżej obowiązujących przepisów: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 56 poz. 461 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983 Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000 Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz z późniejszymi zmianami) Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998 wymienionych niżej Polskich Norm: a) PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa b) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego c) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym d) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia e) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie f) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 3\n4 bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym g) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi h) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym i) PN-IEC :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. j) PN/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. k) PN-IEC :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych l) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa m) PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne n) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza o) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne p) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa q) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia r) PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze s) PN-84/E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym t) PN-EN :2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 miejsca pracy we wnętrzach u) EN 1838 Oświetlenie stosowane oświetlenie awaryjne v) normy: PN-EN :2002, EN :2002, EN :2002, PN-EN 50310, w) norma EIA/TIA 568A Okablowanie telekomunikacyjne biurowców x) norma EIA/TIA 569 Kanały telekomunikacyjne w biurowcach y) norma EIA/TIA 606 Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w biurowcach z) specyfikacja standardu kategorii 5E TIA/EIA 568, ISO/IEC11801 (II wydanie) aa) specyfikacja tras kablowych, lokalizacji i budowy paneli TIA/EIA 569-A bb) ISO/IEC Information technology. Generic cabling for customer premises. cc) EN Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements. dd)ansi/tia/eia 568-B.2 Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2. ee)pn-en Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. ff) PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. Norma zawiera informacje, którymi należ się kierować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych. gg) PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych. hh) EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation testing of installed cabling. ii) Norma europejska opisująca procedury testowania systemów okablowania strukturalnego. 4\n5 Wszystkie nie wymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez powyższe normy Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień Przyjęto następujący priorytet ważności przepisów, norm i uzgodnień: rozporządzenia właściwych Ministrów normy powołane przez stosowne przepisy do obowiązkowego stosowania rozporządzenia władz lokalnych przepisy organów kontrolnych postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu normy i przepisy powołane przez projektanta do zastosowania zasady wiedzy technicznej projekt budowlany wraz z załącznikami (po jego zatwierdzeniu przez stosowane władze) uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s p.poż. uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s bhp uzgodnienia z Inwestorem wytyczne Inwestora wytyczne technologiczne wytyczne branżowe opisy wszystkich branż 1.5. Deklaracja zastosowanego sprzętu Z uwagi na konieczność: doboru odpowiednich parametrów urządzeń i aparatury pod względem technicznym doboru odpowiednich urządzeń pod względem gabarytów i ciężaru wykonanie obliczeń na konkretnych elementach wykonania obliczeń natężenia i równomierności oświetlenia dla części rozwiązań i doboru urządzeń przedstawiono konkretne rozwiązania techniczne (wybór typów urządzeń). Przedstawiony dobór nie może być wiążący z punktu widzenia pozwolenia na budowę i wyboru wykonawcy gdyż jest jedynie przykładowy dla zachowania koordynacji branżowej i dokonania stosownych uzgodnień. Dla osprzętu (łączniki, gniazda) i typów opraw podano konkretne dobory dla potrzeb określenia standardów wykonania instalacji, wykonania wizualizacji. Zmiana typów opraw oświetleniowych wyłącznie za zgoda Inwestora, Architekta i projektanta po akceptacji wizualnej i technicznej przyjętych zamienników. W punktu widzenia technicznego dopuszcza się możliwość zastosowania systemów równorzędnych spełniających opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwiązań zamiennych muszą być jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystąpieniem do realizacji zgodność techniczna musi zostać potwierdzona przez Inwestora poprzez opinię projektanta i ew. powołane przez Inwestora służby nadzoru budowy. Protokół zmiany systemu z podaniem zamienników powinien zostać zawarty w dokumentacji Uzgodnienia branżowe Projekt opracowano na podstawie koordynacji międzyranżowej. Wszelkie zmiany wynikające z uzgodnień i wytycznych określonych po dacie zakończenia prac nad 5\n6 projektem budowlanym zostaną wprowadzone do niniejszej dokumentacji jedynie za pomocą nadzorów autorskich. Na etapie projektowania przeprowadzone zostały ustalenia z działem inwestycji oraz dostawcami systemów wybranymi przez Inwestora Zakres projektu Zakres opracowania obejmuje: Instalację okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet, zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: komputerowych, telefonicznych, VOIP. Budowę Punków Dystrybucyjnych Budowę Głównej Przełącznicy Telefonicznej Montaż modułów RJ45 w gniazdach przyłączeniowych użytkowników Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania poziomego teletechnicznego Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania szkieletowego i miedzianego telefonicznego Instalacji zasilającej dedykowanej 230V w pomieszczeniu serwerowni Doprowadzenia instalacji zasilania gwarantowanego Instalacji uziemiającej Systemu tras kablowych do rozprowadzenia okablowania 1.8. Bilans mocy Bilans energetyczny nowoprojektowanych obwodów nie zmienia bilansu energetycznego całego obiektu przez co nie ma konieczności zmiany warunków technicznych zasilania dla obiektu Instalacja elektryczne wewnętrzne - zakres W zakresie wykonania instalacji elektrycznych pozostaje wykonanie zmiany lokalizacji istniejącej tablicy serwerowni Tse3. Wykonanie dodatkowego gniazda porządkowego w pomieszczeniu objętym dokumentacją lokalizacja pokazana na załączonych rzutach. Wykonanie uziemień technologicznych serwerowni. Instalacje oświetleniowe i gniazda wtykowe ogólnego zastosowania oraz siłowe wyprowadzone zostaną z istniejących tablic piętrowych oświetleniowo siłowych Ogólne warunki wykonania instalacji Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót elektrycznych jakie będą wykonywane w pomieszczeniu objętym opracowaniem: - wszystkie urządzenia elektryczne instalowane będą zgodnie z planami instalacji i schematami. - należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) żółto-zielonego. - w żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być połączone. - wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, będą obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 6\n7 - dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. - przed zamontowaniem wyłączników i porządkowych gniazdek wtykowych należy wyjaśnić z kierownictwem budowy, czy drzwi będą okuwane tak, jak zostało to zaznaczone na planach. - puszki rozgałęźne dla obwodów montować pod stropem lub w innych łatwo dostępnych miejscach. - przy przejściach przez ściany i stropy przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. - wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. - zastosowane materiały muszą posiadać atesty a uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie z instrukcją producenta Układanie przewodów i kabli Instalacje elektryczne w pomieszceniu objętym opracowaniem wykonane będą przewodami typu YDYżo 750V prowadzonymi: - w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w ścianach murowanych i g/k. Przekroje przewodów zostały podane na schematacie tablicy TSe3. Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych w pod sufitem i na korytkach instalacyjnych. Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablicy oraz aparaty elektryczne powinny posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN Trasy kablowe Doprowadzenie kabla zasilającego do TSe3 będzie wykonane, przy wykorzystaniu istniejących w obiekcie koryt kablowych. Koryta kablowe znajdują się na korytarzach w strefie sufitu podwieszanego Oprawy oświetleniowe i źródła światła Oprawy w modernizowanym pomieszczeniu serwerowni oprawy wyposażone będą w źródła światła energooszczędne typu kompaktowego lub świetlówki trójpasmowe produkcji Philips lub Osram. Oprawy świetlówkowe stosowane będą wyłącznie w wykonaniu skompensowanym. W oprawach świetlówkowych stosowane będą świetlówki trójpasmowe o współczynniku oddawania barw Ra>85, barwa światła ciepłobiała 3000K. Oprawy należy łączyć przelotowo Osprzęt instalacyjny W celu wykonania modernizacji w pomieszczeniu stosowany będzie osprzęt typowy, analogiczny do istniejącego na obiekcie lub np. produkcji POLO lub równorzędny o analogicznych parametrach technicznych. 7\n8 Typ osprzętu należy bezwzględnie potwierdzić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych (jeśli na rzucie nie opisano inaczej): - łączniki oświetlenia ogólnego h=1,4m, - gniazda ogólnego przeznaczenia h=0,3m, - gniazda porządkowe h=0,3m Podane wysokości należy mierzyć do spodu osprzętu. Podwójne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym są niedozwolone, należy zamiast nich stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej ramce. Używane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mówi o tym, że przewidziano zainstalowanie dwóch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspólną ramką. Osprzęt teletechniczny montować pod wspólna ramka z elektrycznym. Wszystkie łączniki i gniazda należy oznaczyć numerami obwodów zasilających. Stosowanie gniazdek typu SCHUKO jest zabronione. W razie konieczności, przed przystąpieniem do montażu włączników oświetlenia i gniazd wtykowych porządkowych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń, należy skorygować ich położenie stosowanie do układu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrzędnym projektem architektonicznym Instalacja oświetlenia ogólnego Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami typu YDYżo 3x1.5mm 2 lub YDYżo o przekroju analogicznym do istniejącego w pomieszczeniu. Obwody oświetleniowe wyprowadzić z tablic T13. W miarę możliwości oprawy będą łączone przelotowo. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie za pośrednictwem lokalnych wyłączników umieszczonych w pomieszczeniach. Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto na poziomie nie mniejszym niż określony w PN. UWAGA: Nie należy badać izolacji obwodów przy podłączonych oprawach oświetleniowych, które mogą ulec uszkodzeniu. Oprawy należy montować zgodnie z zamieszczonymi rzutami lub według detali wystroju wnętrza Instalacja siły i odbiorów komputerowych Instalacje siły i odbiorów komputerowych wykonać przewodami typu YDYżo3 2.5mm2 750V dla obwodów jednofazowych, YDYżo5 2.5mm2 750V dla obwodów trójfazowych lub o przekrojach dostosowanych do większej mocy odbiorników. Obwody wyprowadzone z tablic TEs3 patrz załączony schemat Instalacja ochrony od porażeń Instalację ochrony od porażeń wykonać zgodnie z PN-IEC oraz PN-IEC Sieć rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracuje w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji. 8\n9 Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne posiadać będą izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE tablic zasilających. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim podstawowa, realizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA, lub wyłączników nadmiarowo-prądowych z członem różnicowo-prądowym 30mA. W ochronie przed dotykiem pośrednim dodatkowej, zastosowano szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania będzie realizowana przez: urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i bezpieczniki z wkładkami topikowymi) urządzenia ochronne różnicowoprądowe sieć uziemień wyrównawczych. 2. Instalacja teleinformatyczna 2.1. Wymagania ogólne dotyczące instalatorów sieci okablowania strukturalnego Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora posiadającego ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego na obiekcie. Certyfikat instalatora, który posiada wykonawca instalacji musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedłużyć na kolejny rok, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania. Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu gwarancją niezawodności, udzielaną przez producenta okablowania Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną dla przesyłu wszystkich aplikacji zaprojektowanych dla okablowania kategorii 5e według najnowszych standardów PN-EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2. Dla zapewnienia elastyczności, system musi umożliwiać swobodną rozbudowę, oraz rekonfigurację. Wszystkie komponenty systemu okablowania muszą spełniać wymagania co najmniej kategorii 5e w celu uzyskania odpowiednio dużych marginesów bezpieczeństwa parametrów transmisyjnych Topologia okablowania strukturalnego Okablowanie szkieletowe Istniejące okablowanie strukturalne posiada topologię gwiazdy z jednym Głównym Punktem Dystrybucyjnym GPD ( dotychczas ulokowanym na poziomie piwnicy -1). 9\n10 Docelowo zostanie w wyniku przeprowadzonej modernizacji należy przenieść istniejące GPD na kondygnację +3 do pomieszczenia nr 8.0 Serwerownia - zgodnie z załączonym rysunkiem. Istniejące okablowanie strukturalne ulokowane w oznaczonych szachtach należy wycofać z piwnicy i zawinąć na +3 piętro piętro prokuratury. Niezwłocznie po wycofaniu kabli z szachtu instalacyjnego należy bezzwłocznie odtworzyć uszczelnienia p.poż na drodze demontowanego okablowania Okablowanie poziome Istniejące gniazda przyłączeniowe użytkowników składają się z 2 złączy RJ45, keystone, nieekranowanych, kategorii 5e. Rozmieszczenie gniazd przyłączeniowych i rozprowadzenie okablowania poziomego w pomieszczeniach prokuratury nie podlega nimniejszemu opracowaniu. Na skutek wycofywania okablowania z szachtów piętrowych należy położyć szczególny nacisk na ochronę kabli przed uszkodzeniem Główny Punkt Dystrybucyjny Serwerownię prokuratury należy skonfigurować z dwóch szafy 19 42U 600x600mm (istniejących). Przed wykorzystaniem istniejących szaf RAK należy dokonać oględzin i doposażyć szafy w elementy które zostały zniszczone podczas zalania. W szafach dystrybucyjnych, zarówno dla łączy telefonicznych jak i komputerowych, należy zastosować kable krosowe RJ45 ze świetlną identyfikacją połączeń Okablowanie szkieletowe Okablowanie szkieletowe sieci należy zachować jako istniejące.. Parametry istniejącego okablowania: Budowa kabla: 4 x 2 x 0,57mm (23 AWG); Nominalna średnica zewnętrzna: 7,6mm; Promień gięcia podczas instalacji: 8 x średnica zewnętrzna; Promień gięcia po instalacji: 4 x średnica zewnętrzna; Właściwości ogniowe: IEC ; IEC 61034; IEC ; Siła wciągania kabla: 110N; Ilość w opakowaniu: 305m; Nominalna Prędkość Propagacji (NVP): 65%; Temperatura transportu i magazynowania: -20 C 75 C; Temperatura instalacji: 4 C 50 C; Temperatura pracy: -20 C 75 C. Do połączeń telefonicznych wewnątrz budynków należy użyć kabli wieloparowych telefonicznych YTKSY 53x2x0, Gniazda przyłączeniowe Złącza RJ45 w gniazdach przyłączeniowych w poszczególnych pomieszczeniach prokuratury pozostają niezmienne. Trasy przyłączy teletechnicznych muszą spełniać wymagania norm EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 5e. 1 0\n11 W celu zapewnienia minimalnego rozplotu skręconych par kabla, moduły RJ45 KM8 muszą być wyposażone w prowadnicę par (tzw. ang. cable manager) Kable połączeniowe (krosowe) Należy zastosować kable krosowe nieekranowane, kat. 5e, ze świetlną identyfikacją połączeń. Kable krosowe i przyłączeniowe muszą być kategorii 5e, standard RJ45 (wtyk WE8W), wykonane w wersji z kabla typu linka. Szerokość wtyku kabla krosowego powinna wynosić nie więcej niż 12,5mm. Należy zapewnić odpowiedniej długości osłonę wtyku kabla krosowego minimum 30mm oraz specjalny uchwyt do wpinania w moduł RJ45. Kable krosowe powinny być łatwo identyfikowalne za pomocą sygnalizatora świetlnego. W tym celu wraz z kablem miedzianym kat. 5e muszą być zintegrowane plastykowe włókna światłowodowe. Za pomocą specjalnego oświetlacza łatwo możemy odnaleźć drugi koniec kabla krosowego (podświetlając jeden wtyk RJ45 zapala nam się wtyk na drugim końcu kabla), bez konieczności wypinania kabla z portów RJ45. Każdy kabel krosowy musi być zgodny z parametrami według normy ISO/IEC Jakość produktu ma zostać potwierdzona unikalnym raportem, który jest przechowywany w bazie danych u producenta. Kable krosowe muszą mieć możliwość oznaczenia za pomocą kolorowych klipsów, nakładanych na wtyki RJ45, w celu uniknięcia pomyłek przy połączeniu i ułatwienia zarządzania poszczególnymi usługami. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypięciem wtyku, kolorowe klipsy muszą również zapewniać blokadę noska zwalniającego wtyk RJ45. Należy dostarczyć kable o długościach: 1m, 1.5m; 2.1m; 3.1m. Dla celów krosowania połączeń telefonicznych w punktach dystrybucyjnych należy zastosować kable krosowe RJ45 kat 5e w tej samej technologii Punkt dystrybucyjny Szafy dystrybucyjne Punkt dystrybucyjny serwerowni będzie się składać z istniejących dwóch szaf postaci 19 42U, 600/600/1980 (szer./gł./wys.), nośność 400kg, drzwi szklane z metalową ramą, osłony boczne i tylnia pełne, cokół o wysokości 120mm. Każda szafa musi zostać przystosowana do wprowadzania kabli instalacyjnych z góry. Z uwagi na zalanie poprzedniej serwerowni należy do doposażyć z szafy zostaną w takie elementy jak: zaślepki otworów wprowadzania kabli, przepust szczotkowy do zainstalowania w otworze kablowym, stopki, zestaw śrub montażowych. Elementy umożliwiające rozkręcenie szkieletu szafy. Wyposażenie poszczególnych punktów dystrybucyjnych: Listwa zasilająca 8x230V z wyłącznikiem Panel wentylacyjny Półkę na urządzenia aktywne Panele porządkujące 19"/1U Wieszaki do pionowego prowadzenia kabli krosowych Szegółowa konfiguracja serwera i niezbędnego wyposażenia dla Prokuratury Rejonowej w Piasecznie zgodne z załącznikiem do projektu. 1 1\n12 Należy zastosować system okablowania strukturalnego, który posiada możliwość wdrożenia inteligentnego systemu zarządzanie połączeniami fizycznymi. Wdrożenie musi polegać na wymianie standardowych obudów paneli rozdzielczych 19, na obudowy z możliwością zarządzania. Wymiana musi odbywać się bez ingerencji w łącz transmisyjne, i musi polegać na przepięciu standardowych złączy RJ45 keystone do nowych paneli z możliwością zarządzania łączami fizycznymi. Zarówno bieżące komponenty okablowani jak i system inteligentnego zarządzania łączami w okablowaniu strukturalnym muszą pochodzić od tego samego producenta Panele rozdzielcze RJ45 okablowania poziomego W okablowaniu poziomym należy zastosować panele rozdzielcze 19 kat. 6 o wysokości 1U oraz pojemności 32 portów, zorganizowanych w sposób modułowy, umożliwiając wypełnienie panela złączami RJ45 keystone w dowolnym stopniu. Takie rozwiązanie zapewni pełną skalowalność systemu. W tylnej części panela musi znajdować się demontowana, metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych. Panel muszą zawierać złącza RJ45 tej samej konstrukcji jak w gniazdach przyłączeniowych. Panel rozdzielczy musi posiadać osłony na śruby montażowe za pomocą, których mocowany jest do stelaża szafy, osłony muszą posiadać logo producenta systemu okablowania strukturalnego. Aby zapewnić przejrzystość łączy zakończonych na panelu, musi on posiadać system etykiet opisujących porty RJ45; muszą one być zrealizowane w postaci papierowych pasków, umożliwiających dowolny nadruk, przytwierdzanych przezroczystą, plastikową osłoną zabezpieczającą nadruk. Z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu, musi dostarczyć komplet śrub montażowych M6, materiał umożliwiający montaż kabli skrętkowych do prowadnicy kabli, komplet modułów RJ45 kat 5e UTP, oraz instrukcję obsług. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony w czasie transportu i magazynowania panel rozdzielczy musi być zapakowany w bezpieczną folię bąbelkową oraz kartonowe opakowanie Panele rozdzielcze RJ45 okablowania szkieletowego W okablowaniu szkieletowym należy zastosować panele rozdzielcze nieekranowane 19 o wysokości 1U o pojemność 24xRJ45. W celu łatwego skalowania systemu panele muszą posiadać konstrukcję modularną, co umożliwi wypełnienie ich modułami RJ45 keystone w dowolnym stopniu. W celu minimalizacji przesłuchów obcych ALIEN CROSSTALK, ułożenie portów w panelu musi być zrealizowane w sposób niesymetryczny, porty musza być ułożone naprzemiennie na ramionach litery V, nie bezpośrednio jeden pod drugim. Obudowa panela rozdzielczego w całości wykonana musi być z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. W tylnej części panela musi znajdować się demontowana prowadnica kabli umożliwiająca trwałe ich przytwierdzenie. Montaż kabli instalacyjnych w prowadnicy musi odbywać się przy użyciu plastikowych klipsów, zintegrowanych z prowadnicą, a nie przy użyciu opasek kablowych. Panel rozdzielczy musi posiadać osłony na materiał montażowy za pomocą, którego mocowany jest do stelaża szafy, osłony muszą posiadać logo producenta systemu okablowania strukturalnego. Aby zapewnić przejrzystość łączy zakończonych na panelu, powinien on posiadać system etykiet opisujących porty RJ45; powinny one być zrealizowane w postaci papierowych pasków, umożliwiających dowolny nadruk, przytwierdzanych przezroczystą, plastikową osłoną zabezpieczającą nadruk. Producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym, w 1 2\n13 jednym opakowaniu, musi dostarczyć komplet śrub montażowych M6, materiał umożliwiający montaż kabli skrętkowych do prowadnicy kabli, komplet modułów RJ45 kat 5e UTP, oraz instrukcję obsługi; w celu zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony w czasie transportu i magazynowania panel rozdzielczy musi być zapakowany w bezpieczna folię bąbelkową oraz kartonowe opakowanie Instalacja telefoniczna Łącza telefoniczne w serwerowni (GPD) należy zakończyć na dwóch panelach telefonicznych 19, 50 portowych ze złączami RJ45. Takie rozwiązania znacząco ułatwia krosowanie łączy, przy użyciu standardowych kabli połączeniowych zakończonych wtykami RJ45. W pomieszczeniu serwerowni znajdować się będzie również Główna Przełącznica Telefoniczna na potrzeby Prokuratury. Należy ją zbudować w postaci stelaża wyposażonego w gniezdniki na których zamontowane zostaną łączówki rozłączne LSA-PLUS 2/10 ADC KRONE. Pojemność przełącznicy należy dobrać pod kontem zakończenia wszystkich kabli liniowych biegnących do punktów dystrybucyjnych, oraz kabli centralowych. Przełącznicę telefoniczną z punktami dystrybucyjnymi należy połączyć kablami wieloparowymi nieekranowanymi, kategorii 3, YTKSY 53x2x0, Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne Przekładanie okablowania strukturalnego Przy wykonywaniu przekładki i wyciąganiu kabli z szachtów piętrowych Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas pracy. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza. Konstrukcja modułów RJ45 musi zapewniać minimalny rozplot żył w parze. Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m. Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg istniejącego na budynku schematu rozszycia. Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi. Instalując przekładane z szachtów okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających: Typy kabli Minimalny dystans pomiędzy kablami w [mm] Brak przegrody Przegroda aluminiowa Przegroda stalowa Nieekranowany kabel zasilający oraz skrętka nieekranowana Nieekranowany kabel zasilający oraz skrętka ekranowana Ekranowany kabel zasilający oraz skrętka\n14 nieekranowana Ekranowany kabel zasilający oraz skrętka ekranowana Powyższa tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m łącza od strony gniazda przyłączeniowego Trasy kablowe Okablowanie teletechniczne przekładane z szachtów piętrowych należy prowadzić w nowprojektowanych dedykowanych do tego celu trasach kablowych rozprowadzonych wg rysunku. Okablowanie kabla telefonicznego w pionie między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i mocować je do drabin kablowych lub innej istniejacej infrastruktury. Okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach kablowych lub kanałach kablowych. Należy stosować podwieszane koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, które instaluje się w przestrzeni sufitowej Pomiary parametrów okablowania strukturalnego Po wykonaniu przeniesienia instalacji okablowania strukturalnego z piwnicy do nowoprojekotowanej serwerowni na trzecim piętrze wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie testy i pomiary poświadczające, że okablowanie poziome spełnia standardy kategorii 5/Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Należy sprawdzić zgodność struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. Łącznie z pomiarami należy dostarczyć certyfikat potwierdzający ważną kalibrację przyrządu pomiarowego Pomiary okablowania pionowego Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary: Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń Pomiar wykonany zgodnie z normatywnym załącznikiem A normy EN Pomiary okablowania poziomego Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent Link) w odniesieniu do wartości granicznych parametrów klasy E wg normy EN lub ISO/IEC Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń Straty odbiciowe RL Tłumienność wtrąceniowa Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego NEXT pomiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego (PSNEXT) Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami (ACR) Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR) Zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami 1 4\n15 Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (PSELFEXT) Rezystancja pętli stałoprądowej Opóźnienie propagacji Różnica opóźnień propagacji Proponowane typy mierników Do wykonania pomiarów należy stosować mierniki zalegalizowane, umożliwiające pomiary wszystkich parametrów przewidzianych jako minimalny zakres. Muszą to być mierniki o dokładności min. Level III takie, jak: DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi PLA002 lub PM06 OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi PM06 Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi PM06 1 5\n16 3. Uszczelnienia p.poż Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych będą posiadać odporność ogniową równą odporności tego oddzielenia. W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz przepustów o średncy powyżej 40mm przez ściay i stropy o odporności ogniowej REI60 lub EI60 przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż. Stosować przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT, takie jak: - HILTI CP611A (masa uszczelniająca pęczniejąca) uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wiązek kabli, do uszczelnienia przejść przez stropy (szachty) i przebicia poziome, - HILTI CP651 (poduszki ochronne pęczniejące) uszczelnienia tras kablowych i dużych przejść instalacyjnych - PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) uszczelnienia przejść przez ściany i stropy, Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. Wykonanie wszelkich przejść pożarowych może zostać powierzone do wykonania kompleksowo dla całego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez Inwestora/Generalnego Wykonawcę. 4. Obliczenia techniczne 4.1. Dobór zabezpieczeń i przewodów Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia norm: PN-IEC i PN-IEC Obciążalność długotrwałą przewodów przyjęto zgodnie z PN IEC Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych aparatów. Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów podano na schematach Sprawdzanie koordynacji przewodu i zabezpieczenia 1 6\n17 Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki : I B I n I z I Iz gdzie : I B prąd obliczeniowy obwodzie elektrycznym I z obciążalność długotrwała przewodów I n prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego I 2 prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego I 2 przyjęto dla bezpieczników 1.6 In, a dla wyłączników instalacyjnych 1.45 In. Obliczenia dokonano dla warunków skrajnych (największe obciążenie, najmniejszy przekrój, najmniejsze zabezpieczenie, najgorsze warunki chłodzenia przewodu). Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do koordynacji przewodów z zabezpieczeniami są spełnione Sprawdzenie zabezpieczenia przed prądami zwarciowymi Zabezpieczenia i przekroje przewodów zostały tak dobrane, aby przerwanie prądu zwarciowego w każdym obwodzie elektrycznym następowało zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach i połączeniach. Czasy wyłączenia zabezpieczeń przy zwarciu są mniejsze od czasów powodujących nagrzewanie przewodów i kabli do temperatury granicznej określonej wzorem: t = k S I gdzie : t czas w sekundach, S przekrój przewodów w mm2, I wartość skuteczna prądu zwarciowego w A, k współczynnik zależny od rodzaju przewodu i jego izolacji, W/g obliczeń czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej przy maksymalnym prądzie zwarciowym dla obwodów jest taki, że zabezpieczenia zadziałają zanim nastąpi nadmierne przegrzanie przewodów. Wartości czasów zadziałania zabezpieczeń odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych. Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do zabezpieczenia przed prądami zwarciowymi dla przewodów są spełnione Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów. Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC Ochrona przed dotykiem pośrednim dodatkowa w sieci TT będzie zapewniona, jeżeli zostanie spełniony warunek: Zs Ia U 0 gdzie: Z s impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania, przewód roboczy aż do punktu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem zasilania, I a prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie <0.4s, U 0 napięcie znamionowe względem ziemi. Dla gniazd przewidziano zastosowanie urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie wyzwalającym 30mA dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów. 230V Z s Z s 7. 7kΩ 0. 03A Poprawne zadziałanie zabezpieczenia jest zapewnione, jeżeli impedancja obwodu zwarciowego nie przekroczy 7,7kΩ. Oznacza to, że zabezpieczenie zadziała skutecznie przy dotyku bezpośrednim części czynnych urządzenia (np. przewodów fazowych). 1 7\n18 2 0 0 P l U = % 2 γ s U n P l U = % 2 γ s U n PROJEKT LOKALIZACJI DLA NOWEJ SERWEROWNI I URZĄDZIEŃ TOWARZYSZACYCH DLA PROKURATURY REJONOWEJ NA POTRZEBY PROKURATURY 4.5. Obliczenia spadków napięć Obliczeń spadków napięć dla obwodów dokonano na podstawie wzorów: - dla obwodów jednofazowych: - dla obwodów trójfazowych: gdzie : P moc elektryczna obwodu [W], l długość obwodu elektrycznego [m], γ przewodność elektryczna materiału (miedź/aluminium) z jakiego wykonany jest obwód, s przekrój przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm 2 ], U n napięcie znamionowe [V]. Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadków napięć dla obwodów elektrycznych i układu zasilania są spełnione dla całego obiektu. 5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości. W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że pewne czynności wykonawcze mogą odbywać się w instalacjach będących pod napięciem, a przynajmniej cześć starych instalacji może znajdować się czasowo pod napięciem. Przy pracach demontażowych należy bezwzględnie oznaczać i zabezpieczać obwody odłączone przed ponownym niekontrolowanym załączeniem. Prace pod napięciem mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone mające aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania prac na wysokości. Na całym terenie robót obowiązywać będzie nakaz noszenia kasków ochronnych dla wszystkich pracowników i służb dozoru. Przebywanie na terenie budowy osób trzecich odbywać się może jedynie po wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upoważnionej do przebywania na terenie. Remont budynku należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami branżowymi, oraz przepisami p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 1 8\n19 Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemysłu w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Dodatkowo zwraca się uwagę na obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Budowlane; 1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowiązany zapewnić objecie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych, oraz nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy. 3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robót) jest obowiązany umieścić na budowie ( ), w widocznym miejscu, tablice informacyjną, oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; ( ). 