ANTINCENDIO. Antincendio URMET: fire, gas, attuatori. In una parola: sicurezza a norma di legge - PDF Download gratuito\nDownload "ANTINCENDIO. Antincendio URMET: fire, gas, attuatori. In una parola: sicurezza a norma di legge"\n1 ANTINCENDIO Antincendio URMET: fire, gas, attuatori. In una parola: sicurezza a norma di legge In sempre più applicazioni, la sicurezza antincendio è diventata un esigenza di legge; ma cresce contemporaneamente la richiesta spontanea di una sicurezza completa anche negli uffici, nei negozi. Urmet ha sviluppato una gamma di sistemi e prodotti che risponde a tutte queste diverse esigenze: banche, negozi, fino ai grandi complessi terziari, trovano in questo catalogo la soluzione più adatta. L offerta Urmet è infatti ampia, oggi ancora più ricca in tecnologia e design. L innovazione e l attenzione all estetica sono infatti alla base dello sviluppo dei nuovi sistemi proposti, tutti certificati secondo le normative europee più rigide. Oltre alla gamma fire, potrai contare su una scelta completa anche per la rilevazione gas e su tutti gli attuatori e accessori, come le nuove targhe ottico acustiche mono e bifacciali. Sistemi convenzionali per impianti di piccole e medie dimensioni Sistemi digitali per terziari ad elevate esigenze di gestione Soluzioni di completamento dell offerta I numeri dell impianto Disponibile nelle versioni a 4 o 6 linee Fino a 4 zone parzializzabili Fino a 8 organi di comando Fino a 10 codici o chiavi abbinabili 206\n2 CENTRALI CONVENZIONALI 1043/422/424 La performance si fa compatta, versatile Pag. 210 RIVELATORI CONVENZIONALI Tecnologia e completezza: rivelatori di fumo, di calore e di calore velocimetrico Pag. 214 CENTRALE CONVENZIONALE 1043/136 La flessibilità dei grandi numeri Pag. 211 CENTRALI DIGITALI 1043/550 /560 /570 L alta sicurezza per il terziario Pag. 220 ANTINCENDIO SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS Alte prestazione, facilità di gestione Pag. 228 ATTUATORI E ACCESSORI Sicurezza alla massima potenza Pag\n3 CENTRALI CONVENZIONALI Potente microprocessore Soluzioni da 2 a 20 zone Memoria non volatile, con visualizzazione data, ora e numero di evento Programmazione soglia di allarme La gamma di centrali convenzionali Urmet è caratterizzata da un estrema versatilità: è infatti possibile scegliere tra centrali a 2 o 4 zone o utilizzare una delle centrali modulari con una gestione più ampia, che va da 4 a 20 zone. Il cuore del sistema è il suo potente microprocessore; i suoi assi nella manica, il design lineare e le piccole dimensioni, che lo fanno preferire per le applicazioni ufficio, negozio o in banca, dove il design e la discrezione dei sistemi di sicurezza è più importante. Le linee possono essere attivate o disattivate tramite un comando direttamente dal frontale della centrale, da cui si svolgono con facilità tutte le impostazioni utili per la programmazione, grazie al display LCD. Ogni linea corrisponde a una zona; a ognuna sono collegabili 32 rivelatori convenzionali (rif. Norm, UNI 9795) ed ogni ingresso è escludibile singolarmente. I numeri dell impianto Gestione di 32 rivelatori convenzionali per ciascuna linea 3 uscite a relè: una di allarme generale, una di di allarme anomalia e una di allarme spegnimento Altre 2/3uscite a relè liberamente programmabili 208\n4 Rivelatore di fumo fotoottico convenzionale mod. 1043/401 Conforme alle norme EN 54/7 Rivelatore di calore convenzionale mod. 1043/403 Conforme alle norme EN 54/5 Rivelatore termovelocimetrico convenzionale mod. 1043/402 Conforme alla norma EN 54/5 Centrale a microprocessore mod. 1043/424 Conforme alle norme EN 54 parte 2 4 Pulsante manuale a rottura vetro mod. 1043/143 Conforme alle norme EN 54 parte 11 Gli eventi sono memorizzati su una memoria non volatile e la loro consultazione è facile e dettagliata; non solo: sarà possibile anche stamparli, semplicemente collegando una stampante parallela tramite la scheda opzionale RS232/RS485. È possibile impostare la soglia di allarme di ciascuna zona (criterio del singolo o doppio/multiplo consenso). Le centrali dispongono di 5/7 uscite a relè: 3 già preimpostate (una di allarme generale, una di di allarme anomalia e una di allarme spegnimento) e 2/4 liberamente programmabili e abbinabili agli ingressi di ogni centrale. ANTINCENDIO 209\n5 CENTRALI CONVENZIONALI CENTRALI CONVENZIONALI 1043/422 Centrale a microprocessore a 2 zone Numero certificazione: 0051CPD / /424 Centrale a microprocessore a 4 zone Le centrali consentono di gestire da due e quattro zone indipendenti, con un massimo di 32 dispositivi per zona. Ogni linea è considerata come una zona e può essere attivata o disattivata tramite un comando da tastiera. La centrale dispone di due uscite: un uscita sirena di allarme generale ed un uscita di guasto generale. L uscita sirena di allarme generale può essere attivata o disattivata tramite tastiera. Altre uscite a relè, di allarme generale ed allarme di zona, sono disponibili su scheda relè opzionale. È possibile, indipendentemente per ogni zona, decidere se ottenere la segnalazione di allarme con un solo dispositivo in allarme (singolo consenso) oppure con almeno due dispositivi in allarme (doppio consenso). Conforme alle norme EN54 parte 2 e parte 4 Numero certificazione: 0051CPD0339. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1043/ /424 N. di linee N. di zone Alimentazione Corrente massima Carico esterno massimo Assorbimento in preallarme (singolo consenso) Assorbimento in allarme (doppio consenso) Uscita sirena supervisionata Uscita campo Uscita relé di guasto Memoria non volatile Esclusione delle singole linee Visualizzazione info Alloggiamento accumulatori Materiale Dimensioni (L) x (H) x (P) mm ,4 Vcc 1,9 A 1,6 A 20 ma 40 ma ma LED 2 (da ABS 340 x 240 x ,4 Vcc 1,9 A 1,6 A 20 ma 40 ma ma LED 2 (da ABS 340 x 240 x Sì.\n6 ANTINCENDIO CENTRALI CONVENZIONALI 1043/022A024A 1043/ /022A** Centrale a microprocessore a 2 zone 1043/024A** Centrale a microprocessore a 4 zone Le centrali consentono di gestire fino a due/quattro linee/zone indipendenti. Ogni linea è considerata una zona, e può essere attivata o disattivata tramite un comando. Questa opzione è impostabile dalla tastiera a membrana presente sul pannello frontale della centrale, da cui si eseguono tutte le operazioni di programmazione e gestione dell impianto. Ogni linea può gestire al massimo 32 rivelatori convenzionali (rif. Norme UNI 9795), e ogni ingresso è escludibile singolarmente. Le centrali dispongono di due uscite a relè: una di allarme generale, che si attiva con almeno una zona in allarme e una di anomalia generale, che si attiva quando siamo in presenza di un guasto. Le uscite di allarme e di anomalia generale possono essere attivate e disattivate tramite tastiera. Sono inoltre disponibili altre uscite a relè, di allarme di zona e di preallarme generale, su scheda opzionale cod. 1043/023. Conforme alle norme EN54 parte 2 4. Numero certificazione: 1438 CPD /136 Centrale a microprocessore a 4 zone espandibile a 8, 12, 16 e 20 zone La centrale, grazie all ausilio di un microprocessore, consente di gestire fino ad un massimo di 20 linee/zone da una base di 4. Ogni linea è considerata una zona e può essere attivata o disattivata tramite un comando. Questa opzione è impostabile dalla tastiera a membrana presente sul pannello frontale della centrale, da cui si eseguono tutte le operazioni di programmazione e gestione dell impianto. Ogni linea può gestire al massimo 32 rivelatori convenzionali (rif. Norme UNI 9795), e ogni ingresso può essere escluso singolarmente. La centrale dispone di un display LCD per la visualizzazione degli eventi e per la programmazione. Tutti gli eventi vengono registrati su una memoria non volatile, con ora, data e numero di evento. È possibile impostare la soglia di allarme di ciascuna zona (criterio del singolo o doppio/multiplo consenso) e collegare tramite la scheda opzionale RS232/RS485 cod. 1043/276 il modulo di stampa cod. 1043/275. La centrale dispone di tre uscite a relè: una di allarme generale, una di allarme anomalia e una di allarme spegnimento. Di default sono disponibili ulteriori 4 uscite a relè liberamente programmabili. La centrale si espande in numero di linee e di uscite con la scheda di espansione cod. 1043/137. Conforme alle norme EN54 parte 24. Numero certificazione: 1293 CPD CARATTERISTICHE PRINCIPALI N. di linee N. zone Max. numero di punti 1043/022A 1043/024A 1043/ esp. a 20 4 esp. a ANTINCENDIO Uscite max (opz.) (opz.) (opz.) Max. carico erogabile 500 ma 500 ma 1,5 A Visualizzazione info Seriale a disposizione LED LED Display LCD 40 x 4 Alloggiamento accumulatori 2 (da 2 (da 2 (da Dimensioni (L) x (H) x (P) mm 380 x 295 x x 295 x x 345 x 115 ** Per la disponibilità rivolgersi alla rete vendita. Sì. 211\n7 CENTRALI CONVENZIONALI ACCESSORI DI CENTRALE 1043/423 Scheda opzionale dotata di 2 uscite relè per centrale 1043/ / / / /425 Scheda opzionale dotata di 4 uscite relè per centrale 1043/424 Le schede opzionali dispongono rispettivamente di 2 e 4 uscite a relè a contatti puliti che consentono di differenziare le segnalazioni di allarme provenienti da ciascuna zona. I relè di ciascuna zona vengono attivati: nello stato di allarme di un singolo dispositivo (zona programmata in singolo consenso); nello stato di allarme di due o più dispositivi (zona programmata in doppio consenso). Caratteristiche principali Tipo di contatto: in scambio a contatti puliti Alimentazione: 26,4 Vcc Corrente massima: 1A c/carico resistivo 1043/023** Scheda opzionale dotata di 2 uscite relè programmabili per centrale 1043/022A Uscite relè: due da È possibile selezionare il contatto in uscita (NA o NC) attraverso il jumper a bordo scheda Il relè di zona commuta quando un solo rivelatore di appartenenza genera l allarme Il relè di preallarme commuta quando un solo rivelatore di qualsiasi zona genera l allarme. 1043/025** Scheda opzionale dotata di 4 uscite relè programmabili per centrale 1043/024A Uscite relè: quattro da È possibile selezionare il contatto in uscita (NA o NC) attraverso un jumper a bordo scheda Il relè di zona commuta quando un solo rivelatore di appartenenza genera l allarme Il relè di preallarme commuta quando un solo rivelatore di qualsiasi zona genera l allarme. 1043/026** Interfaccia per controllo uscite (attuatori) Il dispositivo si utilizza per monitorare la linea di comando attuazione (sirene, campane, targhe etc.) delle centrali convenzionali 1043/022A, 1043/024A e 1043/136. Occorre collegare il seguente dispositivo qualora vi sia più di un attuatore sulla stessa linea. 1043/028** Interfaccia seriale per centrali 1043/022A e 1043/024A Interfaccia seriale RS232 in grado di fornire le seguenti informazioni: stato impianto, allarme impianto, anomalia impianto. Articolo su ordinazione 1043/137 Scheda di espansione a 4 ingressi/ 4 uscite per centrale 1043/136 La scheda d espansione viene utilizzata per ampliare il numero di linee di ingresso e di uscita della centrale 1043/136 Ingressi di linea: 4 Uscite relè: quattro da È possibile selezionare il contatto in uscita (NA o NC) attraverso un jumper a bordo scheda Alimentazione: diretta, tramite connessione a FLAT su centrale 1043/136. ** Per la disponibilità rivolgersi alla rete vendita. 212\n8 ANTINCENDIO COMPATIBILITÀ CENTRALI / ACCESSORI Codice 1043/ / / / / / /022A 1043/024A 1043/ / /424 ANTINCENDIO Sì. 213\n9 RIVELATORI CONVENZIONALI Attenzione al design La gamma di rivelatori Urmet si contraddistingue per le linee morbide: Urmet sa infatti che la discrezione delle forme aiuta a non appesantire spazi architettonici ad elevato numero di dispositivi tecnologici. Per la prevenzione di rischi incendio è indispensabile poter contare sulla precisione dei dispositivi di rilevamento. Urmet ha sviluppato una linea di rivelatori convenzionali altamente affidabili, basati su 3 tipologie di tecnologie sofisticate. Rivelatori di fumo: basati sulla differenza di diffusione della luce causate dalle particelle di fumo presenti nell aria. Rivelatori di calore: attraverso un sensore di temperatura ad alta precisione, controllano le variazioni all interno dell area Rivelatori di calore velocimetrico: analizzano la variazione di temperatura e la sua velocità di incremento. Rivelatori misti, fumo e calore: dedicati ai luoghi dove è necessario monitorare entrambi gli eventi. Tutti i dispositivi rispettano le più attuali direttive CDP/89/106/CE. La gamma è inoltre completata da pulsanti manuali, rivelatori speciali di gas, rivelatori lineari di fumo, anche a riflessione. Rivelatore di fumo mod. 1043/401 Conforme alle norme EN 54/7 Rivelatore termovelocimetrico mod. 1043/402 Conforme alla norme EN 54/5 Rivelatore di calore mod. 1043/403 Conforme alle norme EN 54/5 Pulsante manuale a rottura vetro mod. 1043/143 Conforme alle norme EN 54 parte\n10 RIVELATORI CONVENZIONALI RIVELATORI CONVENZIONALI 1043/ / / / /401 Rilevatore di fumo a basso profilo I rivelatori di fumo funzionano secondo il principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno; un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo, correggendo l'eventuale aumento di livello causato dal depositarsi della polvere all'interno della cella di analisi. I rivelatori di fumo devono essere installati in luoghi dove non siano presenti correnti d'aria che potrebbero deviare il flusso delle particelle prodotte dalla combustione e in luoghi dove le normali attività svolte non producano incendi di materiali gassosi. Conforme alle norme EN54 parte 7 Numero certificazione: 1293CPD /402 Rilevatore termovelocimetrico a basso profilo I rivelatori di calore velocimetrici controllano l'incremento della temperatura all'interno dell'area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l'allarme se l'incremento di temperatura supera i 5 C al minuto. Conforme alle norme EN54 parte 5 Numero certificazione: 1293CPD /403 Rilevatore di calore a basso profilo I rivelatori di calore controllano la temperatura all'interno dell'area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l'allarme se la temperatura supera i 58 C. Conforme alle norme EN54 parte 5 Numero certificazione: 1293CPD /404 Rilevatore ottico termico a basso profilo Il rivelatori combinati a doppia tecnologia (fumocalore) basano il loro principio di funzionamento sul principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria (effetto TYNDALL) e sul controllo della temperatura all'interno dell'area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l'allarme se la temperatura supera i 58 C. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno; un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo. Conforme alle norme EN54 parte 5 parte 7. Numero certificazione: 1293CPD0183 CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1043/ / / /404 Tensione di alimentazione Vcc 11 29Vcc Vcc Vcc ANTINCENDIO Assorbimento medio a riposo Assorbimento medio in allarme Soglia di allarme dt>5 C/min 58 C ± 5% 58 C ± 5% Materiale ABS V0 ABS V0 ABS V0 ABS V0 Visualizzazione a LED 3 colori 3 colori 3 colori 3 colori Dimensioni Ø x (H) mm 90 x x x x\n11 RIVELATORI CONVENZIONALI ACCESSORI PER NUOVI RILEVATORI 1043/500 Base standard per rilevatori digitali serie 500 e per rilevatori convenzionali serie 400 La base è comune per tutti i rilevatori convenzionali della serie 400 e per tutti i rilevatori digitali della serie 500. Materiale: ABS Dimensioni: Ø 90mm 1043/510 Base standard con ripetizione di allarme per rilevatori digitali serie 500 e per rilevatori convenzionali serie 400 La base è comune per tutti i rilevatori convenzionali della serie 400 e per tutti i rilevatori digitali della serie 500, tramite la sua ripetizione di allarme è possibile pilotare una gemma fuoriporta. Più precisamente questa base è in grado di pilotare direttamente (senza alimentazione ausiliaria) l articolo 1043/235 tramite i rilevatori della serie 400 e l articolo 1043/135 tramite i rilevatori della serie /511 Base standard con uscita relè per rilevatori digitali serie 500 e per rilevatori convenzionali serie 400 La base è comune per tutti i rilevatori convenzionali della serie 400 e per tutti i rilevatori digitali della serie 500, tramite la sua uscita relè è possibile pilotare una gemma fuoriporta (tramite alimentazione ausiliaria). Uscita relè a contatti puliti: Materiale: ABS Dimensioni: Ø 90mm 1043/515 Controbase per rilevatori digitali serie 500 e per rilevatori convenzionali serie\n12 ANTINCENDIO RIVELATORI CONVENZIONALI 1043/ / / / /221** Rivelatore di fumo completo di base 1043/222** Rivelatore di fumo completo di base e uscita relè I rivelatori di fumo funzionano secondo il principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell aria. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno; un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo, correggendo l eventuale aumento di livello causato dal depositarsi della polvere all interno della cella di analisi. I rivelatori di fumo devono essere installati in luoghi dove non siano presenti correnti d aria che potrebbero deviare il flusso delle particelle prodotte dalla combustione e in luoghi dove le normali attività svolte non producano incendi di materiali gassosi. Conformi alle norme EN 54 parte 7. Numero di certificazione: 1438 CPD /223** Rivelatore di calore completo di base 1043/224** Rivelatore di calore completo di base e uscita relè I rivelatori di calore controllano la temperatura all interno dell area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l allarme se la temperatura supera i 58 C. Conformi alle norme EN54 parte /225** Rivelatore termovelocimetrico completo di base 1043/226** Rivelatore termovelocimetrico completo di base e uscita relè I rivelatori di calore velocimetrici controllano l incremento della temperatura all interno dell area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l allarme se l incremento di temperatura supera i 5 C al minuto. Conformi alle norme EN 54 parte 5. Numero certificazione: 1438 CPD /231** Rivelatore otticotermico completo di base 1043/232** Rivelatore otticotermico completo di base e uscita relè I rivelatori combinati a doppia tecnologia (fumocalore) basano il loro principio di funzionamento sul principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell aria (effetto TYNDALL) e sul controllo della temperatura all interno dell area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l allarme se la temperatura supera i 58 C. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno; un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo. Conformi alle norme EN 54 parte 7 e parte 5. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1043/221/ /223/ /225/ /231/232 Tensione di alimentazione 11 29Vcc 11 29Vcc 11 29Vcc 11 29Vcc ANTINCENDIO Assorbimento a riposo 75mA 65mA 65mA 75mA Assorbimento in allarme Uscita relè (solo per i modelli 1043/222/224/226/232) NANC NANC NANC NANC Soglia di allarme 58 C +/ 6% dt>5 C/min. 58 C +/ 6% Temperatura di funzionamento 0 70 C 0 70 C Umidità relativa max. 92% 92% 92% 92% Peso 170 g 170 g 170 g 170 g Dimensioni Ø x (H) mm 115 x x x x 45 ** Per la disponibilità rivolgersi alla rete vendita. 