6. Charakterystyczna energetyczna budynku w aspekcie instalacji elektroenergetycznych 6.1. Charakterystyka podstawowa Wszystkie instalacje w modernizowanych pomieszczeniach zostały zaprojektowanie tak, aby: maksymalnie ograniczyć straty mocy elektrycznej w układzie rozdzielczym maksymalnie redukować zyski cieplne konieczne do odprowadzenia przez wentylacje i/lub klimatyzację dobrać urządzenia i elementy instalacji o maksymalnej sprawność energetycznej maksymalnie wykorzystać możliwości ograniczenia poboru mocy przez instalację oświetleniowe przy zastosowaniu zapłonników elektronicznych i lokalnej kompensacji mocy w oprawach ograniczyć pobory mocy dla instalacji oświetleniowej przez sekcjonowanie załączania opraw, oraz sterowanie automatyczne ograniczające ilość załączonych źródeł światła w chwilach możliwości ograniczenia natężenia oświetlenia lub całkowite ich wyłączenie oświetlenie zostało zaprojektowane, tak aby maksymalnie wykorzystać wytwarzany przez oprawy strumień świetlny Bilans mocy: Bilans energetyczny nowoprojektowanych obwodów nie zmienia bilansu energetycznego całego obiektu przez co nie ma konieczności zmiany warunków technicznych zasilania dla obiektu Instalacje oświetleniowe 1 9\n20 Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych w modernizowanym pomieszczeniu pomieszczniach przewiduję się z zastosowaniem oprawy fluorescencyjnych. Oprawy wyposażone będą w źródła światła energooszczędne typu kompaktowego lub świetlówki trójpasmowe. Zastosowane będą oprawy świetlówkowe w wykonaniu skompensowanym i EVG (zapłonniki elektroniczne). Zastosowania opraw EVG zmniejsza współczynnik THDi, co powoduje zmniejszenie poboru mocy biernej. Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty zostanie na poziomie nie mniejszym niż określony w PN dla pomieszczeń technicznych 300lx Instalacje siłowe i zasilanie urządzeń technologicznych Zastosowane zostaną układy automatyki i zabezpieczenia umożliwiają zmniejszenie strat cieplnych w urządzeniach i kablach zasilających. Tablica TSe3 zaprojektowana została z zachowaniem zasad ograniczenia generowania dużych zysków ciepła przez aparaturę, przez co nie jest wymagane chłodzenie. 7. Uwagi końcowe Wszelkie zmiany w stosunku do zapisów w projekcie powinny zostać zawarte w dokumentacji wykonawczej w formie potwierdzonych podpisem uzgodnień. Wszelkie zmiany materiałowe, zmiany prowadzenia kabli i warunków wykonania instalacji powinny zostać skonsultowane z projektantem, ew. inspektorem nadzoru, a końcowe ustalenia zmian powinny zostać zawarte w postaci potwierdzonej pisemnie notatki i załączone do dokumentacji powykonawczej. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą O prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2 0\nPROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE SCENY\n1 Opracowanie zawiera: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1 Przedmiot opracowania...3 1.2 Podstawa opracowania...3 1.3 Zakres opracowania...4 2. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH...5 2.1 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...5\nSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...\nSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA\nPROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH\nPROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR\nPROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE TERENU TOM III HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, LEGIONOWO UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33\n1 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 3 1.4 Oświetlenie terenu... 3 1.5 Wykonanie robót kablowych i ziemnych...\nELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT WYKONAWCZY\nZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...\nPROJEKT INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH DO\n05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 21 lok 5U, tel. 500 564 262 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDOWY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU I REMONTU\nZawartość projektu. I Opis ogólny. II Opis techniczny. III Obliczenia elektryczne. IV Zestawienie. V Rysunki\nI Opis ogólny Zawartość projektu 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Ochrona przeciwpożarowa II Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Tablica potrzeb własnych\nZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 1. Oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 2. Kopie uprawnień projektanta 3. Kopie przynależności projektanta do Izby II.\nProjekt instalacji elektrycznych. Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 MAZ/0391/POOE/08\nid3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Biura Dyrekcji Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście


Power bank WESOŁY LIŚĆ - Trendmania\nStrona Główna ⁄ Power bank WESOŁY LIŚĆ\nPower bank WESOŁY LIŚĆ\nPower bank w kształcie zielonego liścia. Power bank jest niewielkich rozmiarów, dzięki czemu możesz go zabrać wszędzie ze sobą. Już nie trzeba obawiać się rozładowania telefonu, bo dzięki tej przenośnej ładowarce dostarczysz smartfonowi dodatkową porcję energii gdziekolwiek jesteś.\nPower bank Wesoły Liść jest wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego o właściwościach antypoślizgowych, dzięki czemu pewnie leży w dłoni, jest wygodny w użytkowaniu. Wystarczy podłączyć kabelek do telefonu i power banka. Ta przenośna ładowarka jest wyposażona w wejścia USB oraz wejście micro USB.\nTakiego power banka szukałam :DD Idealne na "prezent" dla "kolegi" :D


Oaza Recenzji: Nowe książki z Psychoskoku na mojej półce\nDziś dotarły do mnie kolejne ciekawe książki z Wydawnictwa Psychoskok, wśród których są nowości z ostatnich kilkunastu tygodni. Dwa tytuły ukazały się pod moim patronatem medialnym. Pisałam o nich niedawno na moim blogu i zachęcam do sięgnięcia po te tytuły ale też po pozostałe.\nPod moim patronatem ukazały się "Salvator", którego premiera miała miejsce w styczniu 2020 roku oraz "Rozplatając warkocz papuszy", która ukaże się w księgarniach 19 lutego 2020 roku, a więc już pojutrze. Zapraszam do przeczytania moich przedpremierowych recenzji tutaj i tutaj.\nCztery pozostałe tytuły ukazały się pod koniec 2019 roku ale dopiero teraz będę miała możliwość ich przeczytania i zrecenzowania. Poniżej zamieszczam krókie notki redakcyjne a wkrótce ukażą się obok linki do recenzji.\n"Droga przez gorzkie łzy" to emocjonująca powieść obyczajowa, w której autorka skupia się na bezcennej wartości życia. Codzienność niejednokrotnie potrafi rozczarowywać i dostarczać wielu zmartwień. Bywa, że doceniamy je dopiero wtedy, kiedy przydarzy nam się coś złego.\nW szpitalu poznaje Wiktora, który szybko ulega wpływowi kobiety. Sabrina roztacza wokół siebie aurę życzliwości, a jej serce jest przepełnione nadzieją. Jak potoczą się ich losy? Czy uda się Wiktorowi odnaleźć kobietę? [moja recenzja]\n"Wrocławska Tancbuda" to zbiór metafizycznych oraz reporterskich wierszy i opowiadań poetyckich, których akcja toczy się w enigmatycznej przestrzeni Wrocławia. Książka składa się z trzech części: Powodzianka, Poczekalnia W oraz Przystań nad Odrą, które inspirowane są twórczością Edwarda Stachury.\nCała trylogia Barbary Rejek „Wrocławska tancbuda”, składa się z trzech integralnych tytułów: „Powodzianka”, „Poczekalnia W” i „Przystań nad Odrą”. Łączą je dwie rzeczy, oprócz treści nawiązującej do miłości i śmierci.\nKolejna propozycja to kontynuacja przygód dzielnego jarla pt.: "Służba Gniewomira". Tym razem jego najstarsza córka nawiązała niebezpieczny kontakt z synem księcia Bolesława. Jarl nie będzie miał czasu, żeby zareagować, bo zostanie wezwany przez Knuta. Dawniej złożył mu przysięgę, więc nie odmówi wyjazdu do Anglii i udziału w walce o Londyn. Gdy zakończy wypełnianie tej misji, nadejdzie właściwy moment, by stanął przed obliczem nowego króla Norwegii. [moja recenzja]\nOpowieść "Łowca" zabiera czytelnika w niedaleką przyszłość. Życie na ziemi powoli umiera. Katastrofa klimatyczna sprawiła, że nastała najcięższa w historii świata zima wulkaniczna. Do życia zdatny jest jedynie niewielki teren położony wysoko w górach. Zamieszkuje go niegdysiejszy profesor wraz z rodziną i nielicznymi ocalałymi. Nazywają go Łowcą, bo do jego zadań należy zdobywanie pożywienia. [moja recenzja]\nAutor: Mirosława Dudko o 19:51\nEtykiety: na mojej półce, nowości z Wydawnictwa Psychoskok, Psychoskok Nowości, w mojej biblioteczce, Wydawnictwo Psychoskok\nAgnieszka Mikołajczyk 17 lutego 2020 20:22\nCiekawe tytuły na za później bo jeszcze w mojej biblioteczce mam nie przeczytane pozycje.\nAgnieszka Kaniuk 17 lutego 2020 20:51\nMyślałam, że mogłabym coś dla siebie wybrać tych pozycji. 😊\nWioleta Sadowska 17 lutego 2020 23:40\nSporo książek. I super, masz co czytać.\nZacisze Lenki 18 lutego 2020 09:39\nSuper stosik.:) Miłej lektury Mirko.:)


Nieruchomość dnia: willa w Castellon, Hiszpania - LuxLux\nNieruchomość dnia: willa w Castellon, Hiszpania\nTagi: nieruchomości, wille, domy, Hiszpania\nNowoczesny budynek ma 388m2 powierzchni, z czego 100m2 zajmuje sala do ćwiczeń.\nNa parterze mieści się duża część dzienna wraz z kuchnią, na piętrze są sypialnie wraz łazienkami, taras i gabinet, zaś sala do ćwiczeń, sauna, łazienka, przebieralnia oraz pokój gościnny i garaż znajdują się na poziomie sutereny. Wnętrza także utrzymano w nowoczesnym stylu. Na zewnątrz mieści się basen.\nCena: 1 571 000 euro czyli 5 846 000 zł\nSprzedaż prowadzi agencja Jackson-Stops.\nczy ja wiem troche drogo i tak ale fakt faktem ze ładnie\npodoba mi sie ta modernistyczna architektura i minimalistycznie urzadzone wnetrza\nOHYDA pozolkle sciany przy gruncie-a dom wyglada jak magazyn z blaszanym klocem na czubku-meble straszne-te plastikowe hokery przy barku-brrrrrrrrr\npiękna!!!idealna jak dla mnie...no może w salonie jedną ścianę bym na czerwono pomalowała a nie tak wszystko na biało...oj byłocy cudowniwnie!ale już mi się podoba - najładniejsza a tych które tu widzę...xD\nSob., 20-10-2007 ddd\nobrzydliwe, zimne,plastikowe, zle urzadzone, nowoczesnosc sprzed 10 lat.kto tu sie w ogole wypowiada.\n21:43 [19.10.2007] sweet_strawberry Surowy styl i kanciasta architektura. W sam raz dla ascety.Ty jesteś ascetom marzysz o takim domu bo sama mieszkasz w baraku..\ncoś idealnego dla mnie. uh, gdybym tylko mogła, to już bym kupiła.\nohydne... nawet nie przypomina nowoczesnego domu... wszystko plastykowe.... i zle dopasowane kolory... i caly wyglad.... ohydny...\nszczerze to nie uwazam ze jest w tym cos specjanie pieknego... uwazam ze za te cene mozna wybudowac o wiele lepszy dom a zarazem taniej :)


HOVAWART- Hodowla hovawartów Even Hov - Warszawa, hovawart miot planowany, szczenięta - hovawarty z mojej hodowli, poznaj rasę - hovawart.\nWARSZAWSKA HODOWLA HOVAWARTÓW "EVEN HOV" FCI\nNOWINKI O NASZEJ HODOWLI PSY W HODOWLI\nINDI Even Hov\nGRATINA Even Hov\nHENDI Salutaris [*]\nBADDY z Pomezi [*]\nMIOT 2019 POTOMSTWO\nIndi na szkoleniu IPO\nIndi na pokazie IPO\nGratina na szkoleniu IPO\nSzkolenie naszych hovków\nGaleria miot "J"\nGaleria miot "I"\nDobra Nowiny 16.10.2010\nPrzegląd miotów 2008\nPrzegląd hodowlany 2008\nSpacer Rynia 2008\nSzczenięta 4 tygodniowe\nSzczenięta 7 tygodniowe\nSzczenięta 8 tygodniowe\nWychowanie -pytania i odpowiedzi\nJak wybierać szczenię?\nTest dla szczeniąt\nHovawart - Wzorzec Rasy\nHovawart czy Golden?\nChoroby i wady genetyczne hovawartów\nOgólnie o dysplazji\nHODOWLA NALEŻY DO:\nWitajcie po raz ostatni w tym roku.\nSylwester to trudny czas dla zwierząt w tym naszych psów. Od kilkunastu lat jestem przeciwniczką wystrzałów sylwestrowych. Musiałam do tego dorosnąć a tak naprawdę to musiałam zobaczyć zwierzęta (w tym ptaki)jak się zachowują i jaki ten czas jest dla nich koszmarny. To my - ludzie, wyłącznie dla naszej przyjemności stwarzamy zwierzętom taki horror! Dlatego mówię wystrzałom stanowcze NIE!\nA psy? Co zrobić aby się nie wystraszyły? Metody są różne. Ja osobiście przyzwyczajam psy do wystrzałów. Sylwester zaczyna się u mnie pół dnia wcześniej już wczesnym popołudniem. Zabieram wtedy psy na spacer, bawię się z nimi, po każdym wystrzale klaszczę w ręce i wesoło się śmieję pokazując psom ze to dobra zabawa. Ganiamy się w berka i daję im smakołyki. Potem już przed samą północą zostawiam psy w domu w części środkowej tak aby za bardzo nie słyszały wystrzałów i daję smaczne kości do gryzienia. Pamiętajcie nie okazujcie psom współczucia w takich chwilach. Nie wolno psów nadmiernie głaskać, przytulać, mówić w czuły sposób "oj biedny jesteś- nie bój się piesku". Psy muszą wiedzieć, że nic złego się nie dzieje. I to pomaga. Moje psy nie boją się sylwestra, czego życzę z całego serca wszystkim zwierzakom. Jeszcze raz życzę Wam właścicielom Evenhovków oraz osobom odwiedzającym moją stronę - Szczęśliwego Nowego 2011 roku, spełnienia marzeń a dla Waszych obecnych i przyszłych psów zawsze pełnej miski, wspólnych zabaw i dużo miłości.\nDziękuję za zdjęcia Gordona, Ginger, Granda i Fiony i proszę o jeszcze.\nA na końcu informacja dla zainteresowanych wiosennymi szczeniętami z naszej hodowli - Dina dostała cieczki i... zaraz po Nowym Roku jedziemy na krycie.\nWszystkim miłośnikom hovawartów życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2011. Dziękuję Wam - drodzy właściciele Evenhovków za wszystkie życzenia i proszę wygłaskać nasze psie pociechy.\nW sobotę 18.12.2010 byłam z Diną na wystawie w Wilnie. Podróż miałyśmy bardzo dobrą. Mimo mrozu, drogi w Polsce były odśnieżone. Gorzej było na Litwie. Tam wcale nie sypią soli i mało co odśnieżają ale te 160 km do Wilna jakoś udało nam się przebrnąć.\nNa wystawie Dina zebrała wszystko czyli: dostał ocenę doskonałą (piękny opis), wniosek na championa Litwy (LTH.Ch), Zwycięzcę Rasy (BOB), wniosek na międzynarodowego championa piękności (CACIB) oraz uzyskała tytuł "Zwycięzcy Wilna 2010". Oceniał chorwacki sędzia międzynarodowy Bojan Matakovic. W związku z tym Dina jest już championką Litwy. Otrzymując 4 wniosek CACIB, Dina spełniła wymagania do tytułu Interchampiona. Teraz pozostało mam czekać na potwierdzenie z FCI. Ogólnie wyjazd udany.\nGinger - pierwsza suczka z miotu "G" jest już "dorosła" i w związku z tym w dziale porady hodowcy zakładka wychowanie - odpowiedzi na pytania umieściłam informacje dotyczące cieczki i sposobów radzenia sobie w tej sytuacji.\nW weekend otrzymałam miłe wiadomości. Psiaki chłopaki z miotu "G" mają już od 66 do 67 cm w kłębie. Uwidoczniła się różnica we wzroście między psami a suczkami. Dostałam nowe zdjęcia Gordona zapraszam do jego galerii. Czekam na zdjęcia pozostałych "maluchów".\nMiło mi było dziś gościć Gratinę-Gardę z Agnieszką i Arturem oraz gości specjalnych ;-). Gratka wyrosła pięknie. Zrobiłam jej krótki przegląd. W wieku 7 miesięcy ma: 59 cm w kłębie, pełne uzębienie, zgryz nożycowy, prawidłową długość ogona, proste ustawienie łap dobry front, prostą linię grzbietu i śliczną głowę nie mówiąc o miodowym kolorze sierści. Gratka przepada za dziećmi. Oblizała dziś całą obecną czwórkę :-).\nTeraz po obejrzeniu piątki szczeniąt mogę śmiało powiedzieć, że miot wyrównany, szczeniaki bez wad, z pełnym uzębieniem, dobrą pigmentację, wysokość od 57-59 cm w wieku 6-7 miesięcy, wszystkie mają proste ustawienie łap dobre fronty ładne głowy, wzorcową długość ogonów. Wszystkie uwielbiają dzieci i są przyjazne do ludzi. Są wesołe, zadbane i nie za grube.\nBardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam właścicieli serdecznie - nie zawiodłam się na Was. :-)\nOtrzymałam dziś bardzo miłe wieści o naszym maluchu. Gorky na wystawie międzynarodowej w Kielcach dostał ocenę wybitnie obiecującą i piękny opis. Teraz razem z Gabcią mogą podać sobie łapy ;-). Bardzo się cieszę i dziękuję właścicielom za zaangażowanie w szkolenie i wystawy.\nW galerii - spotkania rodzinne wstawiłam zdjęcia ze spotkania w Dobrej Nowinie.\nZapraszam do oglądania.:-)\nWczoraj byłyśmy na rodzinnym spotkaniu pod Łodzią. Zrobiłam mały przegląd miotu "G". Oceniane były szczeniaki: Goran, Ginger i Gorky.\nO przeglądzie opowiem następnym razem. A teraz zobaczcie nowe zdjęcia Goldi w fotogalerii.\nMinęło 6 miesięcy od narodzin miotu "G". Maluchy- życzę zawsze pełnej miski, ogromu miłości i pamiętajcie - bądźcie grzeczni i okazujcie swoim ludziom miłość i przywiązanie.\nA teraz najnowsza wiadomość.\nDziś właśnie na wystawie w Częstochowie, Gabi w klasie szczeniąt uzyskała ocenę wybitnie obiecującą i pierwsze miejsce!. Gratuluję, brawo, brawo! Nie taka wystawa straszna jak ją malują...;-) Czekam na Gabciowe zdjęcia!\nW sobotę 16 tego października spotykamy się na małym przeglądzie miotu "G" pod Łodzią w miejscowości Dobra Nowiny u Gorana. Zapraszamy najbliżej mieszkające psiaki: Ginger, Gratinę, Ganeti,i Gorkiego.\nPrawie wszystkie szczeniaki uczą się pilnie na zajęciach PT, co mnie bardzo cieszy.\nUzupełniłam fotogalerię o zdjęcia Gratiny.\nZapraszam do oglądania nowych zdjęć w fotogalerii Granda i Ganeti.\nPrzyjmuję zapisy na 3 - ostatni miot Hendi. Szczegóły w dziale szczenięta.\nUzupełniłam galerię o miot "G". Dziękuję za informacje o maluchach. Cieszy mnie, że spełniają Wasze oczekiwania i rosną zdrowo. Dziękuję za zdjęcia ze spotkania 3 łódzkich maluchów Gorana, Ginger i Gorkiego - wstawię wkrótce do galerii. Mam kilka zdjęć z odwiedzin Fiony Even Hov w hodowli- zobaczcie jaką piękną jest suczką.\nWakacje, wakacje... szkoda, że nie mogą trwać wiecznie. My już wróciliśmy z wyjazdu opaleni i wypoczęci. Dina jest w świetnej formie - w ogóle nie widać po niej śladów po szczeniętach, pełna energii bawi się i biega ze swoim ulubionym jeżykiem... Czytałam Wasze wpisy w księdze Gości, odbierałam maile z zapytaniem o kolejny miot Hendi i postanowiłam, że pokryję ją trzeci już ostatni raz - na wiosnę 2011. Powoli zaczynam szukać dla niej odpowiedniego partnera.. a wiadomo, musi spełniać moje bardzo wysokie wymagania - przede wszystkim musi mieć doskonałą psychikę i silną linię HD. Mam na oku dwóch kandydatów- obaj mieszkają za granicą. Po wstępnej rozmowie z ich właścicielami zamieszczę konkretne informacje.\nDodałam kilka odpowiedzi na Wasze pytania o wychowaniu hovka. Miło mi, że doceniacie moją pracę jako hodowcy. Zawsze możecie na mnie liczyć. Dziękuję za zdjęcia już niedługo umieszczę je w galerii.\nDziękuję właścicielom Even Hovków za zdjęcia i wiadomości z "linii frontu". Uzupełniam wątek w poradach hodowcy o kolejne odpowiedzi na Wasze pytania o wychowaniu. Pytania możecie zadawać również przez Księgę Gości.\nJuż niedługo będę tworzyć podstrony poszczególnych szczeniąt z miotu "G".\nWszystkie maluchy już w swoich nowych. Ostatnia wyjechała Gatina. Jej było rozstać się z nami najtrudniej, zresztą i nam również. Najlepszym terminem odbioru 8-9 tydzień życia. Potem szczenięta przyzwyczajają się do hodowcy i traktują jego jak swojego docelowego pana.\nDziękuję za zdjęcia i wiadomości z nowych domów.\nPonieważ zwracacie się do mnie z pytaniami dotyczącymi wychowania maluchów (co mnie bardzo cieszy) postanowiłam utworzyć specjalną podstronę w dziale porady hodowcy "Wychowanie - odpowiedzi na pytania" . Znajdziecie tam wskazówki dotyczące wychowania i proste sposoby radzenia sobie z małym hovkiem.\nWklejam 3 ostatnie zdjęcia z pożegnań Gorana, Gatii i Gratki.\nWczoraj wyjechały kolejne 2 psiaki. W domu coraz ciszej i smutniej.\nCieszą mnie jedynie miłe informacje z nowych domów. A teraz kilka zdjęć z wczoraj.\nDni wolne były początkiem rozstania z maluchami. Połowa szczeniąt wyjechała do nowych domów. Wszyscy właściciele zameldowali się po przyjeździe i cieszy mnie szybka adaptacja szczeniąt z nowym otoczeniem. Następna czwórka opuści hodowlę już niebawem w ciągu najbliższego tygodnia. Ostatnia odjedzie Gratina. A teraz kilka zdjęć z ostatnich chwil w hodowli.\nMoment rozstania z miotem "G" zbliża się nieubłaganie. Przede mną jeszcze testy charakteru szczeniąt. Dziś właśnie do hodowli przyjedzie w tym celu całkowicie obca psom osoba. Pierwszy maluch odjedzie 2-go czerwca a ostatni 14-tego. Już mi smutno na samą myśl. Pociesza mnie jedynie to, że znalazłam wszystkim wspaniałe domy.\nJesteśmy już po przeglądzie miotów i tatuowaniu. Wszystkie szczenięta są dobrze odchowane, maja poprawny zgryz nożycowy, chłopcy maja po 2 jąderka, ogólnie szczenięta bez wad. Miło mi było usłyszeć, że szczenięta mają wspaniałe, rzadko spotykane warunki odchowu. :-) W poniedziałek pierwsze szczepienie. Właścicieli, którzy chcą mieć dla szczeniąt paszporty unijne zamiast zwykłych książeczek, proszę o kontakt. W galerii małe Even Hovki wstawiłam zdjęcia z 7 tygodnia życia maluchów.\nW galerii małe Even Hovki umieściłam zdjęcia miotu "G" Zobaczcie jak maluchy urosły. Dziś drugi raz będą odrobaczane. Jedzą już 4 posiłki dziennie : psie mleko z płatkami ryżowymi lub owsianymi, ser biały z jogurtem naturalnym, i 2 razy moczoną karmę dla szczeniąt. W między czasie popijają mleko mamy. Zmieniłam maluchom obróżki:\npiesek czarny podpalany - Grand - brązowa\npiesek czarny podpalany - Goran - żółtą(żółta)\npiesek blond - Grand - czarna\npiesek blond - Gorky - błękitna\nsuczka czarna podpalana - Gatia - czerwona\nsuczka blond - Gabi - pomarańczowa\nsuczka blond - Goldi - niebieska\nsuczka blond - Ginge r- zółto/niebieska to beżowa (imbirowa)\nsuczka blond - Gratina - czerwono/niebieska to fioletowa\nsuczka blond - Ganeti zielona bez zmian\nW sobotę, niedzielę i poniedziałek mieliśmy socjalizację szczeniąt. Odwiedzili nas pierwsi właściciele maluchów. Szczenięta bawią się już zabawkami. Dokarmiam je 3 razy dziennie. Za 3 dni wyprowadzę je pierwszy raz na dwór. A teraz kilka zdjęć.\nMaluchy maja już skończone 3 tygodnie. Dokarmiam je 2 razy dziennie mlekiem psim z kaszką ryżową - bardzo im smakuje. Przybywają na wadzie. Ważą już ponad 1,5 kg każdy. Jutro pierwszy raz będę je odrobaczać - stosuję Pyrantel. A teraz kilka zdjęć maluchów.\nSzczenięta otwierają od wczoraj oczy. Poszczekują, powarkują i zaczynają chodzić po kojcu. Za 2 dni zacznę je dokarmiać specjalnym mlekiem dla psów. A teraz kilka zdjęć z wczoraj.\nWszystkie szczenięta mają już imiona rodowodowe. Doszły imiona piesków Gorky i Goran. Maluchy rosną bardzo szybko. Wszystkie blondy mają już czarne noski. Wstawiłam i uporządkowałam zdjęcia w dziale szczenięta. I wreszcie przespałam całą noc :-).