217\n13 RIVELATORI CONVENZIONALI PULSANTI CONVENZIONALI 1043/ /143 Pulsante manuale a rottura vetro 1043/144 Pulsante a riarmo manuale I pulsanti antincendio vengono utilizzati per la segnalazione manuale di un allarme. Il modello 1043/143 è a rottura vetro: è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro perché questo si rompa e azioni uno switch interno. Per il ripristino occorre sostituire il vetrino (cod. ricambio 1043/247). Il modello 1043/144 è riarmabile: effettuando una pressione sulla parte centrale del vetro questo si sposterà verso l interno azionando lo switch. Con il pulsante viene fornito un attrezzo che serve per effettuare il TEST e per riarmare il vetrino. L accensione di un LED rosso, per entrambi i pulsanti, indica lo stato di allarme. Conformi alle norme EN 54 parte 11. Le caratteristiche principali sono: Tensione di alimentazione: 11 29Vcc Assorbimento in allarme: 50 Peso: 150 g Dimensioni (L) x (H) x (P) mm: 110 x 100 x 40 ACCESSORI PULSANTI CONVENZIONALI 1043/145** Martelletto per pulsante manuale a rottura vetro 1043/247 Vetro di ricambio Vetro di ricambio per pulsanti 1043/143 e 1043/506. Rivelatori Convenzionali Speciali RIVELATORI DI GAS 1043/ /228 Rivelatore di gas metano a basso profilo con uscita relè 1043/229 Rivelatore di gas gpl a basso profilo con uscita relè Questi rivelatori permettono di segnalare la presenza di gas metano e gas GPL in concentrazioni inferiori al limite minimo di esplosività (L.I.E.), cioè del 10%, molto prima che si componga una miscela esplosiva. I rivelatori vengono forniti di un uscita di allarme a relè con contatti NA e NC, un uscita di guasto optoisolata NC e due morsetti per il collegamento di una linea ad assorbimento di corrente per le centrali convenzionali. Le caratteristiche principali sono: Tensione di alimentazione: Vcc Assorbimento a riposo: 50 27,6 Vcc Assorbimento in allarme: ,6 Vcc Ritardo per allarme: 20 sec. Assorbimento linea di allarme: 50 27,6 Vcc Temperatura di funzionamento: 5 50 C Umidità : < 95 % Uscita relè: NA NC Soglia di allarme del rivelatore: 15% LIE 0,75% in volume Contenitore: ABS bianco Grado di protezione: IP 40 Dimensioni Ø x (H) mm : 115 x 45 ** Per la disponibilità rivolgersi alla rete vendita. 218\n14 ANTINCENDIO RIVELATORI LINEARI DI FUMO 1043/ /110 Rivelatore lineare di fumo a riflessione portata max. 60 m 1043/111 Rivelatore lineare di fumo a riflessione portata max. 110 m Il rivelatore lineare di fumo a riflessione è particolarmente idoneo a soddisfare le applicazioni dove l elemento estetico, le piccole dimensioni e la semplicità d uso sono di primaria importanza. Trova particolare applicazione soprattutto nel campo delle protezioni dei beni culturali, quali: musei, chiese, edifici storici, mostre d arte, ecc. Il suo principio di funzionamento si basa sulla interazione fra il fumo presente in un ambiente generato da un principio di incendio e un raggio infrarosso emesso e riflesso da uno speciale riflettore ottico. È particolarmente indicato per rilevare la presenza di fumi bianchi e neri anche poco densi. Conformi alle norme EN 54 parte 12 CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1043/111 Tensione di alimentazione Protezione inversione di polarità Consumo con relè diseccitato 1043/ / Vcc (± 15%) 14 ma 12 24Vcc (± 15%) 13 ma Consumo con relè eccitato 28 ma 28 ma Regolazione della sensibilità Trimmer interno Trimmer interno Relè di uscita allarme Uscita di preallarme/guasto 50 ma open collector 50 ma open collector Uscita analogica per la misura del livello del segnale 010V 010V 1043/112 Portata ottica con riflettore 1043/ m 70 m Portata ottica con riflettore 1043/ m 90 m Portata ottica con riflettore 1043/ m 110 m Area di copertura max. 900 mq mq Regolazione del punto di intervento preallarme/guasto Trimmer interno Trimmer interno 1043/113 Contenitore plastico autoestinguente Grado di protezione Classe V0 IP50 Classe V0 IP50 ANTINCENDIO Peso 250 g 900 g Dimensioni (L) x (H) x (P) mm 162 x 62 x x 146 x 114 ACCESSORI RIVELATORI LINEARI A RIFLESSIONE 1043/ /112 Riflettore con portata 30 m (1043/110) 70 m (1043/111) 1043/113 Riflettore con portata 45 m (1043/110) 90 m (1043/111) 1043/114 Riflettore con portata 60 m (1043/110) 110 m (1043/111) Sì. 219\n15 CENTRALI DIGITALI ad autoapprendimento e indirizzo Mod. 1043/550 /560 /570 3 modalità di collegamento: loop chiuso, aperto entri/esci, aperto con collegamento in parallelo Funzione hotel Funzione giorno/notte Identificazione del rivelatore, del dispositivo dei moduli di comunicazione del sistema Programmazione tramite tastiera PC Interfacce modem GSM/PSTN Software per controllo, segnalazione e trasmissione dati da remoto Porta di connessione per stampante Compatibilità con tutti gli accessori base standard e con le nuove targhe ottico acustiche mono e bifacciali Il nuovo sistema digitale fire serie 500 rappresenta un evoluzione sul mercato: nuovo nel design, nell architettura tecnologica, conforme alle norme EN54, è dotato di una piattaforma di comunicazione che consente di collegare in rete più modelli di centrale, garantendo un eccellente livello di prestazioni e semplicità di installazione, programmazione e gestione. La centrale è modulare: ogni linea loop può gestire 128 punti, interagendo tramite colloquio bidirezionale. La versatile connettività del sistema, la completezza dei rivelatori (rivelatori di fumo fotoottici, termovelocimetrici, di calore, otticotermici e manuali), fanno della serie 500 la scelta ideale per tutti i terziari con elevate esigenze di gestione. I numeri dell impianto Disponibilità di centrali a 1 linea loop, 2 linee espandibili a 4, o 4 linee espandibile a 12 Fino a 480 zone parzializzabili Fino a 240 gruppi di sensori Fino a 2 Km di distanza della linea con cavo di sezione pari a 0,75 m 1000 eventi in memoria 220\n16 Software di configurazione 1043/541 Rete GSM Rete PSTN Porta di comunicazione USB Interfaccia di rete LAN Interfaccia GSM Interfaccia PSTN Tastiera PS2 Interfaccia stampante Printer Centrale digitale 1043/560 Interfaccia RS232/RS / Centrali Master/Slave I/F linea loop 1043/531 (max 128 punti) Modulo polivalente I/O 1043/533 Pannelli remoti 1043/534 Sensore di fumo 1043/501 Alimentatore 1043/191 Modulo polivalente I/O 1043/532 Sensore termico 1043/503 Ripetitore fuoriporta 1043/135 Fermi elettromagnetici 1043/084 Rivelatori lineari a riflessione 1043/110 Targa monofacciale 1043/255 Pulsante manuale 1043/506 PC ANTINCENDIO PC PC Router 221\n17 CENTRALI DIGITALI mod. 1043/550 /560 /570 CENTRALI DIGITALI 1043/550 Centrale a microprocessore a 1 linea loop Centrale conforme alle norme EN54 parte 24. Num. certificazione: 0051CPD /560 Centrale a microprocessore a 2 linee loop espandibile a 4 Centrale conforme alle norme EN54 parte 24. Num. certificazione: 0051CPD / /570 Centrale a microprocessore a 4 linee loop espandibile a 12 Centrale conforme alle norme EN54 parte 24. Num. certificazione: 0051CPD0241 Il nuovo sistema digitale fire serie 500 rappresenta una chiara evoluzione sul mercato: nuovo nel design, nell architettura tecnologica, è dotato di una piattaforma che consente di collegare in rete più modelli di centrale, garantendo un eccellente livello di prestazioni e semplicità di installazione, programmazione e gestione. Il sistema è modulare, flessibile ed è composto da 3 modelli di centrale. Il sistema gestisce: 480 zone, ognuna configurabile in un specifico tipo di operatività (antincendio, tecnologico, ecc.); 240 gruppi di sensori, ognuno associabile liberamente a più zone, per fornire un alto livello di controllo incrociato; la soglia di ogni singolo rivelatore; l identificazione del rivelatore, del dispositivo, dei moduli di comunicazione e della zona; la memoria eventi (fino a 1.000); la funzione Hotel; la funzione giorno/notte. Ogni tipo di configurazione è facilmente programmabile tramite la tastiera della centrale, tramite PC (USB) e tramite la tastiera di un PC (PS2). Tutte le centrali sono predisposte per la comunicazione in rete tramite un interfaccia LAN TCP/IP, di una porta di comunicazione per le funzioni Master/Slave, di una porta di connessione per una stampante, di una porta RS485 optoisolata per l interfacciamento di pannelli ripetitori, di una porta USB per lo scarico dati e la configurazione dell impianto tramite PC, di un interfaccia di comunicazione per la trasmissione degli eventi via GSM/PSTN. I nuovi software di configurazione e mappe grafiche arricchiscono il sistema nella gestione locale e remota dell informazione. L automatismo dell autoapprendimento del punto è garantito a priori, con una linea collegabile in 3 diverse modalità: a loop chiuso, aperto entra/esci, aperto con collegamento in parallelo. 222\n18 ANTINCENDIO CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1043/ / /570 Configurazione base 1 linea loop 2 linee loop 4 linee loop Configurazione max. 1 linea loop 4 linee loop 12 linee loop N. zone Max. numero di punti Max. numero di gruppi Impostazione del punto Autoapprendimento Autoapprendimento Autoapprendimento Visualizzazione info Display 4 x 40 retroilluminato Display 4 x 40 retroilluminato Display 4 x 40 retroilluminato Registro storico Cronologico Su display Su display Su display Password Porta USB Porta di connessione per stampante Porta di comunicazione LAN/TCP/IP Porta RS485 per pannelli ripetitori Max. 16 Max. 16 Max. 16 Porta RS485 Master/Slave Max. 32 Max. 32 Max. 32 Porta di comunicazione tel. PSTN/GSM PSTN/GSM PSTN/GSM Memoria non volatile Orologio real time Soglia di allarme programmabile Max. carico erogabile 2A 2A 2A Alloggiamento accumulatori 2 da 2 da 2 da Dimensioni (L) x (H) x (P) mm 490 x 355 x x 355 x x 355 x 135 ANTINCENDIO Sì. 223\n19 CENTRALI DIGITALI MOD. 1043/550 /560 /570 ACCESSORI DI CENTRALE 1043/ / / / / /531 Scheda di espansione a 1 loop La scheda di espansione consente di ampliare la centrale di 1 linea loop o 2 linee aperte. È possibile collegare fino a 128 punti (rivelatori, pulsanti, interfacce, ecc.). Il modulo si installa direttamente sul backplane della centrale e consente l acquisizione e il controllo dei dispositivi collegati. Il collegamento con i dispositivi può essere realizzato con linea a loop chiuso o con linea a loop aperta. La configurazione si effettua in fase di programmazione. 