\nMaluchy są 6 dni na świecie. Prawie wszystkie mają już imiona rodowodowe. Suczki to: Ginger, Goldi, Gratina, Gabi, Gaja, Ganeti a pieski to Galileo i Gordon. Czekam na pozostałe 2 imiona. Maluchy już prawie podwoiły masę urodzeniową. Jedzą i śpią i znów jedzą i znów śpią. Już za tydzień otworzą oczy.\nWstawiłam zdjęcia szczeniąt w dziale szczenięta miot "G". Na początek 8 szczeniaczków. Mama i maluchy czują się bardzo dobrze. Szczenięta rosną szybko. Dina jest bardzo opiekuńczą i cierpliwą mamą.\nOgłaszam, że dziś w nocy przyszedł na świat miot "G" Even Hov. Urodziło się 10 szczeniąt - 6 suczek (1 czarna podpalana i 5 blond) i 4 pieski (2 czarne podpalane i 2 blond). Mama i maluchy czują się dobrze.\nŚwięta, święta i po świętach... Czekamy na spadek temperatury Diny, który potwierdzi rozpoczynający się poród. Wstawiam kilka zdjęć z wczoraj.\nZbliżają się Święta Wielkanocne i właśnie z tej okazji życzę Wam miłych, rodzinnych i słonecznych Świąt oraz mokrego Dyngusa. Poród zbliża się wielkimi krokami. Mamy dziś 55 dzień od drugiego krycia. Zaczęłam mierzyć Dinie temperaturę. Brzuszek ma ogromny. Jest jej ciężko, choć humor dopisuje. Dla suki mnoga ciąża powyżej 6 szczeniąt to ogromny wysiłek. Trzymajcie kciuki za poród.\nDinkowy brzuszek pełen maluszków ma się dobrze i leży sobie na nowym ortopedycznym psim materacyku. Zakupiliśmy już wszystkie potrzebne przy porodzie akcesoria. Wraz z powiększającym się brzuszkiem mamuchy, powiększa się także liczba pomysłów na imiona dla przyszłych szczeniąt. Oto moje propozycje:\nGatia (po babci)\nWłaśnie wróciłyśmy z badania USG. Szczeniąt ci u nas dostatek...Jest ich około 10 sztuk. Oglądałam je na monitorze i jestem znów pod wrażeniem - jak szybko przebiega ciąża psów. 39 dzień a szczenię ma już ponad 5,5 cm. Ciąża przebiega bez problemów. Do porodu zostały blisko 3 tygodnie. Dina rośnie w szerz. Zapraszam przyszłych właścicieli do zabawy w wymyślanie rodowodowych imion na literkę "G".\nMamucha-Dinucha wreszcie zaczęła porządnie jeść. Bardzo mnie to cieszy:-)\nWe wtorek jedziemy liczyć maluchy. Ciekawe ile ich będzie?\nBardzo dziękuję wszystkim za gratulacje. Proszę o dalsze trzymanie kciuków za przebieg ciąży oraz lekki poród. A teraz zdjęcie USG z badania. Maleństwo ma prawie 2,5 cm.\nDziś byłam z Diną na badaniu USG i mamy potwierdzoną ciążę mnogą! Jutro wkleję zdjęcie USG z badania. Dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków :-). Za 2 tygodnie jedziemy na USG liczyć szczeniaki. Miot będzie na literę "G" więc przyszli właściciele mogą już zacząć wymyślać rodowodowe imiona dla swoich nowych psich przyjaciół. Dalsze informacje wkrótce.\nDziś mamy 18 dzień od krycia. Do potwierdzenia ciąży został niespełna tydzień. Dina (Hendi) od wczoraj robi strajk jedzeniowy ( przy poprzedniej ciąży też tak robiła)- je tylko chude surowe mięso wołowe, poza tym oszczędza się i wypoczywa. Nie odstępuje mnie na krok. Czekamy dalej...\nZ zaciśniętymi kciukami czekamy na potwierdzenie ciąży. USG będziemy robić za 2 tygodnie, 4 lub 5 marca. Jeśli potwierdzi ciążę to maluchy urodzą się ok. 10 kwietnia.\nWitajcie! Wczoraj wróciłyśmy z krycia, które odbyło się w Czechach - miejscowości Frydek Mistek mieszczącej się niedaleko granicy. Mieszkałyśmy w pięknym miejscu z malowniczym widokiem na góry, dlatego cały wyjazd był dla nas przyjemnością i krótkim odpoczynkiem od pracy zawodowej.\nPrzed wyjazdem zrobiłam Hendi badania: cytologiczne i na poziom progesteronu. Daty krycia były optymalne, zgodnie z zaleceniem doktora. Atti jako dobry reproduktor stanął na wysokości zadania i Hendi została pokryta dwukrotnie 4 i 6 lutego. Teraz z niecierpliwością i zaciśniętymi kciukami, czekamy na potwierdzenie ciąży. Zobaczcie kilka fotek z pobytu w górach i z psiej randki.\nMam dobrą wiadomość dla osób oczekujących szczeniaków - Dina dostała dziś cieczkę. Za 12 dni jedziemy do Czech na krycie. Bardzo proszę osoby zapisane na wstępną listę o potwierdzenie telefoniczne lub mailowe chęci zakupu szczeniaczka. Dalsze informacje wkrótce.\nWitam serdecznie w Nowym Roku 2010. Poniżej kilka zimowych zdjęć hovków.\nhovawart.net.pl© All rights reserved (2004-2019)


O coverach (prawie) wszystko – „American Tune” | Pogotowie Wokalne – blog muzyczny\n30 cze / admin\nO coverach (prawie) wszystko – „American Tune”\nEva Cassidy, J.S. Bach, Kurt Elling, Mayta Cohen, Metropole Orkestr, Paul Simon, Piotr Czajkowski, Stacey Kent\nPiosenką zachwyciłem się kilka lat temu słuchając albumu Kurta Ellinga. Wykonania tego chyba najlepszego obecnie wokalisty słuchałem wielokrotnie zachwycając się każdym elementem: muzyką, tekstem, fenomenalną interpretacją i świetną aranżacją. Dopiero po jakimś czasie odkryłem, że to cover piosenki sprzed 40 lat, jednak od wykonania Ellinga proponuję przygodę z piosenką – uprzedzam, że będą się działy rzeczy niebywałe!\nwww.youtube.com/watch?v=h2_-aAx1F-w” frameborder=”0″ allowfullscreen>\n„American Tune” to dzieło najważniejszego muzyka w dziejach USA, Paula Simona. I możemy dyskutować, czy ta palma pierwszeństwa mu się należy, ale to mądrzejsi od nas tak zdecydowali. Przypomnę, że w 2007 r. ustanowiono Nagrodę Gershwina dla wybitnych twórców i wykonawców piosenek. To wyróżnienie otrzymało patronat Biblioteki Kongresu USA, a na liście artystów są m.in.: Stewie Wonder, Burt Bacharach, Paul McCartney, Carole King i Billy Joel, czyli nazwiska, bez który nie można sobie wyobrazić kształtu obecnej muzyki popularnej. I właśnie pierwszą nagrodzoną osobą był Paul Simon. Wracamy do piosenki – pojawiła się ona na płycie z 1973 roku. Warto zacząć od tekstu, bo ten jak zwykle u Simona jest istotny.\nWielokrotnie błądziłem. I wiele razy byłem zdezorientowany.\nWiele razy byłem opuszczony. I z pewnością skrzywdzony.\nAle nie szkodzi, w porządku. Nie można być cały czas szczęśliwym.\nGdy myślę o kolejnym dniu pracy, muszę po prostu trochę odpocząć. Muszę trochę odpocząć.\nNie znam nikogo, kto nie byłby poobijany. Nie mam żadnego przyjaciela, który czułby się spokojnie.\nNie znam marzenia, które nie zostało zniszczone. Lub sprowadzone na kolana.\nAle nie szkodzi, w porządku. Żyjemy przecież dobrze przez tak długi czas.\nI gdy myślę o drodze, którą przebyliśmy. Tak daleko od domu, tak daleko od domu.\nŚniło mi się, że umierałem. Śniłem, że moja dusza uniosła się niespodziewanie.\nI oglądając się na mnie uśmiechnęła się uspokajająco. Śniło mi się, że latałem.\nI wysoko w górze widziałem dokładnie Statuę Wolności odpływającą do morza.\nWe śnie, w którym latałem płyniemy na statku zwanym Mayflower.\nPłyniemy na statku, który podróżował na księżyc.\nŻyjemy w bardzo niepewnych czasach. I śpiewamy amerykańską melodię.\nAle nie szkodzi, w porządku. Nie można być cały czas szczęśliwy\nA gdy myślę o nadchodzącym dniu pracy muszę po prostu trochę odpocząć. Muszę trochę odpocząć.\nwww.youtube.com/watch?v=rc11bhnv8sc” frameborder=”0″ allowfullscreen>\nPiosenka od razu stała się popularna, ale nie tak jak kilka innych najbardziej znanych piosenek artysty. On sam jednak wybiera ją do albumu „the best of”. W „American Tune”, jak w każdej piosence Simona, zwracamy uwagę na spójność tekstu z muzyką. A w tym przypadku jest to dodatkowo niezwykłe, bo odkrywamy, że w swojej kompozycji Simon oparł się na utworze Hansa Leo Hasslera z XVI wieku. Utwór powstał w języku niemieckim, później jednak największą sławę zdobył w wersji anglojęzycznej jako „O Sacred Head, Now Wounded”. W polskim kościele chrześcijańskim jest znany jako hymn pasyjny „O Święta Głowo, teraz zraniona” .\nJeszcze większą sławę kompozycja zyskała po opracowaniu jej na chór wielogłosowy przez Jana Sebastiana Bacha. Ta wersja stała się tak popularna, że wielu melomanów jest przekonana, że to dzieło oryginalne tego wielkiego mistrza.\nwww.youtube.com/watch?v=MY-aowxVXfI” frameborder=”0″ allowfullscreen>\nPrzechodząc dalej, do następnej epoki muzycznej, usłyszymy ciekawy zbieg okoliczności w Serenadzie C-dur Piotra Czajkowskiego.\nPo tych niezwykłych przykładach muzyki klasycznej wracamy do piosenki Paula Simona, bo jest kilka ciekawych wykonań. Zaczniemy od Evy Cassidy, która śpiewała niemal wyłącznie obcy repertuar, ale z każdej piosenki tworzyła nowe perełki, tym samym zawieszając bardzo wysoko poprzeczkę dla wszystkich artystów wykonujących covery.\nwww.youtube.com/watch?v=_G8RzLpWy4M” frameborder=”0″ allowfullscreen>\nRównie zmysłowo i delikatnie piosenkę wykonuje Stacey Kent ze świetnym towarzyszeniem fortepianu. Te dwie wersje są przykładem na mądre wykonywanie znanych piosenek. Bo żadna z pań nie popisuje się tutaj swoimi umiejętnościami, skupiając się na pięknie utworu.\nwww.youtube.com/watch?v=yAxdac2wvPo” frameborder=”0″ allowfullscreen>\nW uzupełnieniu wersji artystycznych warto posłuchać wykonania młodych wokalistów w ramach projektu zorganizowanej w sieci. Tutaj uwagę zwraca bardzo ciekawa aranżacja Mayty Cohen, i nawet nie do końca perfekcyjne wykonanie nie psuje ambitnego zamierzenia. Można się domyślać, że bardzo pomogła elektronika – część harmonii została mocno przez nią podrasowana.\nwww.youtube.com/watch?v=zhxJhXhDoN0″ frameborder=”0″ allowfullscreen>\nTę niezwykle ciekawą podróż zamkniemy klamrą, innym wykonaniem Kurta Ellinga. Ta wersja ze świetną holenderską orkiestrą Metropole Orkestr jest popisem kunsztu całego zespołu wykonawczego. Tutaj słyszymy, że to wykonanie jest wcześniejsze, bo wokalista śpiewa „z kartki”. Słyszymy także, że niektóre elementy świetnej aranżacji Christiana Elsassera zostały wykorzystane w wersji studyjnej, tej, od której zaczęliśmy naszą przygodę z „American Tune”.\nwww.youtube.com/watch?v=94Sbf0tDybo” frameborder=”0″ allowfullscreen>\nKategoria: O coverach (prawie) wszystko


Pizza 4 sery - przepis • Kuchnia Lidla\ndodaj do ulubionych 319\nmozzarella – 2 szt. (po 125 g)\nserek kozi (do smarowania) – 100 g\npiekarnik rozgrzany do 225°C\nKrok 1: Przygotowujemy ciasto na pizzę\nMąkę, 1/4 łyżeczki soli i 4 łyżki oliwy mieszamy w dużej misce. Drożdże rozkruszamy, rozpuszczamy w 150 ml letniej wody, dodajemy do mąki i wyrabiamy na gładkie ciasto. Ciasto przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 1 godzinę do wyrośnięcia (powinno zwiększyć swoją objętość dwukrotnie).\nKrok 2: Robimy sos do pizzy\nCebulę i czosnek obieramy i drobno siekamy. Podsmażamy na pozostałej oliwie z oliwek aż do zeszklenia. Dodajemy passatę, doprawiamy oregano, solą, pieprzem i cukrem. Sos dusimy przez 5-7 minut, mieszając od czasu do czasu. Parmezan ścieramy na tarce. Mozzarellę osączamy i kroimy w plasterki. Oliwki odsączamy i kroimy na pół.\nKrok 3: Formujemy pizzę\nCiasto zagniatamy ponownie. Dzielimy na cztery części i rozwałkowujemy, podsypując odrobiną mąki. Formujemy okrągłe pizze, a następnie przekładamy na blachy wyłożone papierem do pieczenia.\nKażdą pizzę smarujemy cienką warstwą sosu pomidorowego, na którym układamy parmezan, mozzarellę i ementaler. Za pomocą 2 łyżeczek układamy porcje koziego serka i posypujemy oliwkami. Pizze pieczemy jedną po drugiej w piekarniku rozgrzanym do 225°C przez około 15 minut, aż będą chrupiące.\nWitam. W każdym z powyższych przepisów jest cukier dla drożdży. W tym nie ma. Czy to pomyłka czy tak ma być?\nFantastyczna! Zrobiłam wszystko wg przepisu\nEkstra tylko to 15 min to gruba przesada, 7 min i bedzie spoko.\nsuper pomysł! świetny przepis ,przepyszne!


Bydgoszcz. Alberto Nose na inauguracji Akademii Muzycznej W�oski pianista Alberto Nose wyst�pi� w �rod� wieczorem z recitalem podczas inauguracji nowego roku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Laureat Konkursu Chopinowskiego b�dzie wyk�adowc� uczelni. Rozpocz�cie festiwalu "Chopin i jego Europa" we wtorek w Warszawie X Symfonia Fis-dur Gustava Mahlera i koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina w wykonaniu laureata Konkursu Chopinowskiego Jewgienija Bo�anowa znalaz�y si� w programie koncertu, kt�ry we wtorek rozpocznie 7. Mi�dzynarodowy Festiwal Muzyczny "Chopin i jego Europa". Blechacz: Mi�o�� do muzyki i szczero��\n20-letni Polak to pierwszy polski laureat konkursu od 30 lat, gdy w 1975 roku 9. konkurs wygra� Krystian Zimerman. - Zwyci�zca Konkursu Chopinowskiego musi kocha� muzyk�, by� pracowity, a przede wszystkim szczery i naturalny w tym, co robi - uwa�a Rafa� Blechacz Polakowi przyznano tak�e nagrody\nW niedziel� fina� festiwalu "Chopin i jego Europa" . powraca� do Warszawy co roku. Thai Son to dzisiaj jeden z najwybitniejszych muzyk�w na �wiecie. Nazwisko wietnamskiego pianisty i laureata Konkursu Chopinowskiego z 1980 r. jest przez publiczno�� w Warszawie kojarzone przede wszystkim z tw�rczo�ci� Chopina - artysta koncertowa� w czasie obchod�w rocznic


Akcja charytatywna - artykuły | Tygodnik Ostrołęcki\nPrzasnysz. Dzień Charytatywnego Ciastka.\nNa charytatywny dzień słodkości nawet dyrektor przyniósł tort\nTysiąc Mikołajów pobiegło dla chorych dzieci\nPoznań. Blisko tysiąc osób wzięło udział w pierwszym w Poznaniu Biegu Mikołajów na Malcie. Wszyscy biegacze pobiegli w czapkach Mikołajów. Do pokonania mieli 10-kilometrową trasę. Głównym celem imprezy była pomoc Centrum Zdrowia Dziecka oraz Drużynie Szpiku w Poznaniu, wspierającym osoby chore na białaczkę.\nSzaleńcy pomagają - nocna jazda po Ostrołęce bez celu.\nNocja jazda po Ostrołęce bez celu


Małopolska-mając 3.2 promila kierował traktorem po drodze publicznej - Kraków Informacje - Co w Krakowie\nAktualności » Małopolska-mając 3.2 promila kierował traktorem po drodze publicznej\nW sobotę (09.02.2019 r.) po godzinie 14.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym traktorzyście, który miał poruszać się jedną z dróg publicznych na terenie gminy Gręboszów.\nPolicjanci zatrzymali mocno nietrzeźwego mężczyznę w rejonie jednego ze sklepów. 28 –latek stojąc, miał spore problemy z utrzymaniem równowagi. Badanie wykonane przez funkcjonariuszy wykazało ponad 3,2 promila alkoholu w jego organizmie.\nMężczyzna przyznał, że spożywał wcześniej alkohol. Mundurowi ustalili również że mieszkaniec powiatu dąbrowskiego w momencie zatrzymania udawał się do sklepu w celu zakupu kolejnego alkoholu. Natomiast ciągnik „pożyczył” bez zgody właściciela.\nSacred Reich wystąpią w Krakowie


P.F. Chang's, Clearwater - recenzje restauracji - TripAdvisor\nNr 170 wśród 517 Restauracje w lokalizacji Clearwater\n27001 US Highway 19 N, Ste #1150, Clearwater, FL 33761\n27001 US Highway 19 N Ste #1150, Clearwater, FL 33761\nDobre jedzenie w bardziej ekskluzywnym miejscu\nSpotkaliśmy się z tym miejscem, gdy szukaliśmy restauracji do jedzenia, a ponieważ mój partner jest wielkim fanem, zdecydowaliśmy się tu wejść. Mają olbrzymie odmiany, które sprawiły, że mój partner ślinił się i znalazłem też dla mnie kilka rzeczy: kraba Wontona, kalifornijskiego bułka, aby podzielić się...i homara i krewetkami oraz Surf and Turf. Wnętrze jest bardziej ekskluzywne niż zwykłe sieci restauracji, a większość ludzi wkłada wysiłek w wysokie temperatury, które masz pod koniec czerwca w tych częściach - zastanawiałem się, jak mogą być tak ciężko ubrani? Miałbym atak serca. I tak, jest to dobre miejsce do przyjścia.Więcej\nRazem z żoną robiliśmy zakupy w centrum handlowym w Clearwater i zdecydowaliśmy, że nadszedł czas na rozpoczęcie zakupów. PFChang był naszą wybraną restauracją i doskonałym wyborem. Jedzenie było pyszne, a nasz serwer Ricardo był najlepszy. Wrócimy wkrótce! Stuart i Cookie Kushner\nMieliśmy piękny obiad, wspaniała przyjazna i szybka obsługa. Restauracja była czysta i miła atmosfera i co najważniejsze jedzenie było wspaniałe.\nNaprawdę podobał mi się pierogi\nNasz serwer był pomocny przy składaniu zamówienia. Jedzenie było podawane na ciepło. Przyjemna atmosfera. Był zadowolony z wszystkiego\nNasza czwórka cieszył się z naszego posiłku. Odwiedziliśmy wcześniej. Czekanie pomimo naszych zastrzeżeń nieprzyjemnie zatłoczone i rozczarowujące. Napoje były dobre (Moskwa mule, martini, Rob Roy i piwo dla nas). Okładka sałaty była zabawną i smaczną przystawką do dzielenia się. Pierogi ? nic specjalnego. Nasze przystawki...były dobre wołowiny z brokułami było ok, ostre kurczaka i, oberżyny były pyszne. Smażony wieprzowo ryż i kiełki brukselki były pyszne. Nasz serwer był bardzo miły Jednak powtarzające się przerwy w rozmowach na kolację, mające na celu zainteresowanie ewentualnym deserem, były niepożądane i możliwe do uniknięcia. To nie jest dobra polityka. Jest to najlepsze chińskie jedzenie w okolicy, ale nadal nie jest to jakość Nowego Jorku, Filadelfii czy Bostonu.Więcej\nNic do rave o !!!\nWeszliśmy o 5:30 i nie było hostessy tak długo czekającej, aż jakiś serwer przeszedł obok, rzucił mu spojrzenie! i łaskawie nas usadził. Widziałem hostessę przy wielu okazjach gawędząc personel czekać / autobus w jadalni, ale w ogóle nie koncentruje się na wejściu i przybywających patronów....Piętro jadalni miało resztki jedzenia, które pozostały przez ponad 30 minut, zanim nowo przybyły chłopiec wyczyścił brudne stoły i zamiatał podłogę. W międzyczasie menedżer przeszedł kilka razy i nigdy nie polecił nikomu oczyścić stolików czy zamiatać podłogi! ! Wygląda na to, że potrzebują lepszego nadzoru! ! ! Nasz serwer Brad był dobry - - przystojny, wydajny i na najwyższym poziomie. Jedzenie nie było niczym specjalnym i nie spełniało naszych doświadczeń w innych PFC. Restauracja nie była nawet w połowie pełna, ale nasze jedzenie bardzo powoli wychodziło z kuchni. Ceny były trochę wysokie (smażony ryż w cenie 12 USD, 50 funtów i zielona fasolka w cenie 8 USD. 50). Uniknę tej restauracji w przyszłości.Więcej\nStraszne doznanie kulinarne! Zarządzanie wymaga wymiany!\n24 lipca odwiedziłem P. F. Changsa w Westfield Mall w Clearwater na Florydzie. Odwiedzam tę miejscowość od trzech lat i zawsze miałem doskonały posiłek i otrzymałem znakomitą obsługę. Jednak ta ostatnia wizyta bardzo mnie rozczarowała. Napisałem do biura firmy o moim doświadczeniu, jednak do tej...pory nigdy nie otrzymałem odpowiedzi na moje obawy. Wygląda na to, że przyjęli stanowisko, że nie chcą już zadowolić lojalnej bazy klientów. Ta postawa wykracza poza moje oczekiwania i widzę definitywną zmianę przez biuro korporacyjne w tym, co naprawdę ma znaczenie, które napędza ich działalność. Ponieważ nigdy nie otrzymałem odpowiedzi na moje obawy, czułem, że powinienem wyrazić moje rozczarowanie tym zakładem w mediach społecznościowych, w którym opisałem słabą usługę, którą otrzymałem w tej lokalizacji, aby inni wiedzieli, jak mnie traktowano. Przede wszystkim musiała nastąpić zmiana zarządu w tej lokalizacji, ponieważ restauracja była w połowie pełna i było wiele serwerów. Przede wszystkim złożyliśmy zamówienia, które były dość proste i czekaliśmy ponad godzinę na doręczenie. Przystawki przyjechały zupełnie zimne i musiały siedzieć dość długo przed dostarczeniem do naszego stolika. Jeśli chodzi o sztućce, przy naszym stole były tylko dwa widelce i serwetka. Kiedy zadzwoniłem do dostawcy jedzenia i poprosiłem o łyżeczkę, żeby zgarnąć kantor i ryż, powiedziano mi, że sztućce są obecnie myte, a po około 15 minutach zadzwoniłem do mojego kelnera i on przepraszająco przeprosił za nieszczęśliwy wypadek, a po kilku minutach wróciły dwie łyżki. W tym czasie cały posiłek był tak zimny i niezdatny do jedzenia. Dodatkowo na stole nie było też noży. Dość podstawowe rzeczy, których można się spodziewać u P. F. Changsa. Uwierz mi, nie mam nic przeciwko personelowi, ponieważ wydawało się, że wykonują swoją pracę bez wskazówek. Jeśli jesteś w restauracji i składasz skargę na serwer, zarząd powinien wkroczyć i zrobić to dobrze. Jeśli piszę swoje obawy do firmy podając moje nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i adres e-mail, oczekuję inteligentnej odpowiedzi. Jednak za dwa tygodnie nic nie otrzymałem. W dzisiejszych czasach mamy wybór i nie będę jadł obiadu w zakładzie, który całkowicie zrujnował moją wyjątkową noc i nie bierze pod uwagę podstawowych potrzeb bardzo lojalnego klienta. Tak jak mówią kupujący, strzeż się, ponieważ ta lokalizacja poważnie ma problem z zarządzaniem. A żeby korporacja całkowicie odrzuciła moje obawy, jest to całkowicie nie do przyjęcia!Więcej\nMogę powiedzieć, że PF Chang, gdziekolwiek, nigdy nie był niczym innym jak tylko dobrym. Ta lokalizacja jest trochę lepsza niż większość. Obsługa jest doskonała, a zarządzanie jest świetne. Zawsze mają przystanek menedżera i pytają o posiłek. A jedzenie bezglutenowe jest koniecznością dla mojej żony. Zawsze...mają dla niej świetny posiłek.Więcej\nTo był mój pierwszy raz w P. F. Chang i byłem mile zaskoczony. Po pierwsze, kocham to restauracja, która oferuje dobre wina na kieliszki! Menu oferuje szeroką gamę możliwości. Próbowałem sałata i był w niebie. W przeszłości, kiedy zamówiłem sałata, sałata " kubki " były...małe. W P. F. Chang jest otrzymałem pół głowy świeżej sałaty i pełen talerz z kurczakiem, pieczarkami i chrupiące ryżu. Jestem zadowolony z ich wegetariańska wiosną i sajgonki. Nasz kelner był szybki i udało mi się zrobić wspaniałe propozycje. Polecam gorąco!Więcej\nJeśli zdarzy Ci się być w okolicy centrum handlowego w Clearwater, gorąco polecam PF Changs restauracji. Zjedliśmy wczesny obiad i było happy hour. Jedzenie było pyszne i napoje były dobre. Mimo, że to jest to sieć restauracji, jedzenie było lepsze.


Status quo | Coaching Wrocław | akademiaprzemiany.pl\nŻeby lepiej to zobrazować powołam się na często powtarzający się schemat - gdy dorosły człowiek, często nawet po czterdziestce, przyjeżdża do domu i jest tam traktowany przez swoją matkę jak nastolatek. Nota bene, aktywnie się temu przeciwstawia, co jednak nie zmienia faktu, że silna osobowość matki wcisnęła go w rolę "synka" i absolutnie nie jest zainteresowana zmianą tej roli, a każdy sprzeciw tylko pogłębia przekonanie "jaki ten mój synek zbuntowany".\nW przeszłości ten schemat się zapewne powtarzał, a jedynym sposobem na zmianę i wejście w dorosłe, samodzielne życie, było wyjście poza środowisko domu rodzinnego i wyprowadzenie się hen, hen daleko i podjęcie decyzji, że dom rodziny odwiedza się tylko od święta.\nTen sam schemat bardzo często powtarza się w środowisku pracy albo grupie przyjaciół, gdzie każdy ma jakąś swoją rolę. Bez względu na to co byś nie robił i jak bardzo by się w tej roli nie czuł źle, całe otoczenie potrzebuje, z różnych powodów, by ta rola istniała i przekonania - "Ty taki jesteś" i "Ty taki nie jesteś" będą bardzo mocno forsowane. W sytuacji gdy ktoś, kto został właśnie w taką niewygodną rolę wciśnięty, opuszcza swoje środowisko pracy, czy przyjaciół, to nagle następuje niesamowita przemiana tej osoby, która jest źródłem powszechnego zaskoczenia dla wszystkich tych, którzy wciąż w tym otoczeniu pozostają i przyglądają się temu z pewnym niedowierzaniem. Każdy z nas, był pewnie, chociaż raz, świadkiem takiej przemiany.\nZauważmy, że często w takich sytuacjach podejmujemy próby by zmienić tych, którzy opierają się naszej zmianie. Ta metoda nie jest jednak skuteczna, gdyż jej sukces zależy od innych ludzi, którzy de facto nie widzą w tym swojego interesu. Taka próba to iluzja, że uda się pogodzić naszą zmianę z obowiązującym status quo w danej grupie, co rzadko kiedy będzie miało miejsca.\nTak długo, jak nie zmieni się status quo obowiązujące w danej grupie, tak długo Twoje wysiłki będą spełzały na niczym, a potrzeba utrzymania obowiązujących zasad i opór systemu przed zmianą, zawsze będą działały w przeciwnym kierunku do Twoich wysiłków. Bez względu na to, czy to będzie rodzina, koledzy z pracy, czy przyjaciele, zawsze może pojawić się ktoś, kto będzie Cię ściągał w dół , gdy będziesz podejmować wysiłki by coś ze swoim życiem zrobić. Najważniejsze jest by potrafić to zaobserwować, uświadomić sobie, że taka sytuacja ma miejsce i ją właściwie nazwać. W ostateczności, to od Ciebie zależy, czy akceptujesz ten stan, czy jesteś w stanie coś z tym zrobić, czy też podejmiesz decyzję o wyjściem z tego środowiska.