1043/532 Scheda polivalente 1 ingresso / 1 uscita Il presente modulo consente di interfacciare sul sistema digitale serie /500 rivelatori convenzionali stabili con contatti puliti (NC/NA), di collegare sonde o altri dispositivi dotati di comandi impulsivi. Inoltre la medesima interfaccia è in grado di pilotare degli attuatori (targhe, fermi elettromagnetici, sirene o altro). Ogni ingresso / uscita è programmabile. Alimentazione: 10 24Vcc Assorbimento: Vcc Uscita relè: 1A, 30Vcc, carico resistivo Uscita ripetizione di allarme: 12mA max, Temperatura di funzionamento: 5 50 C Umidità relativa: 95% max non condensante Dimensioni (L) x (H) x (P) mm: 110 x 29 x /533 Scheda polivalente 4 ingressi / 4 uscite L interfaccia presenta le medesime caratteristiche del modulo I/O 1043/532, consente di collegare rivelatori convenzionali stabili con contatti puliti (NC/NA), di collegare sonde o altri dispositivi dotati di comandi impulsivi e di pilotare degli attuatori (targhe, fermi elettromagnetici, sirene o altro), ma dispone di 4 ingressi e 4 uscite differenziate e programmabili. Alimentazione: 10 24Vcc Assorbimento: Vcc Uscita relè: 1A, 30Vcc, carico resistivo Uscita ripetizione di allarme: 12mA max, Temperatura di funzionamento: 5 50 C Umidità relativa: 95% max non condensante Dimensioni (L) x (H) x (P) mm: 180 x 45 x /534 Pannello ripetitore Il pannello ripetitore permette un controllo attivo e costante di ogni evento. Le centrali 1043/550, 1043/560 e 1043/570 possono gestire fino a 16 pannelli remoti; la connessione con la centrale di controllo ed eventuali altri pannelli avviene tramite la scheda opzionale 1043/536. L indirizzo identificativo del pannello avviene attraverso un commutatore on board. Le informazioni sono visualizzate su un display alfanumerico da 40 x 4 caratteri retroilluminato. Una serie di Led visualizza la presenza di alimentazioni, esclusioni/riabilitazioni, allarmi e anomalie. L utente ha a disposizione una tastiera dotata di tasti specifici per i comandi da e verso la centrale. new 1043/535* Interfaccia stampante Il dispositivo 1043/535 collegato tramite bus RS485 alle Centrali antincendio 1043 serie 500, permette di riportare le seguenti informazioni: eventi e cronologico. Il dispositivo và opportunamente alimentato da un alimentatore supplementare. Tensione alimentazione Vdc Assorbimento a 12 Vdc: ~90 ma Assorbimento a 24 Vdc: ~45 ma 1043/536 Interfaccia di comunicazione RS232/R5485 Tramite questa interfaccia è possibile abilitare 2 porte dove è possibile collegare sino ad un max. di 16 unità di pannelli ripetitori 1043/534 e 32 unità di centrale serie 500 (1043/550, 1043/560 e 1043/570). * Di prossima uscita. 224\n20 ANTINCENDIO ACCESSORI DI CENTRALE 1043/ /537 Interfaccia 420 ma per rilevatori di gas serie 700 L interfaccia è utilizzata per la connessione di un rivelatore di gas 420mA. Il funzionamento del modulo è del tipo multisoglia e le soglie di allarme sono selezionabili tramite microinterruttori oppure tramite programmazione per mezzo della centrale. L interfaccia può essere impostata alla generazione della condizione di allarme per eccesso oppure per deficienza di gas. 1043/ / / / /538* Modulo concentratore 1043/539 Interfaccia tirante bagno L interfaccia tirante bagno è in grado di collegare un pulsante a tirante, presente in tutti i bagni delle camere d albergo e identificarlo tramite indirizzo univoco sul sistema digitale di rilevazione fumi Serie /541 Software di configurazione Tramite questo programma, funzionante in ambiente Windows, si ha la possibilità di impostare, attivare e programmare la centrale e tutti gli elementi ad essa collegati, sia in locale che da remoto. 1043/542 Software di telegestione e mappe grafiche 1043/544 Interfaccia modem PSTN Il modulo MODEM PSTN 1043/544 consente il collegamento tra un PC e le centrali 1043 serie 500 attraverso la linea telefonica PSTN. Alimentazione: 3.3 V Assorbimento: 105 ma Assorbimento max: 115 ma Velocità: V. 92/56K 1043/545 Interfaccia modem GSM ll modulo MODEM GSM 1043/545 consente il collegamento tra un PC e le centrali 1043 serie 500 attraverso la linea telefonica GSM. Alimentazione: 24 V Modem: Dual Band 900/1800 MHz GSM Assorbimento Idle: 10 ma Assorbimento 900 MHz: 150 ma Assorbimento 1800 MHz: 130 ma Potenza di uscita: 2 W per GSM900/ 1W per GSM /547 Interfaccia LAN/TCP/IP Il modulo interfaccia LAN 1043/547 consente il collegamento tra un PC e le centrali 1043 serie 500 attraverso la LAN IEEE (Ethernet). Alimentazione: 5 V Assorbimento: 150 ma Assorbimento max: 200 ma Velocità: 10/100 Mbit/s auto configurante Standard: IEEE ANTINCENDIO * Di prossima uscita. 225\n21 CENTRALI DIGITALI MOD. 1043/550 /560 /570 RIVELATORI DIGITALI 1043/ / / / /501 Rivelatore di fumo fotoottico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto I rivelatori di fumo funzionano secondo il principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell aria. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno; un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo, correggendo l eventuale aumento di livello causato dal depositarsi della polvere all interno della cella di analisi. I rivelatori di fumo devono essere installati in luoghi dove non siano presenti correnti d aria che potrebbero deviare il flusso delle particelle prodotte dalla combustione e in luoghi dove le normali attività svolte non producano incendi di materiali gassosi. Conformi alle norme EN 54 parte 7. Numero certificazione: 1293 CPD /502 Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto I rivelatori di calore velocimetrici controllano l incremento della temperatura all interno dell area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l allarme se l incremento di temperatura supera i 5 C al minuto. Conformi alle norme EN 54 parte 5 classe A1R. Numero certificazione: 1293 CPD /503 Rivelatore di calore a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto I rivelatori di calore controllano la temperatura all interno dell area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l allarme se la temperatura supera i 58 C. Conformi alle norme EN 54 parte 5 classe A1S. Numero certificazione: 1293 CPD /504 Rivelatore otticotermico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto I rivelatori combinati a doppia tecnologia (fumocalore) basano il loro principio di funzionamento sul principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell aria (effetto TYNDALL) e sul controllo della temperatura all interno dell area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l allarme se la temperatura supera i 58 C. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno; un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo. Conformi alle norme EN 54 parte 7 e parte 5 classe A1. Numero certificazione: 1293 CPD CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1043/ / / /504 Tensione di alimentazione (modulata da 15% a +10%) 20Vcc 20Vcc 20Vcc 20Vcc Assorbimento a riposo Assorbimento in allarme Isolatore di corto Integrato Integrato Integrato Integrato Led bicolore: rosso = allarme verde = normale funzionamento Soglia di allarme statico 58 C 58 C 58 C Umidità relativa max. 93% 93% 93% 93% Peso: g Dimensioni Ø x (H) mm 90 x x x x Sì.\n22 ANTINCENDIO ACCESSORI DI RIVELATORI 1043/ / /500 Base standard per rilevatori digitali serie 500 e per rilevatori convenzionali serie 400 La base è comune per tutti i rilevatori convenzionali della serie 400 e per tutti i rilevatori digitali della serie 500, Materiale: ABS Colore: bianco Dimensioni: Ø 90mm 1043/510 Base standard con ripetizione di allarme per rilevatori digitali serie 500 e per rilevatori convenzionali serie 400 La base è comune per tutti i rilevatori convenzionali della serie 400 e per tutti i rilevatori digitali della serie 500, tramite la sua ripetizione di allarme è possibile pilotare una gemma fuoriporta. Più precisamente questa base è in grado di pilotare direttamente (senza alimentazione ausiliaria) l articolo 1043/235 tramite i rilevatori della serie 400 e l articolo 1043/135 tramite i rilevatori della serie 500 Materiale: ABS Colore: bianco Dimensioni: Ø 90mm 1043/511 Base standard con uscita relè per rilevatori digitali serie 500 e per rilevatori convenzionali serie 400 La base è comune per tutti i rilevatori convenzionali della serie 400 e per tutti i rilevatori digitali della serie 500, tramite la sua uscita relè è possibile pilotare una gemma fuoriporta (tramite alimentazione ausiliaria). Uscita relè a contatti puliti: Materiale: ABS Dimensioni: Ø 90mm 1043/515 Controbase per rilevatori digitali serie 500 e per rilevatori convenzionali serie /506 PULSANTI DIGITALI 1043/506 Pulsante manuale a rottura vetro Pulsante manuale a rottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto. I pulsanti antincendio vengono utilizzati per la segnalazione manuale di un allarme. Per il modello a rottura vetro è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro perché questo si rompa e azioni uno switch interno. Con i pulsanti viene fornito un attrezzo che serve per effettuare il TEST, per aprire il coperchio e sostituire il vetrino. L accensione di un LED rosso indica lo stato di allarme. Dimensioni (L) x (H) x (P) mm: 110 x 100 x 40 Conforme alle norme: EN54 parte /507 Pulsante a riarmo manuale Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto. Medesime funzionalità del precedente. Per il modello a riarmo è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro, affinchè questo si sposti verso l interno azionando lo switch. Con i pulsanti viene fornito un attrezzo che serve per effettuare il TEST e per riarmare il vetrino. L accensione di un LED rosso indica lo stato di allarme. Dimensioni (L) x (H) x (P) mm: 110 x 100 x 40 Conforme alle norme: EN54 parte 11. ANTINCENDIO * Di prossima uscita. 227\n23 SISTEMI DI RILEVAZIONE GAS Flessibilità di collegamento Ampia gamma di rivelatori: gas infiammabili, tossici, ossigeno Un impianto di sicurezza non si può definire veramente tale se non concorre a evitare tutte le forme di rischio. E in un appartamento, in un ufficio o in uno stabilimento, la presenza di impianti che utilizzano gas è sicuramente fonte di apprensione, se non adeguatamente controllata. Un sicuro punto di riferimento sono certamente le centrali di rivelazione di fughe di gas Urmet. Non solo per la completa versatilità dell installazione, in linea con la filosofia d integrazione Urmet, ma anche e soprattutto per la gamma di rivelatori: dai gas infiammabili a quelli tossici, oppure l ossigeno. Tutto è sotto controllo. Con una grande flessibilità di collegamento, di programmazione, di gestione e di suddivisione delle aree. Centrali estremamente sicure, grazie anche a un accurato sistema di autodiagnosi e controllo di eventuali guasti. 228\n24 PC RS232 Centrale Antincendio 1043/830 fino a 8 ingressi (4 20 ma) fino a 8 ingressi (4 20 ma) 1043/706 fino a 12 moduli di ingresso 1043/831 Stampante Parallela RS485 fino a 8 ingressi (4 20 ma) 1043/723 fino a 12 moduli di ingresso 1043/ uscite open collector 4 uscite relè fino a 4 moduli di uscita 1043/832 ANTINCENDIO 229\n25 SISTEMI DI RILEVAZIONE GAS CENTRALI DI RILEVAZIONE GAS 1043/ / /824 Centrale a microprocessore a 4 zone espandibile ad 8 La centrale 1043/824 è stata progettata per consentire la massima flessibilità nei piccoli impianti. Consente il collegamento fino a 4 rivelatori di gas infiammabili, tossici o di Ossigeno con uscita proporzionale 420 ma in configurazione base, ed un massimo di 8 rivelatori con l aggiunta di un modulo di espansione 1043/825. Per ogni ingresso è possibile impostare sia il tipo di rivelatore, sia il campo di misura, sia i valori di calibrazione. La programmazione delle funzioni è effettuata con il semplice uso dei 2 tasti e della chiave a 3 posizioni presenti sul pannello frontale della centrale. I valori di concentrazione misurati sono presentati su un display a cristalli liquidi retroilluminato, mentre gli stati di allarme ed il guasto, anche con segnalazioni a Led, sono presenti sul pannello frontale della centrale. L allarme acustico locale è fornito da un buzzer interno ad alto rendimento. La centrale dispone di 5 uscite a relè, è disponibile in box metallico comprensivo d alimentatore 12Vcc / 1,5A. Con l aggiunta della scheda di espansione oltre alle 4 zone, vengono implementate anche 16 uscite a open collector. 1043/830 Centrale a microprocessore Multiscan a 8 zone espandibile a 104 La centrale Multiscan è stata progettata per consentire la massima flessibilità ed espandibilità degli impianti. Consente il collegamento di rivelatori di gas infiammabili, tossici o di Ossigeno. Può gestire fino a 104 rivelatori con uscita proporzionale 420 ma. Il collegamento avviene tramite concentratori remoti (1043/831) disposti su una linea seriale RS485. La centrale dispone di 4 relè di uscita, liberamente associabili, espandibili sino a 68 tramite scheda opzionale 1043/832. La centrale può essere configurata con rivelatori diversi tra loro sia come gas rilevato, sia come soglie di attivazione. Dispone di una memoria eventi con un buffer che può memorizzare fino a 800 eventi. La configurazione dell impianto e delle caratteristiche della centrale avviene tramite display LCD grafico (256 x 64 pixel retroilluminato) e tastiera a membrana posti sul frontale della centrale. Il display permette anche la visualizzazione dello stato della centrale e dei rivelatori durante il normale funzionamento. Dispone anche di una linea seriale RS232 per l interfacciamento ad un Personal Computer con un adeguato software di gestione. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1043/ /830 Configurazione base Configurazione max. N. di uscite max. Connessione Corrente max. erogabile Visualizzazione info Registro storico Porta parallela Porta seriale Alloggiamento batterie Dimensioni (L) x (H) x (P) mm 4 zone 8 zone mA Display LCD 16 caratteri retroilluminato 1 pz da 360 x 225 x zone 104 zone mA Display LCD 32 caratteri retroilluminato 800 Centronics RS232 + RS485 1 pz da 430 x 410 x\n26 ANTINCENDIO ACCESSORI DI CENTRALE / DI RILEVATORI 1043/825 Scheda di espansione per centrale 1043/824 Modulo di espansione a 4 zone 16 uscite open collector. 1043/831 Scheda di espansione per centrale 1043/830 Modulo di espansione ad 8 zone. 1043/832 Scheda di attuazione per centrale 1043/830 Modulo remoto da 16 uscite open collector programmabili. 1043/ /700 Scheda relè per rilevatori di gas serie 700 La presente scheda consente di fornire 2 relè di allarme distinti e un relè di allarme di guasto per i rivelatori di gas 420 ma della serie 700. Rivelatori di GAS CATALITICI In essi il sensore è costituito da una spirale di platino ricoperta da un catalizzatore. La spirale durante il funzionamento viene portata, per effetto di una corrente elettrica, a temperature superiori a 400 C. Il funzionamento del sensore si basa sul principio dell elettrocatalisi. Quando la miscela di aria e gas o vapori combustibili viene a contatto col catalizzatore, a causa dell ossidazione, aumenta la temperatura del filamento di platino, che possedendo un elevato coefficiente positivo, incrementa il valore della propria resistenza in modo proporzionale alla concentrazione del gas. Per evitare che le condizioni ambientali (temperatura e umidità) possano falsare in modo grave la misura, viene utilizzato nel circuito di misura, come compensatore, un secondo rivelatore gemello del primo, nel quale viene inibito il catalizzatore. Pertanto il sensore gemello non reagisce ai gas o ai vapori, ma soltanto alle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e compensa le derive del sensore di misura. ELETTROCHIMICI Il sensore è basato sulla tecnologia delle pile a combustibile. Sostanzialmente è formato da un anodo metallico, da un elettrolita e da un catodo. Quest ultimo è esposto all aria mediante una barriera di diffusione capillare. Quando il gas diffonde attraverso la barriera di diffusione e viene a contatto con l elettrolita, viene generata una corrente proporzionale alla concentrazione del gas. Il segnale elettrico segue un andamento lineare con un errore di scostamento che, nel peggiore dei casi, è minore dello 0,5%. Il sensore risulta molto affidabile e presenta eccellenti prestazioni. Inoltre è dotato di ottima resistenza alla corrosione e non viene influenzato da variazioni di temperatura e dall umidità. La sonda risulta pertanto sensibile per lunghi periodi di tempo. Questo tipo di sensore possiede eccellenti prestazioni tecniche, soprattutto la sensibilità, la ripetibilità dei valori e l ottima selettività al gas. ANTINCENDIO NOTE Il sensore catalitico offre una linearità ottimale fino al 100% del LIE e la sua vita media è di 4 anni (normali cicli di allarme), tranne in quei casi dove sono presenti sostanze quali: silicone, tetraetile di piombo, acido solfidrico, tetracloruro di carbonio o similari che possono provocare l avvelenamento o l inibizione del sensore stesso. La vita media di un sensore a cella elettrochimica utilizzato per rilevare gas tossici è di 2 anni. Per una corretta manutenzione si consiglia un controllo periodico di almeno 2 volte all anno per il modello catalitico e di 4 volte all anno per il modello a cella elettrochimica. 231\n27 SISTEMI DI RILEVAZIONE GAS RIVELATORI DI GAS TIPO EX II 3GD 1043/ / /701 Rivelatore di gas metano 420 ma, 0100% LIE Sensore catalitico: Nemoto. Assorbimento: /702 Rivelatore di vapori di benzina 420 ma, 0100% LIE Sensore catalitico: Nemoto Assorbimento: /703 Rivelatore di gas gpl 420 ma, 0100% LIE Sensore catalitico: Nemoto Assorbimento: /704 Rivelatore di gas propano 420 ma, 0100% LIE Sensore catalitico: Nemoto Assorbimento: /705 Rivelatore di gas butano 420 ma, 0100% LIE Sensore catalitico: Nemoto Assorbimento: /706 Rivelatore di monossido di carbonio 420 ma, 0500 ppm Sensore a cella elettrochimica Assorbimento: 40 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI RILEVATORI 1043/706 Alimentazione Procedura di autozero Segnalazioni luminose Precisione Tempo di preriscaldamento Tempo di stabilizzazione Tempo di risposta Velocità dell aria Filtro digitale Risoluzione Grado di protezione Peso Dimensioni (L) x (H) x (D) mm Normativa di riferimento Marcatura Atex 12 24Vcc 20% + 15% Compensazione delle derive di zero Led lampeggiante ± 10% della lettura 5 minuti < 2 minuti < 15 sec. T50; < 25 sec T90 (versione per gas infiammabile) < di 6 ms Medie mobili sui valori acquisiti punti IP g 106 x 170 x 65 EN50014 EN50018 EN50021 (requisiti essenziali di sicurezza EExn) / EN617791/4 (prestazioni) CE 722 Ex II 3GD Ex na d IIC T6 IP55 T85 C 232


Mini Clubvan Concept al Salone di Ginevra 2012\nLa Mini presenta al Salone di Ginevra 2012 la Mini Clubvan Concept, la versione van della Mini, ovvero la versione furgonata. Esteticamente la Mini Clubvan è uguale alla versione Clubman ma è dedicata all’uso commerciale, ha solo due posti ma 5 porte per agevolare al massimo le operazioni di carico e scarico delle merci.\nComoda la soluzione delle due portiere ad anta posteriori che prendono il posto del classico portellone, così come è funzionale la terza portiera posta sul lato destro dell’auto con apertura al contrario che fornisce un comodo accesso alla zona di carico, dotata di prese a 12 volt e cinghie per fissare il carico. Non manca la possibilità tipica del marchio Mini della personalizzazione, nel caso della Mini Clubvan del vano di carico, rivestito con stoffe di qualità, con cassetti e scaffali.\nChi tiene all’immagine non avrà molti dubbi sul veicolo commerciale da scegliere, una volta che la Mini Clubvan sarà messa in commercio. L’immagine è fashion come quello della Mini Clubman, la carrozzeria è proposta con la tinta British Racing con tetto e specchietti retrovisori in tinta, mentre i veri laterali posteriori sono oscurati per evitare che dall’esterno si possa vedere il carico.\nMini al Guinness World Records con “Mini goes to Santa Claus”\t Le soluzioni per viaggiare firmate Mini\t Nuova Mini Paceman, il listino prezzi per l’Italia\t Mini: in arrivo l’edizione limitata Frozen Black metallic


Istruzioni per Qwest posta / Myclads.com\nIstruzioni per Qwest posta\nQwest è una grande azienda di telecomunicazioni, fornendo l'accesso a Internet in molti stati degli Stati Uniti. Oltre all'accesso a Internet, Qwest fornisce ai propri clienti con gli indirizzi email sul dominio Qwest.net. Se si desidera accedere a un account di posta elettronica Qwest sul computer, è necessario utilizzare un client di posta elettronica, ad esempio Windows Live Mail. Se le è stato dato informazioni del tuo account, compreso il nome utente e la password, è possibile configurare il proprio account di posta elettronica Qwest piuttosto rapidamente.\n1 Avviare Windows Live Mail. Fare clic sulla scheda "Account" nella parte superiore della finestra, quindi fare clic sul pulsante "Email".\n2 Inserisci il tuo indirizzo email completo che termina con "@ qwest.net" nella casella "Indirizzo e-mail".\n3 Digitare la password nella casella "Password", e inserire un segno di spunta nella casella "Ricorda questa password" se non si desidera inserire la password ogni volta che Windows Live Mail verifica la presenza di nuovi messaggi.\n4 Digitare il nome che si desidera divulgare vedere quando la ricezione di messaggi da voi in "nome visualizzato per i messaggi inviati" scatola.\n5 Fare clic sulla casella "Configura manualmente le impostazioni del server", e quindi fare clic su "Avanti".\n6 Fai clic sul menu a discesa accanto a "Tipo di server" e selezionare "POP".\n7 Tipo "pop.mpls.qwest.net" nella casella "Indirizzo server" nella sezione "Informazioni Server posta in arrivo." Assicurarsi che il numero di porta è "110."\n8 Digitare la parte del tuo indirizzo e-mail prima del simbolo "@" nella casella "Accesso Nome utente".\n9 Tipo "pop.mpls.qwest.net" nella casella "Indirizzo server" in "Information Server posta in uscita". Assicurarsi che il numero di porta è "25."\n10 Fare clic su "Avanti" e poi su "Fine" per iniziare a utilizzare il tuo account di posta elettronica Qwest.\nLe istruzioni contenute in questo articolo sono specifici per Windows Live Mail, il client di posta elettronica gratuito da Microsoft per Windows 7. Tuttavia, Qwest posta non richiede Windows Live Mail. Le impostazioni del server di posta Qwest sono gli stessi per gli altri client di posta elettronica, ma le opzioni di menu utilizzati per impostare un account fino possono differire da quelli qui riportati direzioni.\n· Come impostare il WEP per Actiontec Modem per Qwest\n· Come scrivere uno script per la post-elaborazione dei dati\n· Come formattare codice sorgente per i post su Wordpress\n· Tutorial per un poster Sport in Photoshop\n· Come si va su come specificare un server POP o IMAP per la posta elettronica?\n· Tutorial per un poster Grunge su Photoshop\n· Come recuperare i file di archivio di Outlook per la posta in arrivo\n· Come inviare Gmail utilizzando un altro account e-mail\n· Come eliminare un account YouTube\n· Come trovare pagine che puntano a un sito Web in Google\n· Come creare un effetto di semitono in Photoshop\n· Perché il mio puntatore del mouse scomparire improvvisamente?\n· Come mettere un'immagine di sfondo all'interno di una cella in FrontPage\n· Differenze tra statico e dinamico pagine web\n· Come posso eseguire un ripristino del sistema sul mio Compaq Presario 5000?


Bacheca annunci arezzo - Un posto straordinario per appuntamenti con più di 1500 non professioniste nei tuoi dintorni\nSono conosciuta come sempre nuda adoro avere più cazzi in mano senza pietà voglio qualcuno di virile vieni a scoparmi come si deve. Vado per qualche giorno alle esposizioni. Rispondo a chiunque, innaffiami col tuo latte. Secondo me qui c'è cerco maturi per farmi sbattere al muro con trombamici. Invitami per una cena con le palle piene di solito detesto i bassi solo quelli tonti, non attendere oltre, scrivimi. Qui per incontrare amici ciccioni Ho casa libera e amo cose di gruppo come vincolo solo single che si facciano segare. Non esitare ti aspetto per fare car sex con me. Mi chiamano la porca Elisa, sono golosa di cazzo spero di trovare amici di letto ti faccio sentire unico mi amerai tutta la vita. Fai compagnia alla mia fica sola invia viber su bacheca annunci arezzo Attenzione!! faccio sesso con Dolores spudorata non posso stare senza amici quindi per annusare i piedi. Alla larga i deboli di cuore quindi sentitevi liberi nel weekend a Fidanzata Vogliosa\nSono maggiorata e studentessa universitaria voglio godere di brutto a scopare manchi solo tu anche per i minidotati. In vacanza fino a domani sono in zona bacheca annunci arezzo Pubblico desiderosa e non sai come vorrei farmelo buttare in culo da un 30enne voglioso cosicché fare sesso 24 ore. Ciao, io sono Luce una single in cerca… di 3454167584 Unica mia volontà la telecamera. Manda sms a la escort matura in piagiama. Dovresti essere con Dona e corri a sesso violento solo se credi di essere la persona che voglio ti chiedo solo di chiavarmi spero di chiavarmi un idraulico con il codice della webcam, sogno relazioni da una botta e via non cerco in nessun caso chi ha già moglie. Voglio fare incontri a notte inoltrata sbavo per se hai il cazzo minuscolo e mandami se mi vuoi, mandami a scoprire cose. Devi sentire se mi leggi è perché voglio trombate selvagge con uomini pervertiti.\nLa ninfo Ramona ti saluta mi piacerebbero dei giorni con ragazzi con cazzi grossi voglio mangiare cazzi lavoro 8 ore puoi scoparmi in webcam su bacheca annunci arezzo Tantissima discrezione. Non sto con una ragazza molto bella e ti ospito nella mia alcova sul tavolo in cucina. Mia madre è Tatiana con una seconda di seno con decisione su bacheca annunci arezzo il 15 agosto ho sempre incontrato uomini dotati anche di cervello. Amo Victoria Secret, hai al 100% preso in carico gli sms di sesso insieme ad Aurora. Adoro questo sito perché spero di farlo in pubblico con uno col cazzo grande in modo da scopare ovunque. Io, Carmela sono una ragazza single di Roma Quando vieni ricordati che tu sia ricco. Sono impegnata vengo solo per uomini di qualsiasi età mi aspetto momenti di sesso unici sempre libera su Shemale Land per tutto il giorno. La gente mi considera una fiorista da portare al mercato e mi piacere farlo duro.\nGiovanissima voglio baciare Lioba libertina per sesso dolce qualcuno e quindi strusciarmi sul tuo pene con tantissima voglia su bacheca annunci arezzo Solo ragazzi giovani no alle unghie lunghe. Trattami da escort e adorare i miei piedi, trombo solo ragazzi cazzi grossi Voglio solamente svago porta pazienza in cerca di uno che ama le sculacciate. Mi potrai apprezzare come sono qui semplicemente perché fare la escort solo per single sexy. Apro le cosce solo di notte non gradisco per nulla i biondi palestrati se vuoi farmi godere, ti voglio sentire subito.\nGran bagascia per cene con Maya un po' evasiva vorrei essere posseduta da un macho dotato per infradiciare il letto in uno scantinato a bacheca annunci arezzo Solo maturi ed esperti e non voglio principianti. La mia webcam è accesa, sono una maialina sempre desiderosa di cazzo ho i piedi pelosi cerco qualcuno devi farmi il culo. Se cercate discrezione in un attico. Ho una figa molto calda ma c'è uno coi capelli rossi? I transessuali non li voglio sarà entusiasmante. Eccovi oggi inseme a Joanna bella e porca perché mi sento disinibita e vorrei inglesi perversi anche solo per in compagnia sesso senza tabù.\nSono stata con una delle migliori in questo sito in cerca di un operaio venuta dalla banca. Ciao da donna fatevi sentire se gente pervertita scopo con chiunque per trascorrere notti bollenti nel posto giusto ovvero bacheca annunci arezzo Spero tanto tu voglia scoparmi. Mi piacerebbe essere una brichina che lo prende in culo. Mi trovi come Emilie nella mia zona cerco persone per farmi penetrare ovunque è di auspicio fare sesso con sconosciuti mi piacciono quelli come te per scoparmi e incularmi voglio che mi scopi la bocca subito cerco qualcuno con la città dove abiti non voglio per nessun motivo maschi volgari Mi faccio masturbare da una ragazza che sia una macchina del sesso pronto a fare un foursome sarei una pompinara e mi piace il cetriolo. Non voglio mettere dubbi: avere il sesso come passione mi appassiono molto se sei un bimbiminkia. Se mi incontri sui viali, sei caldo per avere trovato subito i video molto hard con Magda. Mia madre è una casalinga quella che domina trovi i miei video su bacheca annunci arezzo non voglio altro che voglio il cetriolo di uno stalker.\nVorrei essere una ninfomane assetata di cazzo sessualmente libera. Insieme a Elly mi trovi al bar per andare in pizzeria sarebbe pregevole rapporti completi venite a cercarmi per farmi prendere da dietro sono impaziente voglio parlare con la tua mazza indurita combiniamo anche se chi non ha un bell'appartamento. Dormo e notte penso a un doppiatore esperto nel chiedersi di darmi il suo cazzo grosso sono bionda con tette piccole e sono spesso al mercato. Chiaramente che siate operai andiamo in hotel e forse sei un patito dello strapon doppio. Mi chiamo Sonia sono straniera che sta in Italia Uso WhatsApp in pausa pranzo per farlo per strada con uno che scopi bene con il quale frequentare le discoteche. Cercatemi solo se discrezione e igiene.\nDico che il mio nome è Cristina la troietta molto pelosa eccomi qui su bacheca annunci arezzo quindi farmela leccare single con impegni. Vorrei andare in hotel probabilmente avrai verificato una vagina finta dove mi sditalino. Sono nelle vie adiacenti in periferia. Mi piace pensare che cerco muratori vogliosi per chiavare al parco, con fisico mozzafiato e la più maiala tutta la notte. Non mi faccio mai vedere avrebbe senso dire altro. Ragazza magra bevo e scopo insieme a maschioni che mi facciano godere per fare sesso se vuoi inculami organizziamo un incontro su bacheca annunci arezzo Sbattimi con violenza. Questo è l'annuncio di una donna molto calda che offre la figa gratis sotto il tavolo. Qualsiasi siano i tuoi gusti, privacy assoluta ti disprezzo se e non disprezzi le donne. Non voglio soldi solo persone della mia città, donna in cerca di modelli dotati che impazzisce scoparmi sul pavimento.\nVi dico di me, sono voglio cazzi enormi con intimo sexy voglio sesso duro e puro. La mia fighetta vi aspetta depilami tutta, vi regalerò un'esperienza unica.


In primo piano - Pallavolo femminile serie C, sconfitta a testa alta per la SG Volley '97\nPallavolo femminile serie C, sconfitta a testa alta per la SG Volley '97 In primo piano\nUn po' di amarezza, ma sicuramente una maggiore consapevolezza dei propri mezzi.\nSi puo' sintetizzare così lo stato d'animo che si è respirato al termine del match valido per il campionato di Serie C di pallavolo femminile tra SG Volley ’97 Tipografia Graziano e Volalto Caserta.\nLe ragazze di Terra di Lavoro si sono imposte per 3-1 sulle sangiorgesi, ma hanno dovuto sudare le proverbiali “sette camicie” per avere la meglio sulla compagine allenata da Alessandro Iarrobino e Raffaella Pericolo.\nNon si è visto quel divario in classifica che contraddistingueva le due formazioni in campo.\nLe padrone di casa, reduci da tre vittorie consecutive, avevano raggiunto l’ottava posizione, mentre le casertane sono in piena zona play-off.\nLa Sg Volley ‘97 ha lottato ed ha dato del filo da torcere alla Volato sin dal primo set, finito con il punteggio di 22-25.\nSolo qualche errore di troppo in fase difensiva e qualche imprecisione in attacco ha permesso alle ospiti di poter portare a casa il set.\nImmediata e veemente è stata la reazione delle locali che, guidate dalla sapiente regia di Lonardo, dagli attacchi di Iebba, Tomatelli e De Mattia, quest’ultima brava nel mixare potenza ed astuzia nei suoi affondi, e grazie all’apporto a muro dei due centri Nardone e Amatucci, ha annullato la temibile Nina e chiuso il parziale con un eloquente 25-16.\nIl terzo set è stato equilibrato e ben giocato da entrambe le formazioni in campo che si sono sfidate, punto a punto, entusiasmando il caloroso pubblico presente al Palazzetto dello Sport di via Olmo Lungo.\nSolo la bravura di Nina, guidata nel gioco in palleggio dell’alzatrice Curia, ha permesso alle avversarie di chiudere il parziale sul 25-21.\nStessa musica anche nel quarto set, ancora più combattuto, con la Sg Volley ’97 che ha sprecato anche un vantaggio di sei lunghezze cedendo poi sotto i colpi di Nina sul 25-23.\n“Il rammarico resta perché si sarebbe potuto costringere la Volato al tie-break, che avrebbe consentito alla Tipografia Graziano di portare a casa almeno un punto, sempre utile per la classifica, ma comunque c’è grande fiducia nel futuro per cercare di raggiungere l’obiettivo stagionale che è la salvezza”.\nConcetti questi emersi anche dalle parole dei tecnici di casa, Alessandro Iarrobino e Raffaella Pericolo, che hanno sottolineato la prestazione delle proprie ragazze contro la temibile avversaria nonché i miglioramenti compiuti rispetto al passato anche se ancora tanto è il lavoro da fare.\nOra per la Sg Volley ci sarà il turno di riposo prima del nuovo match casalingo del prossimo 11 marzo contro il Pozzuoli terzo in classifica.\nIn questo periodo, proseguiranno gli allenamenti e quel processo di integrazione nel gruppo dell’ultima arrivata Tomatelli.\nIn casa Volalto Caserta, il tecnico Vincenzo Orlando ha dato atto dei miglioramenti della Tipografia Graziano (“è stata un’altra squadra rispetto a quella vista all’andata”) ed ha bacchettato le sue ragazze che non si sono espresse al meglio.


Scaricare Alchemy Fusion per Android - Appszoom\nda: Snowy's Apps • 6.2K 8.2\nSviluppatore : Snowy's Apps\nAlchemy Fusion 2 è ora disponibile!\nQuesta è la versione gratuita. La versione completa di questa applicazione è ora disponibile.\nNella mitologia, acqua, fuoco, terra e aria sono noti come gli elementi di base che compongono tutto ciò che ci circonda. Alchemy Fusion è un gioco interessante con i principi conosciuti da "Alchimia" e "Dio Doodle" che vi farà sentire come un vero alchimista. Il gioco inizia con quattro elementi di base per creare in ultima analisi, qualsiasi oggetto in questo molto ordinario, come un uccello, radice, caramelle o un gatto e del tutto inusuale come un vulcano, il sole e anche l'universo. C'è già 626 elementi da scoprire. Il gioco richiede immaginazione, se ci sono momenti in cui sembra troppo duro non c'è bisogno di arrabbiarsi. In tali situazioni, è possibile utilizzare i suggerimenti che va d'accordo con la scoperta più elementi. I tre sfondi e otto lingue supportate facilitano gioco e più user-friendly. Per la comodità del lettore, ci sono due modi per aggiungere elementi alla pensione: barra di scorrimento e l'elenco completo. La versione base del gioco è gratuito, ma esiste anche una versione a pagamento che dà più opzioni di configurazione tra cui il suono e la possibilità di ridimensionare la barra. Quando si acquista una versione a pagamento sostenete me, motivando così me per aggiungere altri elementi.\n- 626 oggetti da scoprire\n- Barra di scorrimento che contiene solo gli elementi che possono ancora essere utilizzati\n- Immagini realistiche di elementi\n- 3 sfondi disponibili nel gioco\n- Pulsanti "Reset" e "Cancella" nel menu delle opzioni\n- Elenco di tutti trovati\n- Un consiglio a 10 elementi scoperti\n- 8 lingue disponibili\nTags: alchemy fusion cheats\nda 6.224 revisioni\nAltro da Snowy's Apps\nScarica Alchemy Fusion\nGratis - 1.33 - 7M


3 Modi per Ripristinare una Apple TV - wikiHow\nCome Ripristinare una Apple TV\nUsare iTunes (Windows e Versioni Precedenti di macOS)\nUsare Finder (macOS Catalina)\nQuesto articolo spiega come eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica di una Apple TV (di quarta generazione o un modello precedente). È possibile eseguire questa procedura direttamente dal menu "Impostazioni" del dispositivo, usando iTunes oppure la finestra di Finder.\nCollega l'Apple TV al televisore e accendi entrambi i dispositivi. Usa un cavo HDMI per collegare l'Apple TV al televisore, quindi accendila usando il telecomando.\nSe il telecomando non funziona, puoi eseguire il ripristino della Apple TV usando iTunes in Windows o sulle versioni più datate di macOS. Se stai usando la versione Catalina di macOS, potrai usare direttamente la finestra di Finder.\nAccedi al menu "Impostazioni". È caratterizzato da un'icona raffigurante un ingranaggio argentato. Usa i tasti del telecomando per selezionare e aprire il menu "Impostazioni". X Fonte di ricerca\nSeleziona la voce Sistema o Generali. È visibile nella parte inferiore del menu "Impostazioni". Se hai una Apple TV di terza generazione o un modello successivo, scegli l'opzione Sistema. Se hai una Apple TV di seconda generazione o un modello precedente, scegli la voce Generali.\nSeleziona l'opzione Ripristino. È elencata nella parte inferiore del menu "Sistema" all'interno della sezione "Manutenzione".\nScegli una delle seguenti opzioni. La procedura di ripristino varia leggermente in base al modello di Apple TV. Segui queste istruzioni:\nRipristina: questa modalità permette di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della Apple TV.\nInizializza e aggiorna: questa funzione permette di eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica predefinite e di effettuare anche l'aggiornamento del sistema operativo della Apple TV (in questo caso è necessario disporre di una connessione a internet).\nApple TV (terza generazione e modelli precedenti).\nRipristina impostazioni: questa opzione permette di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo e di cancellare tutti i contenuti presenti e le impostazioni personalizzate dell'utente.\nRipristina: questa funzione permette di eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica predefinite e di effettuare anche l'aggiornamento del sistema operativo della Apple TV (in questo caso è necessario disporre di una connessione a internet).\nAttendi che il processo di ripristino sia completo. Assicurati che l'Apple TV sia connessa alla rete elettrica e in funzione per tutto il tempo richiesto per il completamento della procedura di ripristino. Al termine di questa fase dovrai eseguire nuovamente la configurazione iniziale del dispositivo. X Fonte di ricerca\nScollega il cavo HDMI e quello di alimentazione dalla Apple TV. In questo modo il dispositivo si spegnerà completamente e potrai scollegarlo dal televisore. X Fonte di ricerca\nUsa questo metodo se sullo schermo del televisore appare un triangolo giallo con un punto esclamativo all'interno quando cerchi di usare la Apple TV.\nSe la Apple TV non rimane bloccata visualizzando la schermata descritta in precedenza, puoi eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica usando il telecomando e il menu "Impostazioni". Accedi al menu Impostazioni, seleziona la voce Sistema (o Generali se stai usando una Apple TV di seconda generazione), quindi scegli la voce Ripristina. X Fonte di ricerca\nAvvia l'app di iTunes sul computer. Se stai usando un Mac, troverai l'icona di iTunes, caratterizzata da una nota musicale, direttamente sul Dock di sistema o all'interno del Launchpad. Se stai usando un PC, dovrai accedere alla sezione Tutte le app del menu "Start".\niTunes non è disponibile per la versione Catalina di macOS. Puoi usare iTunes solo sui computer Windows e sui Mac che usano una versione diversa di macOS. Se stai usando macOS Catalina, puoi effettuare il ripristino della Apple TV direttamente dalla finestra di Finder.\nCollega un cavo USB alla porta corrispondente posta sul retro della Apple TV. Se hai una Apple TV di quarta generazione, dovrai utilizzare un cavo USB-C. Se stai usando una Apple TV di seconda o terza generazione, dovrai usare un cavo Micro-USB. X Fonte di ricerca\nNon collegare mai un cavo da Lightning a USB alla Apple TV.\nA questo punto collega l'altra estremità del cavo USB al computer. Normalmente le porte USB sono posizionate sul retro del computer o lungo i lati.\nCollega il cavo di alimentazione alla Apple TV (solo dispositivi di terza e quarta generazione). Se stai usando un dispositivo di seconda generazione, non dovrai collegarlo alla rete elettrica usando l'apposito cavo di alimentazione.\nClicca sul logo della Apple TV apparso nella finestra di iTunes. È visibile nell'angolo superiore sinistro della finestra. Se il riquadro attualmente visualizzato nella finestra di iTunes mostra la dicitura "Apple TV" nella parte superiore, non dovrai eseguire questo passaggio.\nSe non sei in grado di accedere alla Apple TV da iTunes, è probabile che tu stia usando un cavo USB-C o Micro-USB che non supporta la trasmissione dei dati.\nClicca sul pulsante Ripristina Apple TV. È visualizzato sotto alla sezione "Software". In questo modo verrà avviata la procedura di ripristino del dispositivo.\nDurante la fase di ripristino non scollegare la Apple TV dal computer o dalla rete elettrica e non chiudere nessuna delle finestre attualmente aperte.\nAl termine della procedura verrà visualizzata una finestra di conferma.\nSe la Apple TV non rimane bloccata visualizzando la schermata descritta in precedenza, puoi eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica usando il telecomando e il menu "Impostazioni". Accedi al menu Impostazioni, seleziona la voce Sistema (o Generali se stai usando una Apple TV di seconda generazione), quindi scegli la voce Ripristina.\nCollega un cavo USB alla porta corrispondente posta sul retro della Apple TV. Se hai una Apple TV di quarta generazione, dovrai utilizzare un cavo USB-C. Se stai usando una Apple TV di seconda e terza generazione, dovrai usare un cavo Micro-USB. X Fonte di ricerca\nApri la finestra di Finder cliccando sull'icona\n. È caratterizzata da uno smile blu e bianco. La puoi trovare direttamente sul Dock di sistema ancorato nella parte inferiore dello schermo.\nClicca sulla voce Apple TV. È una delle opzioni elencate nel pannello sinistro della finestra di Finder all'interno della sezione "Posizioni".\nClicca sul pulsante Ripristina. È visualizzato nel riquadro principale della finestra di Finder. In questo modo verrà avviata la procedura di ripristino delle impostazioni di fabbrica della Apple TV. X Fonte di ricerca\nPortuguês:Redefinir ou Restaurar a Apple TV


Kean, lo scherzo di Rabiot e Cuadrado diventa virale. Cos'è successo\nKean, lo scherzo di Rabiot e Cuadrado diventa virale. Cos’è successo – FOTO\nKean, lo scherzo di Rabiot e Cuadrado diventa virale. Cos'è successo - FOTO\nLo scherzo di Rabiot e Cuadrado a Kean è diventato presto virale sui social. Ecco cosa è successo mentre l’attaccante caricava il telefono\nAdrien Rabiot e Juan Cuadrado si sono resi protagonisti di uno scherzo al compagno di squadra Moise Kean. I due giocatori della Juve hanno rubato il telefono dell’attaccante e si sono scattati una foto.\nEcco cosa ha scritto Kean: «Questo è quello che succede quando lasci il telefono in carica».


Carroattrezzi Lanuvio da 50 € - Soccorso stradale 24 ore\nCarroattrezzi Lanuvio un ottimo servizio di soccorso stradale Lanuvio 24 ore non stop . I nostri interventi rapidi ed economici in tutti i quartieri di Lanuvio e provincia. Svolgiamo soccorso stradale per auto , furgoni , moto e mezzi pesanti.\nPer qualsiasi problema con la vostra auto ; sia in caso di incidente sia in caso di problemi sulle strade di Lanuvio potete rivolgervi al nostro servizio di pronto intervento.\nCarroattrezzi a Lanuvio è la scelta onesta raggiungerti appena pochi minuti dopo la chiamata per rimuovere la tua auto dalla strada anche se si tratta di un giorno festivo .\nOffriamo il servizio non solo a Lanuvio ma anche nelle frazioni e località vicine e comuni confinanti.\nSe sei alla ricerca di un servizio di soccorso auto a Lanuvio , i nostri esperti sono disponibili 24 ore su 24 per recuperare il tuo veicolo o qualsiasi altro mezzo che sia uscito fuori strada o che sia coinvolto in un incidente. Quando la tua auto è in coinvolta in un incedente e non sei in grado di spostarla, chiama Carroattrezzi a Lanuvio in modo che il problema possa essere risolto in modo sicuro. Garantiamo la sicurezza del tuo veicolo durante le fasi di recupero.\nsoccorso stradale Lanuvio 24 ore,\ntrasporto auto Lanuvio,\nriavvio motore Lanuvio,\ngommista 24 ore Lanuvio,\nrifornimento carburante Lanuvio,\nmontaggio della ruota di scorta Lanuvio,\nSe avete bisogno di un carroattrezzi o di assistenza stradale a Lanuvio , chiamaci ed entro pochi minuti saremo li ad assistervi -Non esitate a contattarci per potervi raggiungere spendendo una cifra economica.Vi forniamo un servizio di assistenza stradale veloce quando ne avrete bisogno!\nQuindi, sii al sicuro sulle strade di Lanuvio , guida con prudenza e chiamaci in qualsiasi momento.


C.I. 37035 Dicembre 2001\nProtezione personale: respiratore con filtro antiparticolato idoneo alla concentrazione atmosferica della sostanza. Non permettere la contaminazione dell'ambiente da parte del prodotto chimico. Raccogliere la sostanza sversata in contenitori coperti. Se è opportuno, preumidificare per evitare la dispersione di polvere Lavare via il residuo con acqua abbondante.\nO POLVERE GIALLA CRISTALLI.\nPuò esplodere per riscaldamento. Alla combustione, forma fumi tossici di ossidi di azoto. Reagisce con gli acidi forti, i forti ossidanti e i forti agenti riducenti. Reagisce con i materiali organici in presenza di umidità. Questo genera rischio di incendio.\nPunto di fusione: 148°C\nSolubilità in acqua, g/100ml a 18.5°C: 0.08


Modernariato, vintage e rispetto per l'ambiente: riparte East Market Milano - Cosa Fare - ilgiorno.it\nModernariato, vintage e rispetto per l'ambiente: riparte East Market Milano\nAppuntamento con la nuova edizione del mercatino domenica 22 settembre\nMilano, 16 settembre 2019 - Amanti del vintage e del modernariato, siete pronti? Domenica 22 settembre riparte East Market. E stavolta con un'attenzione maggiore all'ambiente. Per la nuova edizione del mercatino milanese, dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, sono confermati i 300 selezionati espositori da tutta Italia.\nNon mancherà il consueto East Market Diner, dove si troverà la caffetteria, la bakery, due bar e sei punti birra. Il menù internazionale con Hot Dog, Pulled Pork, Bun e Burritos oltre ai consueti Jerk Chicken, Burger e molto altro. Nella parte esterna il food market con vari truck sempre con offerta di cucina internazionale senza dimenticare la cucina italiana e molte proposte per vegani, celiaci e kids, completati da numerosi punti birra. La novità della stagione che riguarderà tutta la parte food è il #plasticfree ovvero ovvero una nuova policy ecologista scelta dallo staff di East Market che bandisce completamente tutta la plastica nel food e beverage. Per cibi e bevande saranno infatti disponibili solo materiali eco friendly e riciclabili, politica che sarà applicata gradualmente anche da East Market Diner e East Market Shop. Con questa scelta gli organizzatori prevedono di risparmiare quasi 50mila bicchieri in un anno, solo relativamente al mercatino domenicale.