Poradnik - Strona 2 z 5 - Blog Rocks Jeans\nOkres karnawału jest nie tylko oczekiwaniem na Wielkanoc i wiosnę, lecz przede wszystkim czasem zabawy. Karnawał rozpoczyna się w święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia i trwa aż do Środy Popielcowej, która w 2020 roku przypada 26 lutego – 46 dni przed Wielkanocą. Ostatnią sobotę karnawału będziemy obchodzić 22…\nCiekawe ozdoby dżinsów, o których nie miałaś pojęcia!\nO tym, że najpopularniejszymi spodniami zarówno męskimi, jak i kobiecymi są dżinsy, wie chyba każdy. Nic dziwnego, skoro naprawdę dobrze się je nosi, nie rozciągają się, w przypadku kobiet świetnie podkreślają figurę! Warto mieć w szafie choć jedną parę, nawet jeżeli preferujemy inny rodzaj materiałów. Co ciekawe, obecnie na…\nChoć praktycznie do lat 60 ubiegłego wieku noszenie spodni przez kobiety nie było we wszystkich środowiskach respektowane, obecnie jest to chyba najpopularniejsza część kobiecej garderoby. Dlaczego tak się dzieje? Spodnie są wygodne, podkreślają kobiecą figurę, a do tego naprawdę dobrze wyglądają. Modę na noszenie spodni rozreklamowały głównie amerykańskie aktorki,…\nSpódnice niewątpliwie podkreślają walory kobiece, poza tym prezentują się dobrze praktycznie na każdej sylwetce. Należy jedynie pamiętać, by odpowiednio dobrać fason do figury i kolor do reszty ubioru. Krótsze, długie, z materiału, z jeansu, wybór jest naprawdę spory, wystarczy jedynie zdecydować się odpowiedni dla siebie rodzaj materiału i długość,…\nBez względu na sezon, trendy, czy dekadę, jest zawsze modny! Mowa oczywiście o dżinsie! Jest to jeden z najstarszych materiałów, z którego robi się ubrania i niewątpliwie najpopularniejszy. Nic dziwnego, skoro dżins pasuje niemalże do wszystkiego. Dobierając odpowiedni odcień tego materiału do reszty ubrań, jesteśmy w stanie stworzyć niepowtarzalne…\n„IDEAL JEANS”, czyli nasza wersja spodni idealnych\nObficie wyposażona szafa, to na pewno kobieca duma. Wszystkie pragniemy czuć się dobrze oraz zachwycać swoją stylizacją. Dżinsy z powodzeniem zadomowiły się w każdej damskiej garderobie. Idealne jeansowe spodnie wymodelują sylwetkę i podkreślą jej atuty bez względu na rozmiar noszonej odzieży. Pozwalają stworzyć świetną kreację codzienną, poczuć komfort i…\nStan spodni, a sylwetka. Jakie spodnie najlepiej sprawdzą się przy Twojej figurze\nW kobiecej szafie znajdziemy zazwyczaj przynajmniej jedną parę jeansów. Każda z nas jest inna i w tej niepowtarzalności tkwi urok kobiecego wdzięku. Zawsze chcemy wyglądać dobrze i modnie. Projektanci proponują nam ciągle nowe wzory jeansów, a modowe trendy dość szybko się zmieniają. Dlatego przy zakupach nowych spodni przyglądamy się…\nJeans od lat zaskarbia sobie serca kobiet i mężczyzn całego świata. Prosty, klasyczny krój albo bogate w zdobienia, wyszukane modele czy denimowe spodnie boyfriend nie wychodzą z mody. W komplecie z ciekawą bluzką, koszulą lub ciepłym sweterkiem zawsze wyglądają dobrze i wpisują się w zróżnicowane gusta niezależnie od wieku…\nTkaniny typu „coated”, czyli imitacja skóry – bestseller ostatnich kilku sezonów\nImpregnowanie bawełny odzieżowej parafiną lub woskiem naturalnym, produkowanym na bazie wosku pszczelego sięga lat 30tych XX wieku. Zabieg ten miał charakter typowo ochronny. Pokrywanie tkaniny woskiem zapewniało wodoodporność i chroniło ciało przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Z impregnowanej w ten sposób bawełny produkowano w tych czasach odzież wojskową, sportową i…\nDżinsowe spodnie modelujące sylwetkę to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych i pewnych siebie kobiet, które nie obawiają się podkreślania swoich atutów i skutecznego odwracania uwagi od drobnych niedoskonałości. W ofercie RJ Rocks Jeans znajdziesz szeroki wybór jeansów skrojonych w taki sposób, by optycznie zaokrąglić biodra, zamaskować linię nóg czy podkreślić…


Crane Garden China Restaurant, Sztokholm - recenzje restauracji - TripAdvisor\nCrane Garden China Restaurant, Sztokholm\nEuropa Szwecja Sztokholm Sztokholm Sztokholm Restauracje Crane Garden China Restaurant\nNr 1 660 wśród 2 682 Restauracje w lokalizacji Sztokholm $$ - $$$\nChińska 50 Storgatan, Sztokholm 114 55, Szwecja+46 8 663 68 27+ Dodaj witrynę\nPokaż też MapaSatelitarna Aktualizacje mapy są wstrzymane. Przybliż, aby zobaczyć zaktualizowane informacje. Wyzeruj przybliżenie Trwa aktualizowanie mapy… Wróć do mapy Omówienie 3,5 Liczba recenzji: 18Doskonałe16%B. dobre22%Średnie46%Złe16%Okropne0%Godziny otwarcia restauracji + Dodaj godziny otwarciaKUCHNIE Chińska CENA $$ - $$$OCENY ObsługaJedzenieWartośćAtmosferaLOKALIZACJA 50 Storgatan, Sztokholm 114 55, SzwecjaWszystkie szczegóły Ulepsz to ogłoszenieCzy w tej restauracji są serwowane dobre posiłki dla wegetarian?Tak Nie Nie wiem Czy ta restauracja jest odpowiednia dla dzieci?Tak Nie Nie wiem Czy ta restauracja jest odpowiednia na kolację?Tak Nie Nie wiem Czy ceny w tej restauracji należą do średnich?Tak Nie Nie wiem Czy ta restauracja oferuje udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?Tak Nie Nie wiem Czy ta restauracja jest odpowiednia dla rodzin?Tak Nie Nie wiem Czy w tej restauracji są serwowane dobre posiłki bezglutenowe?Tak Nie Nie wiem Czy ta restauracja jest odpowiednia na śniadanie?Tak Nie Nie wiem Czy w tej restauracji są serwowane dobre posiłki dla wegan?Tak Nie Nie wiem Czy ta restauracja oferuje dania na wynos?Tak Nie Nie wiem Dziękujemy za pomoc! Zanim się wylogujesz, opisz swoje wrażenia. Napisz recenzjęRecenzje (18)Oceny podróżnych Doskonałe0B. dobre1Średnie0Złe2Okropne0Typ podróżnegoRodzinyParyWyjazd w pojedynkęBiznesowaZnajomiOkres roku Mar–majCze–sieWrz–lisGru–lutJęzyk Wszystkie języki polski (3)szwedzki (9)angielski (5)Więcej języków Język polski (3)szwedzki (9)angielski (5)portugalski (2)rosyjski (1)słowacki (1)Zobacz opinie podróżnych: Ta recenzja została przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego Co to jest? Aby można było uzyskać pomoc od jak największej liczby podróżników, ta recenzja zostanie automatycznie przetłumaczona na język polski; treść tłumaczenia może niedokładnie odpowiadać treści oryginału. Mamy nadzieję, że pomoże to w zaplanowaniu wycieczki. Wyświetlić tłumaczenia maszynowe? TakNiefridaydaStambuł, Turcja4Zrecenzowano 5 maja 2017 z urządzeń przenośnych W ogóle nieJak oceniasz to tłumaczenie?Dziękujemy za wprowadzenie poprawki. Zapoznamy się z nią. Oceń to Dobre OK Złe Dziękujemy za przesłaną ocenę.\nTa recenzja została przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego Co to jest? Aby można było uzyskać pomoc od jak największej liczby podróżników, ta recenzja zostanie automatycznie przetłumaczona na język polski; treść tłumaczenia może niedokładnie odpowiadać treści oryginału. Mamy nadzieję, że pomoże to w zaplanowaniu wycieczki. Wyświetlić tłumaczenia maszynowe? TakNieRikke BKopenhaga, Dania5018Zrecenzowano 14 października 2015 Smaczne wegetariańskie przyjazny, jedzenie w super cenieJak oceniasz to tłumaczenie?Dziękujemy za wprowadzenie poprawki. Zapoznamy się z nią. Oceń to Dobre OK Złe Popraw tłumaczenie Dziękujemy za przesłaną ocenę.\nTa recenzja została przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego Co to jest? Aby można było uzyskać pomoc od jak największej liczby podróżników, ta recenzja zostanie automatycznie przetłumaczona na język polski; treść tłumaczenia może niedokładnie odpowiadać treści oryginału. Mamy nadzieję, że pomoże to w zaplanowaniu wycieczki. Wyświetlić tłumaczenia maszynowe? TakNieHautMStockholm2510Zrecenzowano 4 listopada 2014 Nie jest to najlepszy Chiny restauracji, ale lunchbuffé jest tanieJak oceniasz to tłumaczenie?Dziękujemy za wprowadzenie poprawki. Zapoznamy się z nią. Oceń to Dobre OK Złe Dziękujemy za przesłaną ocenę.\nTrwa aktualizowanie listy... W okolicy Pobliskie restauracjeDjurgardsbrons SjocafeLiczba recenzji: 254 w odległości 0,28 km Eriks BakfickaLiczba recenzji: 151 w odległości 0,09 km StrandbrygganLiczba recenzji: 151 w odległości 0,2 km Brasserie ElverketLiczba recenzji: 98 w odległości 0,37 km Pobliskie atrakcjeMuzeum VasaLiczba recenzji: 22 715 w odległości 0,57 km The Museum of SpiritsLiczba recenzji: 88 w odległości 0,72 km JunibackenLiczba recenzji: 1 327 w odległości 0,43 km Szwedzkie Muzeum HistoryczneLiczba recenzji: 881 w odległości 0,2 km Pytania i odpowiedziUzyskaj szybką odpowiedź od pracowników i klientów obiektu Crane Garden China Restaurant.Uwaga: pytanie zostanie opublikowane na stronie Pytania i odpowiedzi.Weryfikacja: Wskazówki dotyczące publikacjiPrześlij\n50 Storgatan, Sztokholm 114 55, Szwecja Lokalizacja: