Gazzetta Ufficiale N. 51 del 2 Marzo 2006\nVista la legge 13 maggio 1961, n. ...\nVista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento\ndei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;\nVista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina\ndelle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al Corpo\nnazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento;\nVisto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.\n547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;\nVisto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente\nattuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della\nsicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;\nVisto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.\n577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento\ndei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive\nVisto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,\nn. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti\nrelativi alla prevenzione incendi;\nRilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di\nprevenzione incendi per gli edifici e/o locali destinati ad uffici;\nVisto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale\ntecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del\ndecreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come\nmodificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica\n10 giugno 2004, n. 200;\n1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di\nprevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e\nl'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25\npersone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione\ndiretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di\nattivita' industriali e/o artigianali.\n2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presente\ndecreto si applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di\ncui al comma 1 di nuova costruzione, agli edifici e/o locali\nesistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli\nedifici e/o locali esistenti gia' adibiti ad ufficio alla data di\nentrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di\ninterventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano\npresentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per\nle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata\nin vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche\nsostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione\nedilizia secondo la definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1,\nlettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno\n2001, n. 380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in\nlocali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione,\nnon possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.\n3. Gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non\nricompresi nella casistica di cui al precedente comma 2, per i quali\ne' richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del\ndecreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982,\nrecante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965,\nconcernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di\nprevenzione incendi», compresi quelli in possesso di nulla osta\nprovvisorio in corso di validita' rilasciato ai sensi della legge\n7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al\nTitolo IV dell'allegato al presente decreto entro cinque anni\ndall'entrata in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti, soggetti\nai controlli di prevenzione incendi, non e' richiesto alcun\na) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;\nb) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica,\nadeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto\napprovato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.\n1. Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli\nobiettivi di incolumita' delle persone e tutela dei beni, i locali\ndestinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:\nb) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di\nc) limitare la produzione e la propagazione di un incendio\nd) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali\ne) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali\nf) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di\napprovata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al\n1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione\neuropea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti\nall'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari\ndell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o\nregole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire\nun livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,\nequivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione,\npossono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal\nDisposizioni complementari e finali\n1. Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500\naddetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale\nosservanza delle disposizioni di cui all'allegato al presente\ndecreto, gli interessati possono presentare al Comando provinciale\ndei Vigili del fuoco competente per territorio domanda motivata per\nl'ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte.\nIl Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento\ned esprime un proprio motivato parere la cui osservanza e' rimessa\nalla diretta responsabilita' del titolare dell'attivita'. Le\nmodalita' di presentazione della domanda devono essere conformi a\nquanto stabilito all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno\n4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica\nitaliana n. 104 del 7 maggio 1998, recante «Disposizioni relative\nalle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per\nl'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche'\nall'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei\nvigili del fuoco», fatta eccezione per i riferimenti relativi alla\ntrasmissione della documentazione alla Direzione regionale o\ninterregionale dei Vigili del fuoco. Tale richiesta di parere rientra\ntra i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del\nfuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'importo dovuto\ne' calcolato in base ad una durata del servizio pari a sei ore.\nIl presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo\nalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica\nREGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA\nCOSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD\nUFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI.\n1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.\n1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si\nrimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno\n30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).\nInoltre ai fini della presente regola tecnica si definisce:\ncorridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale e'\npossibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio\ncieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un\ncorridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o\nfino al piu' prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale; nel\ncalcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre considerare anche\nil percorso d'esodo in unica direzione all'interno di locali ad uso\npiano di riferimento: piano ove avviene l'esodo degli occupanti\nall'esterno dell'edificio, normalmente corrispondente con il piano\ndella strada pubblica o privata di accesso;\nspazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con\nuna via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve\ncostituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo e deve avere\ncaratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con\nridotte o impedite capacita' motorie in attesa dei soccorsi;\nedifici isolati: edifici esclusivamente destinati ad uffici ed\neventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi,\nstrutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con\nstrutture di fondazione comuni;\nedifici a destinazione mista: edifici non isolati con vie di\nscala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto\nal fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata\nsecondo i criteri sotto riportati:\ni materiali devono essere incombustibili;\nla parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala,\ncompresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza\npari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni\nlato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In\nalternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti\ndell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle\nprotette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di\nresistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato;\npresenze: numero complessivo di addetti e di ospiti\ncontemporaneamente presenti coincidente con il massimo affollamento\narchivi e depositi: locali adibiti unicamente al ricovero del\nmateriale di ufficio ove normalmente non vi e' presenza di persone.\nNon vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superficie in\npianta non eccedente 1,5 m2.\n1. In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi\nnelle seguenti tipologie:\nUFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE\nCON OLTRE CINQUECENTO PRESENZE\n1. Gli edifici destinati ad uffici devono essere ubicati nel\nrispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni\nvigenti, da altre attivita' che comportino rischi di esplosione o\n2. Gli uffici possono essere ubicati:\na) in edifici isolati;\nb) in edifici a destinazione mista, purche' sia fatta salva\nl'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative;\n3. Gli edifici destinati ad uffici di tipo 4, di altezza\nantincendi superiore a 18 m, e quelli di tipo 5 devono possedere i\nrequisiti di cui alla lettera a) del precedente comma 2.\n4. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra\ndel piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino\nalla quota di -- 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I locali\nubicati a quote comprese tra -- 7,5 m e -- 10,0 m devono essere\nprotetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono\ndisporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi\n3.2. Accesso all'area.\n1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili\ndel fuoco, gli accessi alle aree dove sono ubicati gli uffici devono\nresistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse\nanteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).\n2. Per gli uffici ubicati in edifici di altezza antincendi\nsuperiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilita' di\naccostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco,\nalmeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, purche'\ncio' consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsi\ninterni al piano.\n3. Qualora non sia possibile soddisfare i predetti requisiti\ndevono essere adottate misure atte a consentire l'operativita' dei\n4. Separazioni - Comunicazioni.\n1. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di\nprevenzione incendi, gli uffici di cui al presente titolo:\na) possono comunicare direttamente con attivita' ad essi\npertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi\ndel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;\nb) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo di\ncaratteristiche almeno REI/EI 60 o spazi scoperti con le attivita'\nsoggette ai controlli di prevenzione incendi, ad essi pertinenti; la\nsuddetta limitazione non si applica alle seguenti attivita' ad uso\nesclusivo degli uffici per le quali si rimanda alle specifiche\ndisposizioni previste nella presente regola tecnica:\nvani di ascensori e montacarichi di cui al punto 95 del\ndecreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;\narchivi e depositi di cui al punto 43 del decreto del\nMinistro dell'interno 16 febbraio 1982;\nc) sono vietate le comunicazioni con altre attivita' ad essi\nnon pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai\nsensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982), dalle\nquali devono essere separati mediante elementi costruttivi di\nresistenza al fuoco almeno REI/EI 60 od altro valore maggiore se\nrichiesto da specifiche disposizioni di prevenzione incendi.\n2. Per le attivita' accessorie di cui al successivo punto 8,\nsoggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del\ndecreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, si applicano le\ndisposizioni riportate allo stesso punto.\n5. Caratteristiche costruttive.\n5.1. Resistenza al fuoco.\n1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono\ngarantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI\npiani interrati: R e REI/EI 90;\nedifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;\nedifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e\nedifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.\n2. Per edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad\nesclusione dei piani interrati, sono consentite caratteristiche di\nresistenza al fuoco R e REI/EI 30 qualora compatibili con il carico\n3. Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle aree\na rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione\nincendi all'uopo emanate nonche' quanto stabilito dalla presente\n4. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi\nstrutturali e di compartimentazione nonche' delle porte e degli altri\nelementi di chiusura, devono essere valutati ed attestati in\nconformita' al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998\n(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998).\n5.2. Reazione al fuoco.\n1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di\nclassificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno\n10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005), devono\nessere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste\nal comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di\nreazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno\n15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).\n2. I materiali installati devono essere conformi a quanto di\na) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle\nrampe, e' consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione\ndel 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti +\nsoffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti\ndevono essere impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel\ncaso in cui le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti\ninterne mobili, e' consentito adottare materiali in classe 1 di\nreazione al fuoco eccedenti il 50% della superficie totale a\ncondizione che il piano sia protetto da impianto di spegnimento\nb) in tutti gli altri ambienti e' consentito che le\npavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne\nmobili siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento\nsiano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di\nspegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti\nad impianti di rivelazione degli incendi;\nc) i materiali di rivestimento combustibili, nonche' i\nmateriali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f),\nammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti\nin opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo\nspazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste\nalla precedente lettera a), e' consentita l'installazione di\ncontrosoffitti e di pavimenti sopraelevati nonche' di materiali di\nrivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza\nagli elementi costruttivi, purche' abbiano classe di reazione al\nfuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle\neffettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili\nfonti di innesco;\nd) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le\nfacce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco\nnon superiore ad 1;\ne) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;\nf) i materiali isolanti in vista, con componente isolante\ndirettamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione\nal fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista,\ncon componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono\nammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali\nisolanti installati all'interno di intercapedini devono essere\nincombustibili. E' consentita l'installazione di materiali isolanti\ncombustibili all'interno di intercapedini delimitate da elementi\nrealizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco\nalmeno REI/EI 30.\n3. L'impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono\nprescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire\nconformemente a quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro\ndell'interno 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra i\nprodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto\ndel Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla\nGazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche\n4. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle\npareti e dei soffitti, purche' opportunamente trattati con prodotti\nvernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le\nmodalita' e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro\ndell'interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo\nGli edifici devono essere suddivisi in compartimenti, anche su\npiu' piani, di superfici non eccedenti quelle indicate nella seguente\n| Attivita' di cui al  |  Attivita' di cui al\nAltezza antincendi (in| punto 3.1., comma 2, | punto 3.1., comma 2,\nmetri)        |  lettera a) (in m2)  |  lettera b) (in m2)\nsino a 12....         |        6.000         |         4.000\nda 12 a 24....        |        4.000         |         3.000\nda 24 a 54....        |        2.000         |         1.500\noltre 54....          |        1.000         |         1.000\n6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.\n1. Il massimo affollamento ipotizzabile e' fissato in:\na) aree destinate alle attivita' lavorative: 0,1 pers/m2 e\ncomunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti\nincrementato del 20%;\nb) aree ove e' previsto l'accesso del pubblico: 0,4 pers/m2;\nc) spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a\nsedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le\npersone con ridotte od impedite capacita' motorie.\n6.2. Capacita' di deflusso.\n1. Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacita' di\ndeflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:\na) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno\n1 m rispetto al piano di riferimento;\nb) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o\nmeno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;\nc) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di\nsotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.\n6.3. Sistema di vie di uscita.\n1. Deve essere previsto un sistema organizzato di vie di uscita,\ndimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile ed alle\ncapacita' di deflusso stabilite. Il sistema di vie di uscita deve\nessere organizzato per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti\nall'esterno dell'edificio. Il percorso puo' comprendere corridoi,\nvani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e\n2. L'altezza dei percorsi deve essere non inferiore a 2 m. La\nlarghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo\nl'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli\nestintori; la misurazione della larghezza, sia dei percorsi che delle\nuscite, va eseguita nel punto piu' stretto della luce. Tra gli\nelementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza\nsuperiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.\n3. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che\npossono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.\n4. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono\navere superfici sdrucciolevoli. Lungo i percorsi d'esodo non devono\nessere installati specchi se possono trarre in inganno sulla\ndirezione dell'uscita. Le superfici trasparenti devono essere\n5. Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte o impedite\ncapacita' motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere\nprevisto almeno uno spazio calmo. Gli spazi calmi devono essere\ndimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle\nnormative vigenti. Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli\nelementi portanti e separanti dello spazio calmo devono essere almeno\npari a quelle richieste per l'edificio.\n6.4. Numero delle uscite.\n1. Il numero di uscite dei singoli piani dell'edificio non deve\nessere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmente\n6.5. Larghezza delle vie di uscita.\n1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla\ndel modulo di uscita e non inferiore a due moduli. La larghezza\ntotale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, e'\ndeterminata dal rapporto tra il massimo affollamento e la capacita'\ndi deflusso del piano.\n2. Per gli uffici che occupano piu' di due piani fuori terra, la\nlarghezza totale delle vie di uscita che immettono in luogo sicuro\nall'aperto deve essere calcolata sommando il massimo affollamento di\ndue piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore\n3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate\nanche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso\n6.6. Lunghezza delle vie di uscita.\n1. La lunghezza massima del percorso di esodo e' fissata in:\n45 m sino a raggiungere un luogo sicuro dinamico oppure\n30 m per raggiungere una scala protetta.\n2. La misurazione della lunghezza va effettuata dalla porta di\nuscita di ciascun locale con presenza di persone e da ogni punto\ndegli spazi comuni (atri, disimpegni, uffici senza divisori, ecc.)\nsino a luogo sicuro o scala protetta.\n3. La lunghezza dei corridoi ciechi non deve essere superiore a\n1. Le porte delle uscite di sicurezza devono aprirsi nel senso\ndell'esodo a semplice spinta. I battenti delle porte, quando sono\naperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.\n2. Qualora le porte di ingresso vengano utilizzate come uscite di\nsicurezza, possono anche essere:\ndi tipo girevole, se accanto e' installata una porta apribile a\nspinta verso l'esterno;\ndi tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se\npossono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo\nappositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando\nmanca l'alimentazione elettrica.\n3. Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente\nsulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza. Le\nsuperfici trasparenti delle porte devono essere costituite da\nmateriali di sicurezza ed essere idoneamente segnalate.\n1. I vani scala, in funzione dell'altezza antincendi degli\nedifici, devono essere:\ndi tipo protetto: fino a 24 m;\na prova di fumo o esterne: oltre 24 m.\n2. Sono ammesse scale di tipo aperto in edifici fino a 2 piani\n3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere\nconformi a quanto stabilito al punto 5.1.\n4. Le rampe delle scale utilizzate per l'esodo devono essere\nrettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non\nmeno di tre gradini e non piu' di quindici. I gradini devono essere a\npianta rettangolare, alzata e pedata costanti, rispettivamente non\nsuperiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non\nrettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno\nogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm\nmisurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.\n5. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione\nin sommita' (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1\nm2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia\nautomaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante\ndispositivo posto in prossimita' dell'entrata alle scale, in\n6.9. Impianti di sollevamento - scale mobili.\n1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento\ndebbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di\n2. Gli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) non\ndevono essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degli\nascensori antincendio e di soccorso.\n3. Gli ascensori e le scale mobili non vanno computati ai fini\ndel dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere, in caso\ndi incendio, un sistema automatico che comandi il blocco delle scale\nmobili, nonche' il riporto degli ascensori al piano di riferimento.\n4. Laddove sono previste scale di tipo protetto e/o a prova di\nfumo, i vani corsa degli impianti di sollevamento devono essere\nalmeno di tipo protetto con caratteristiche REI/EI in funzione\n6.10. Ascensori antincendio e di soccorso.\n1. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri\ndevono essere previsti ascensori antincendio ubicati in modo tale da\npoter raggiungere ogni locale dei singoli piani.\n2. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri,\nin aggiunta agli ascensori antincendio, devono essere previsti\nascensori di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni\nlocale dei singoli piani.\n1. L'edificio, ai fini antincendi, deve essere dotato di\naerazione secondo le vigenti norme di buona tecnica; ove non sia\npossibile l'aerazione naturale si puo' fare ricorso a quella\nmeccanica con impianto di immissione e di estrazione, in grado di\nfunzionare anche in caso di emergenza.\n8.1. Locali per riunioni e trattenimenti.\n1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni relative ai locali\ndi pubblico spettacolo ed intrattenimento per i locali aperti al\npubblico con capienza superiore a 100 posti, ai locali destinati a\nriunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti l'attivita'\nadibita ad ufficio, si applicano le seguenti disposizioni.\n1. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra\nalla quota di -- 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I predetti\nlocali, se ubicati a quote comprese tra -- 7,5 m e -- 10,0 m, devono\nessere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono\n8.1.2. Parti comunicanti.\n1. Fatto salvo quanto previsto in altri punti della presente\nregola tecnica e nelle disposizioni di prevenzione incendi relative\nalle aree a rischio specifico, sono ammesse le seguenti\na) locali con capienza fino a 100 persone: comunicazione\ndiretta con altri ambienti dell'attivita';\nb) locali con capienza superiore a 100 persone, non aperti al\npubblico: elementi di separazione, ivi comprese le porte di\ncomunicazione con altri ambienti dell'attivita', di caratteristiche\ndi resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.\n8.1.3. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali.\n1. Per quanto concerne i requisiti di reazione al fuoco dei\nmateriali si applicano le prescrizioni previste per i locali di\n8.1.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.\n1. L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui le\npersone trovano posto in sedili distribuiti in file, gruppi e\nsettori, e' determinato dal numero di posti; negli altri casi viene\nfissato pari a quanto risulta in base ad una densita' di affollamento\nnon superiore a 0,7 persone/m2 da dichiarare a cura del titolare\n2. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie\nd'esodo avente le seguenti caratteristiche:\na) i locali con capienza superiore a 100 persone devono essere\nserviti da uscite che, per numero e per dimensioni, siano conformi\nalle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo. Almeno la\nmeta' di tali uscite devono addurre direttamente all'esterno o in\nluogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema\ndi vie di esodo del piano;\nb) i locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone\ndevono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia\nconforme alle vigenti norme di prevenzione incendi per i locali di\npubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del\nc) i locali con capienza inferiore a 50 persone e' ammesso che\nsiano serviti da una sola uscita, di larghezza pari almeno a 1,20 m,\nche immetta nel sistema di vie di uscita del piano;\nd) i locali con capienza fino a 25 persone e' ammesso che siano\nserviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,80 m,\nsenza l'obbligo di apertura della porta nel verso dell'esodo.\n8.1.5. Distribuzione dei posti a sedere.\n1. Per i locali con capienza superiore a 50 persone, la\ndistribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti\ndisposizioni per i locali di pubblico spettacolo. Sono ammesse\nparticolari sistemazioni distributive, funzionali alle esigenze del\ncaso, purche' non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo\nsfollamento delle persone in caso di emergenza.\n8.2. Locali per servizi logistici.\n1. I locali destinati alla distribuzione o consumazione dei pasti\ncon annessi impianti di cucina e/o lavaggio delle stoviglie\nalimentati a combustibile liquido o gassoso, devono essere\nrispondenti alle specifiche normative di prevenzione incendi vigenti.\n2. Sono ammesse zone adibite a foresteria fino ad un massimo di\n25 posti letto purche' rispondenti alla specifica normativa di\nprevenzione incendi per attivita' ricettive, separate dagli ambienti\nadibiti ad ufficio con elementi costruttivi e porte REI/EI 60.\nL'eventuale abitazione del custode deve essere separata con elementi\ncostruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno\nREI/EI 60 e puo' comunicare tramite porta almeno EI 60 munita di\ndispositivo di autochiusura.\n8.3.1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie\nfino a 15 m2.\n1. E' consentito destinare ad archivi e depositi di materiali\ncombustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m2, anche\nprivi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:\ngli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di\ndispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di\nresistenza al fuoco almeno EI/EI 30;\nil locale deve essere protetto con rivelatori di incendio\ncollegati all'impianto di segnalazione e allarme;\nall'esterno del locale, in prossimita' della porta di accesso,\ndeve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica\nminima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B;\nil carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2.\n8.3.2. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie\nfino a 50 m2.\ncombustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 m2, alle\nresistenza al fuoco almeno REI/EI 60;\nla superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore\nad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere\nper l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e'\nammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi\nambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza,\nsempreche' sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari\nalmeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale puo' essere\nottenuta anche tramite camini di ventilazione;\nsia all'interno che all'esterno del locale, in prossimita'\ndella porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore\nportatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente\nnon inferiore a 34A 144B;\nil carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.\n8.3.3. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie\nsuperiore a 50 m2.\ncombustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2°\ninterrato, di superficie superiore a 50 m2, alle seguenti condizioni:\nla superficie lorda di ogni singolo locale non puo' essere\nsuperiore a 1000 m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i piani\nresistenza al fuoco congrue con il carico di incendio e comunque\nalmeno REI/EI 90;\nalmeno al 25% di quella richiesta; l'aerazione naturale puo' essere\nil deposito deve essere protetto da impianto automatico di\nrivelazione, segnalazione ed allarme;\nall'interno di ogni locale deve essere previsto un congruo\nnumero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e\ncapacita' estinguente non inferiore a 34A 144B;\n2. Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/m2\novvero con superficie superiore a 200 m2, devono essere rispettate le\nseguenti ulteriori condizioni:\nl'accesso deve avvenire dall'esterno, attraverso spazio\nscoperto o intercapedine antincendi, oppure dall'interno, tramite\nfiltro a prova di fumo;\nl'aerazione, esclusivamente di tipo naturale, deve essere\nricavata su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali\ninterrati, su intercapedine antincendi;\nil locale deve essere protetto da impianto di spegnimento\n8.3.4. Depositi di sostanze infiammabili.\n1. Devono essere ubicati al di fuori del volume dell'edificio. E'\nconsentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi\nmetallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi\ninfiammabili, strettamente necessari per le esigenze\nigienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali\ndeposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.\n1. Le autorimesse devono essere realizzate nel rispetto delle\nspecifiche disposizioni di prevenzione incendi.\n9. Servizi tecnologici.\n9.1. Impianti di produzione di calore.\n1. Gli impianti di produzione di calore devono essere realizzati\na regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di\n2. E' fatto divieto di utilizzare apparecchi portatili\nfunzionanti a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento dei\nlocali; sono altresi' vietati i caminetti e qualsiasi altra fonte di\ncalore a fiamma libera.\n9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.\n1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono\nessere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono\npossedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti\nnon alterare le caratteristiche degli elementi di\nevitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri\ngas ritenuti pericolosi;\nnon produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si\ndiffondano nei locali serviti;\nnon costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,\nanche nella fase iniziale degli incendi.\n2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti\nvengono realizzati a regola d'arte e conformemente a quanto di\n9.2.2. Impianti centralizzati.\n1. Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non\ndevono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di\n2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi\nlocali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di\nresistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 ed accesso direttamente\ndall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,\nmunito di porte REI/EI 60 dotate di congegno di autochiusura.\n3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi\nfrigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal\ncostruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non\ninferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.\n4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi\nfrigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi\nrefrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono\nessere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi\ncaratteristiche analoghe a quelle delle centrali termiche alimentate\n5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi\ntermorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare\nle disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di\nproduzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.\n6. Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da\ncucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.\n9.2.3. Condotte di distribuzione e ripresa aria.\n1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere\nconformi al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 (Gazzetta\nUfficiale n. 86 del 12 aprile 2003).\n2. Le condotte non devono attraversare:\nlocali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di\n3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare\nquanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con\nstrutture REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed\nintercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe\n4. Qualora le condotte attraversino elementi costruttivi che\ndelimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in\ncorrispondenza degli attraversamenti, una serranda avente resistenza\nal fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata\nautomaticamente e direttamente da rivelatori di fumo; inoltre tale\nserranda deve essere collegata alla centrale di controllo e\nsegnalazione che ne comandi la chiusura in caso d'incendio.\n5. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno\nalle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile\nsenza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.\n9.2.4. Dispositivi di controllo.\n1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando\nmanuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto\ndei ventilatori in caso d'incendio.\n2. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di piu'\ncompartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di\nrivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei\nventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.\n3. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella\ncentrale di controllo.\n4. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non\ndeve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza\nl'intervento manuale dell'operatore.\n9.2.5. Schemi funzionali.\n1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema\nfunzionale in cui risultino:\ngli attraversamenti di elementi resistenti al fuoco;\nl'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;\nla logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in\n9.2.6. Impianti localizzati.\n1. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di singoli\napparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non\ninfiammabile e non tossico. E' comunque escluso l'impiego di\napparecchiature a fiamma libera.\n9.3. Impianti elettrici.\n1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita'\nalla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della\nprevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:\na) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di\nalimentazione e possibilita' di intervento individuate nel piano\ndella gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo\ndurante le operazioni di spegnimento;\nb) non devono costituire causa primaria d'incendio o di\nc) non devono fornire alimento o via privilegiata di\npropagazione degli incendi; il comportamento al fuoco della\nmembratura deve essere compatibile con la specifica destinazione\nd'uso dei singoli locali;\nd) i cavi per energia e segnali non devono determinare rischio\nper la emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti\nnorme di buona tecnica;\ne) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non\nprovochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);\nf) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in\nposizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si\n2. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di\nd) impianti di estinzione;\ne) ascensori antincendio;\nf) ascensori di soccorso;\ng) impianto di diffusione sonora.\n3. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad\ninterruzione breve (minore o uguale a 0,5 sec.) per gli impianti di\nrivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (minore\no uguale a 15 sec.) per ascensori antincendio e di soccorso,\nimpianti di estinzione ed impianto di diffusione sonora. Il\ndispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo\nautomatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.\nL'autonomia minima e' stabilita per ogni impianto come segue:\na) rivelazione e allarme: 30 minuti;\nb) illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;\nc) impianti di estinzione: 1 ora, fatto salvo quanto\ndiversamente previsto al successivo punto 10;\nd) impianto di diffusione sonora: 1 ora.\n4. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme\nalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti.\n5. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare,\nlungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5\nlux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole\nlampade con alimentazione autonoma, purche' assicurino il\nfunzionamento per almeno un'ora.\n6. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione\nfacilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.\n10. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.\n1. Gli uffici devono essere protetti con mezzi portatili di\nestinzione incendi nonche' con impianti di tipo conforme a quanto di\n2. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi\ndevono essere realizzati e installati a regola d'arte ed in\nconformita' a quanto di seguito indicato.\n1. Gli uffici devono essere dotati di estintori portatili\nconformi alla normativa vigente; il numero e la capacita' estinguente\ndegli estintori portatili devono rispondere ai criteri stabiliti al\npunto 5.2 dell'allegato V al decreto del Ministro dell'interno\n10 marzo 1998 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 81 del\n7 aprile 1998), con riferimento ad attivita' a rischio di incendio\n2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente\naccessibile e visibile, distribuiti in modo uniforme nell'area da\nproteggere; a tal fine e' consigliabile che gli estintori siano\nubicati lungo le vie di esodo ed in prossimita' delle aree e impianti\na rischio specifico.\n10.2. Impianti di estinzione incendi.\n10.2.1. Reti naspi/idranti.\n1. Gli uffici devono essere dotati di apposita rete naspi/idranti\nsecondo quanto nel seguito precisato.\n2. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalita'\ndi installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le\nalimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle\ntubazioni, si applicano le norme di buona tecnica vigenti.\n3. Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono\nquelle definite per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con\nriferimento al livello di rischio 3.\n4. Negli uffici di tipo 5 deve essere prevista anche la\n5. Per uffici articolati in diversi corpi di fabbrica separati da\nspazi scoperti, la tipologia degli impianti puo' essere correlata al\nnumero di presenze del singolo corpo di fabbrica, purche' le\neventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati\no fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in\ncorrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di\ncompartimentazione conformi al punto 5.1.\n10.2.2. Impianto di spegnimento automatico.\n1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere\ninstallato un impianto di spegnimento automatico a protezione di\nambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m2, fatto salvo\nquanto stabilito al punto 8.3. per archivi e depositi.\n2. Tali impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibili\ncon le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali\ne le apparecchiature ivi presenti, ed essere progettati, realizzati\ned installati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona\n11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.\n1. Negli uffici deve essere prevista l'installazione in tutte le\nsegnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale\nopportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimita'\nimpianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli\nincendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio\n1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte\nsecondo le vigenti norme di buona tecnica.\n2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei\nrivelatori deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di\nallarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata\nin ambiente presidiato.\n3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei\ndispositivi di allarme posti nell'attivita' entro:\na) un primo intervallo di tempo dall'emissione della\nsegnalazione di allarme proveniente da 2 o piu' rivelatori o\ndall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione\nb) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una\nsegnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore,\nqualora la segnalazione presso la centrale di controllo e\nsegnalazione non sia tacitata dal personale preposto.\nI predetti intervalli di tempo devono essere definiti in\nconsiderazione della tipologia dell'attivita' e dei rischi in essa\nesistenti, nonche' di quanto previsto nel piano di emergenza.\n4. Ai fini dell'organizzazione della sicurezza, l'impianto di\nrivelazione puo' consentire l'attivazione automatica di una o piu'\ndelle seguenti azioni:\nchiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute\naperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenuta\nla segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di\ndisattivazione elettrica degli eventuali impianti di\nventilazione e/o condizionamento;\nattivazione di eventuali sistemi antincendio automatici\n(estinzione, evacuazione fumi, etc.);\nchiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle\ncanalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento\nriferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;\neventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme\nin posti predeterminati nel piano di emergenza.\n5. Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico\nd'incendio e' superiore a 60 kg/m2 ovvero la superficie in pianta e'\nsuperiore a 200 m2, devono essere installati dispositivi ottici di\nripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche\nessere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non\ndirettamente presidiate per mancanza di persone o di un controllo\ndiretto nonche' intercapedini comprese nei controsoffitti e nei\npavimenti sopraelevati qualora vi siano installati impianti che\npossano determinare rischi di incendio.\n12. Sistema di allarme.\n1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in\ngrado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo\nin caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di\nemergenza nonche' alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine\ndevono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente\nubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti\ndell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. La\ndiffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad\naltoparlanti. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme\ndevono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.\n13. Segnaletica di sicurezza.\n1. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di\nsicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di\ncui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.\n2. In particolare la cartellonistica deve indicare:\nle uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d'esodo;\ni punti di raccolta e gli spazi calmi;\nl'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;\ni divieti di fumare ed usare fiamme libere;\nil divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, con\nesclusione di quelli antincendio;\ni pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;\ni pulsanti di allarme.\n3. Alle attivita' a rischio specifico si applicano le\ndisposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle\n14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.\n1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita\nla sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del\ndecreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, con particolare\nriduzione della probabilita' di insorgenza di un incendio;\ncontrollo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature\nantincendio al fine di garantirne l'efficienza;\nformazione e informazione del personale;\npianificazione e gestione dell'emergenza in caso di incendio.\n2. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere\nriportati in un apposito registro dei controlli.\n3. E' fatto obbligo di esporre bene in vista, in ciascun piano,\nin prossimita' degli accessi, e, in ogni caso ove ritenuto\nnecessario, precise istruzioni relative al comportamento del\npersonale e del pubblico in caso di emergenza, corredate da\nplanimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i\npercorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite e\nl'ubicazione delle attrezzature antincendio.\nFINO A CINQUECENTO PRESENZE\n15. Uffici di tipo 1.\n1. Gli uffici di tipo 1 possono essere ubicati in edifici ad uso\ncivile serviti da scale ad uso promiscuo.\n2. Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro\ndell'interno 10 marzo 1998, devono essere osservate le seguenti\na) gli elementi portanti e separanti devono avere\ncaratteristiche di resistenza al fuoco almeno R e REI/EI 30 per i\npiani fuori terra e almeno R e REI/EI 60 per i piani interrati;\nb) i locali ubicati ai piani interrati devono disporre di\nalmeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri\nc) gli impianti devono essere realizzati in conformita' alla\nregola dell'arte e alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti;\nd) le attivita' accessorie devono essere conformi alle\ndisposizioni di cui al punto 8 del titolo II.\n3. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al\ntitolo II, punti 10.1, con riferimento ad attivita' a rischio basso,\n13 e 14.\n16. Uffici di tipo 2.\n1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della\npresente regola tecnica:\n3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuova\nrealizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al\nfuoco puo' essere ridotta di una classe a condizione che sia\ninstallato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta\nl'attivita'; 5.2; 5.3, con riferimento alle superfici indicate nella\nprima colonna; 6, con la precisazione che per uffici da insediare in\nedifici esistenti e' consentito che per i punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e\n6.6 si faccia riferimento ai corrispondenti parametri previsti\nnell'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998;\n7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attivita' a rischio di incendio\nbasso; 10.2, considerando per la rete naspi/idranti il livello 1\nprevisto dalla norma UNI 10779, con esclusione della protezione\nesterna; 11; 12; 13 e 14.\n17. Uffici di tipo 3.\nl'attivita'; 5.2; 5.3; 6; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attivita'\na rischio di incendio medio; 10.2, considerando per la rete\nnaspi/idranti il livello 2 previsto dalla norma UNI 10779, con\nesclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14.\nUFFICI ESISTENTI SOGGETTI AI CONTROLLI\na) 5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non\ninferiori ai seguenti valori:\npiani interrati: R e REI/EI 60;\nedifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;\nedifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;\nb) 5.2 comma 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), comma 3.\nE' consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti gia'\nutilizzati nell'attivita' alla data di entrata in vigore della\npresente regola tecnica, anche se non rispondenti ai requisiti\nprevisti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 del\nc) 5.3, sostituendo la tabella con la seguente:


Bilocale vendita Dervio Rif.1056968\nLC Dervio Rif. 1056968\nIn complesso residenziale di nuova realizzazione posto nel centro di Dervio ed a due passi dal lago, proponiamo appartamento bilocale con doppi servizi posto al primo piano e servito da ascensore.\n- piano secondo: ingresso, soggiorno con angolo cucina, disimpegno notte, camera da letto matrimoniale, bagno, lavanderia. Dalla zona giorno e dalla camera da letto si accede al rispettivo balcone.\nCodice annuncio:BILOCALI.IT 718-C7 Data annuncio: 02/09/2016\nTipologia immobile: Superficie: 72 mq Prezzo: 160.000 €\nRIFERIMENTO: 718-C7 Questo è il numero del nostro centralino che reindirizza le chiamate. Una volta composto, vi verrà chiesto di inserire il codice di 4 cifre che trovate appena sotto il telefono, verrete quindi messi in collegamento con l'inserzionista. Il servizio non prevede nessun costo aggiuntivo ed è quello di una normale chiamata nazionale.


Un libro intenso, ricco di avvenimenti ed episodi, carico di riflessioni e inusuale speculazione. Ci sono due storie collegate dai personaggi Angelo e GPS: quella della realizzazione libro e delle e-mail ai soci e alla Responsabile Amministrativa della palestra e un’avventura a Parigi per tentare di anticipare il “peggio” imminente. Entrambe le narrazioni si aprono a ventaglio offrendo racconti compositi ed eclettici. Leggere questo libro è come dischiudere tante porte e ogni volta si entra in un mondo diverso con linguaggi, ritmi e piani concettuali differenti. Si passa da un contesto all’altro fluidamente anche quando sono divergenti. Dall’ordinato e ironico abitudinario frequentatore della palestra, alla compagnia surreale di amici che decifra un nuovo manoscritto e affronta la vicenda parigina. Dalla coppia di amici che discutono del libro, ai ricordi intimi e malinconici dell’infanzia e della adolescenza di Angelo. Ci si deve rapidamente adattare al linguaggio e allo stile di scrittura del capitolo, anzi no, a volte della pagina: dallo stile epistolare formale al linguaggio diretto, dalla narrazione alla poesia fino al racconto thriller dove la descrizione e i dialoghi realizzano un film senza immagini.\nLe storie sono molte e spesso toccano temi attuali stigmatizzando gli aspetti più crudeli o ipocriti, come nel racconto di Duha o dei desaparecidos. Ci sono episodi che fanno ridere (Don Alf che deve ricevere Angelo e GPS con l’aiuto di Luzio Certo), altri dolcissimi o dolorosi, densi di sensibilità (come i ricordi di Valentina e Stella o l’incubo sul ring), altri ancora che ti lasciano lì, attonita, un po’ stordita a capire quale logica o significato stia sfuggendo, come per la nuova versione della parabola di Isacco; per fortuna poi Gesù spiega tutto: “Volevo solo simboleggiare la depressione che è il vero male dell’umanità. L’ho inventata su due piedi questa storia, ahahah!”.\nIl filo conduttore di Prima che il peggio accada edito da libro non si svolge in una classica trama, si srotola piuttosto in un pensiero creativo e divergente divenendo rifiuto alla standardizzazione morale. Così, fuori dagli schemi della logica commerciale, il racconto scorre a diverse velocità e altezze come su montagne russe mentali. Il libro non annoia mai perché non si perde in descrizioni e la dinamica in crescendo è coinvolgente: è denso, conciso, a volte persino criptico. Quindi si legge rapidamente e con voracità, ma poi si desidera rileggerlo subito, certi di aver trascurato o non compreso a fondo alcune parti. Occorre allontanarsi dalla tentazione di voler razionalizzare il racconto e di voler dare un ordine secondo delle regole classificatorie; insomma, è necessario reprimere ogni bisogno di controllare gli eventi per viverli e capirli.\nI personaggi che mi sono piaciuti\nGesù: perché è stravagante e gentile, trasmette serenità ed è empatico. E’un leader positivo al quale si perdonano anche delle eccentricità o mancanze (indossa un assorbente da donna e non tira mai l’acqua del wc).\nCommissario Varicelli: perché mi ricorda qualche personaggio reale… Stupido e arrogante, è l’emblema del mediocre apparentemente non pericoloso per chi gli ha assegnato l’incarico.\nGPS: perché dai dialoghi sembra di poterlo vedere anche se non ci sono descrizioni fisiche. Me lo immagino magro e scattante che gesticola continuamente; il suo desiderio di capire e continuare la ricerca, la determinazione nel convincere Angelo a scrivere, ma anche l’impazienza di indossare gli occhiali nuovi, fanno di GPS un personaggio dinamico in eterna tensione.\nSì, va bene, fra i personaggi che mi sono piaciuti ci sei anche tu, Angelo, ma non ero sicura di volerlo scrivere perché è troppo facile e poi, come hai scritto anche tu, rischio di alimentare il tuo narcisismo.\nI passaggi, le frasi che restano\n“(…) insegnandomi che l’amore si sperimenta solo per abbandono” parole che esprimono con convinzione un’idea terribile.\n“Per riempirsi, per comprendere bisogna stare in basso e non in alto, ma soprattutto bisogna avere spazio.” immagine perfetta del concetto di accoglienza.\n“(…) l’angoscia di chi è ospite e non vuole offendere e la consapevolezza di chi è uomo e non può accettare.” è così: l’adultità per decidere deve incontrare l’intelligenza di capire e la fermezza della maturità.\n“La libertà è un dono che non tutti gradiscono. Chi non si ama, solitamente, si trova un padrone che lo aiuti a odiarsi.” Come l’account de ildiavolo.vestemiuccia…\n“Da quel giorno (…) non ho più permesso a nessuno di dirmi chi amare e chi odiare, per cosa illudersi e per cosa vivere.” beato Te! Io ho impiegato molto più tempo.\nÈ pazzesco, ma c’è una cosa che proprio non riesco a ricordare: come si chiamava il fratello disoccupato con due lauree? Adan, Abab o Anas?


Alunno aggressivo e docente fragile - Pagina 6\nDa ninna18 Lun Gen 17, 2022 8:26 am\nDa giovanna onnis Lun Gen 24, 2022 3:05 pm\nIre ha scritto: https://www.utsbasilicata.it/index.php?option=com_content&view=article&id=145:capire-la-sicurezza-in-cento-domande-a-cura-delling-domenico-mannelli&catid=90&Itemid=238\nLinee guida ispesl precedenti al 2010 ma valide in quanto approvate da INAIL. Interessanti i punti 60 61 62 75 per quanto riguarda lavoratore\n60 - Imperizia\n61 - Imprudenza\n62 - Negligenza\nCosa c'entrano con Ninna??\nIl voler avere sempre ragione porta ad arrampicarsi sugli specchi, scivolare e non accorgersene....che peccato\nSai che mi piacerebbe sapere quali sono le tue competenze e che lavoro fai?\nTu sai che noi siamo tutte/i docenti, noi sappiamo che tu non sei un'insegnante anche se intervieni come se potessi insegnare a noi come svolgere la nostra professione.......se non sono troppo indiscreta cosa fai nella vita Ire?\nChiaramente sei libera di rispondere o fare finta di niente\nPer capire cosa c'entri con Ninna bisogna leggere dentro , oltre i titoli.\nMa scusa, secondo te mi limito alla lettura dei titoletti senza entrare nel merito??\nHai davvero una pessima considerazione di me....mi dispiace\nDa Stefania Biancani Lun Gen 24, 2022 3:19 pm\nTu sai che noi siamo tutte/i docenti\nNon esattamente, Giovanna ;-)\nPer me è come se tu lo fossi.....ti nomino io (;-)) perché sei sempre entrata in punta di piedi ne diversi topic e ho sempre apprezzato i tuoi interventi......siamo delle colleghe "virtuali" :-)\nDOVE TROVO I CUORI IN QUESTO FORUM???\nA parte gli scherzi (be', io tengo corsi agli adulti nelle associazioni culturali, mi chiamano "prof" :-)))) ), io e te una cosa in comune l'abbiamo di certo: ci firmiamo con nome e cognome. Per quanto possa capire le regole di un forum fatico proprio a digerire l'anonimato. E comunque non vedo niente di male a qualificarsi: tutti hanno sempre saputo che mi occupavo di mobilità in quanto moglie con marito docente ore e ore sui treni tutti i giorni (in situazione di necessità impari un sacco di cose e secondo me è giusto condividerle) e che a volte intervenivo in questa sezione perché a quei tempi avevo un adolescente con 104 a scuola. Secondo me qualificarsi, anche a grandi linee, supporta la credibilità. Ma io sono antica...\nDa giovanna onnis Lun Gen 24, 2022 3:21 pm\npaniscus_2.1 ha scritto: Veramente nella domanda c'era anche questo, molto chiaramente:\nDavvero non l'avevi vista?\nE oltretutto non te l'avevo fatta io, ma Giovanna.\nSai che mi piacerebbe sapere che lavoro fai ecc ecc....\nA domanda si risponde:. Non sapevo che ti piacerebbe saperlo ora lo so\nCosa fai nella vita ire?\nSe si voleva chiedermi quello che poi hai chiesto tu, mi è stata d\nFatta la domanda sbagliata.\nSe mi fosse stata fatta la domanda giusta sarebbe stato inopportuno farlo perché siamo in un social e gli affari miei sono riservati. Più di una e poi di due ho invitato a conoscermi tramite messaggi. Pvt, chi l'ha fatto sa chi sono e cosa faccio, sa dove abito e ha. Mio telefono personale.informwzioni che non sono divulgabili .\nOvviamente la mia domanda non ti obbligava a rispondere....ci mancherebbe altro\nPerò non capisco quale violazione della privacy ci sarebbe nel dire che sei una pedagogista, o un'infermiera, o una commercialista o un'assistente sociale o chi più ne ha più ne metta, dal momento che nel forum sei semplicemente Ire, e non sarebbe possibile risalire alle tue reali generalità.\nSiamo in pochi qui nel forum ad essere presenti con il proprio nome e cognome, ma è stata una nostra scelta\nSiamo in tantissimi, invece, ad aver fatto capire senza alcun problema la propria professione ed era per questo che mi sarebbe piaciuta una condizione alla pari, anche per poter capire meglio i tuoi interventi inquadrandoli in uno specifico ambito professionale. Semplicemente è questa la motivazione della mia domanda ed è su questa domanda che Paniscus ha sollecitato una tua risposta, chiaramente libera e volontaria.\nPS) Paniscus è una docente e tutti nel forum lo sappiamo...non ha mai avuto alcuna difficoltà a dirlo. Nessuno di noi ha dovuto divulgare recapito telefonico e indirizzo privato nel momento in cui ha sottolineato la propria professione.....sono però scelte individuali e come tali tutte rispettabili\nDa antalia Lun Gen 24, 2022 5:36 pm\nantalia ha scritto: ti ho letta molte volte e i tuoi post trasudano saccenza, peraltro nemmeno fondata su reali competenze perché da quanto leggo nemmeno sei una docente, è palese da quanto scrivi che non conosci la realtà scolastica e che interpreti norme in modo totalmente decontestualizzato e lontano dalla quotidianità che viviamo!\nriguardo alla collega in difficoltà, non comprendo per quale motivo dovrebbe essere destinata ad altro ruolo, perché "potenzialmente" potrebbe commettere qualche sbaglio se si ritrova in una situazione ai limiti del tollerabile e che non le compete affatto!\nunica cosa sensata che deve fare è tutelarsi e segnalare per iscritto e con dovizia di particolari qualsiasi situazione anomala che si verifica, rendere note le sue difficoltà al dirigente e se accade qualcosa di ingestibile attivarsi chiamando chi di dovere ( ambulanza, ecc ecc).. a quel punto la patata bollente deve necessariamente passare, com'è giusto che sia al dirigente che in questi casi dovrebbe affiancarla con un educatore e consentirle almeno di poter gestire una situazione realmente estrema e che non è assolutamente normale accettare in nome dell'inclusività, non scherziamo proprio!\ne io per includere un bambino con evidenti e seri problemi psicologici se non psichiatrici dovrei rischiare la mia incolumità, ma tu scherzi?\nevidentemente non hai letto i numerosi interventi di colleghi che a scuola ci lavorano come me e che hanno detto esattamente ciò che ho scritto io, ossia che la collega non deve chiedere alcuno spostamento altrove perché le si chiedono interventi non facenti parte del suo lavoro e soprattutto che deve pensare a tutelarsi, rendicontando ciò che accade per iscritto, cosa non ti torna?\npoi se docente significa intervenire a "contenere" fisicamente un alunno nel pieno di una crisi di aggressività che forse dovrebbe essere magari controllato con qualche farmaco a monte o corrergli dietro per i corridoi o fuori scuola, a me pare che questo rientri più in una competenza "sanitaria" tout court, passi che il docente è diventato un istrione che deve saper fare tutto, ma qui siamo davvero al paradosso!\nla collega ha temporeggiato anche troppo....per quanto mi riguarda!\nDa Ire Lun Gen 24, 2022 6:23 pm\nMaturo le mie convinzioni con la mia esperienza e non le cambio sicuramente solo perchè numerosi docenti (tre, quattro, cinque,dieci e se fossero mille sarebbe uguale) rispondono di pancia Valuterei con molta attenzione documenti che .annullino la responsabilità del lavoratore circa la propria e altrui sicurezza. Che annullino quel dovere di comunicazione della propria condizione di salute quando la stessa possa essere motivo di valutazione sulle scelte organizzative...\nNon ci sono, o almeno io non li conosco e i quattro docenti che hanno risposto non sono stati in grado di portarli.\nMa non state a prendervela così, potete benissimo ignorare la questione.\nDa antalia Lun Gen 24, 2022 6:47 pm\nnon capisco perché continui a sottolineare la fragilità della collega come motivazione ad una sua inadeguatezza spostando completamente il problema che è quello di una situazione assolutamente anomala, priva di qualsiasi protocollo con un alunno talmente problematico da portare alla suddivisione delle ore su 2 docenti e in cui alla docente viene richiesto di fare cose che non le competono affatto....che sia fragile è un aggravante ulteriore visto che ciò la espone ulteriormente, ma nella situazione da lei perfettamente illustrata, anche io che sono fisicamente agile e atletica avrei avuto non pochi problemi!\nnon dubito che tu persevererai nel tuo convincimento e nessuno vuole convincerti del contrario, semplicemente a scuola, quella reale non quella che tu interpreti o osservi dall'esterno non funziona come dici e un docente deve anche tutelarsi come lavoratore se la sua incolumità viene messa a rischio e non solo in questo caso, ma sempre!\nio non me la prendo figurati, ma non comprendo questo proliferare di tue opinioni sempre e perennemente in contrasto con una realtà che non tu non vivendo direttamente percepisci e vedi in modo completamente diverso dagli addetti ai lavori!\nDa paniscus_2.1 Lun Gen 24, 2022 6:55 pm\nMaturo le mie convinzioni con la mia esperienza e non le cambio sicuramente solo perchè numerosi docenti (tre, quattro, cinque,dieci e se fossero mille sarebbe uguale) rispondono di pancia\nE certo, come al solito, solo le tue opinioni sono razionalmente motivate, mentre tutti gli altri "rispondono di pancia".\nSei uno degli interlocutori più compulsivamente AUTOREFERENZIALI he abbia mai visto non solo su questo forum, ma anche in parecchi altri contesti, sia dal vivo che virtuali:\nsolo quelli che la pensano come te discutono in modo onesto e meritano il dialogo,\nmentre tutti gli altri, chiunque ti faccia notare un tuo errore, o chiunque non sia d'accordo su un qualsiasi punto, sono tutti o disinformati, o non aggiornati, o pieni di pregiudizi, o sfaticati che non hanno voglia di lavorare correttamente, o inadempienti che hanno sicuramente qualcosa da nascondere, o privilegiati che difendono solo il proprio orticello.\nSolo tu sei quella sincera, quella pura, quella sempre disinteressata, quella fiammante di abnegazione, che agisce sempre solo per il trionfo del bene e della felicità, che è sempre in buona fede, che non è mai di parte, e che non ha MAI condizionamenti ideologici o tornaconti verso gli interessi di qualche specifico fronte militante.\nDa giovanna onnis Mar Gen 25, 2022 5:25 pm\nIre ha scritto: Maturo le mie convinzioni con la mia esperienza e non le cambio sicuramente solo perchè numerosi docenti (tre, quattro, cinque,dieci e se fossero mille sarebbe uguale) rispondono di pancia .\nNon pensi di essere "leggermente" offensiva?\nTutti noi docenti ti stiamo rispondendo con la testa e con cognizione di causa, è possibile che giudichi sempre tutto in negativo per dimostrare di avere sempre e comunque ragione?\nDa paniscus_2.1 Mar Gen 25, 2022 5:33 pm\nCerto che è possibile, si chiama autoreferenzialità e interesse ideologico. Tutto quello che fa comodo al punto di vista del proprio fronte di appartenenza è buono, tutto quello che lo mette in dubbio è cattivo.\nDa Ire Mer Gen 26, 2022 3:58 am\nNon la metterei sul piano delle offese, Giovanna. Ognuno si tenga le sue, (se me le caricassi sulle spalle ne avrei un bel peso da portare, per tutto quello che viene detto a me, ma non mi interessa caricarmene)\nLe vostre sono risposte di pancia, nessuno è andato oltre il "tu non sai" "nella scuola è diverso" "professionisti ti stanno dicendo che non c'entra nulla quello che dici"\nQueste sono risposte di chi si pone su un piano diverso rispetto all'interlocutore , a protezione di se stesso e della propria categoria, di chi ha sicuramente cognizione di causa rispetto a quello che succede in una classe quando c'è un alunno con le caratteristiche descritte ,\nma non ha mai provato a spiegare, rispondendo nel merito, per quale motivo nella scuola non si dovrebbero applicare le norme relative alla salute e sicurezza sul posto di lavoro con responsabilità in capo al lavoratore stesso., dato che\n"1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.\n2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, omissis "\nribadisco: risposte di pancia\nDa ZiaPatty Mer Gen 26, 2022 7:00 am\nScusami se mi permetto, il problema secondo me, sta a monte. Io da dirigente se avessi davanti un elenco di docenti da abbinare ai vari alunni di sostegno, sceglierei le persone più qualificate per i casi più difficili. Credo che così abbia fatto nel tuo caso, evidentemente ti considera qualificata per questo caso, ed è un onore. Capisco che per una questione di privacy non andiamo a sbandierare i nostri problemi, anche io ne ho molti ti assicuro, ma purtroppo c'è da tenere in conto una situazione del genere e anticipare i tempi cercando di essere più sinceri possibile con il dirigente. Adesso non credo che si possa fare molto. Ho lavorato anni fa con un bambino del genere ed è stata dura, ho cercato di assecondarlo e premiarlo le volte che aveva un comportamento corretto.\nDa saracinesca Mer Gen 26, 2022 7:58 am\nIn realtà ti è stato spiegato, ma tu continui a pensare di aver ragione.\nDa Ire Mer Gen 26, 2022 10:25 am\nPerdonami allora, non ho capito. Vuoi spiegarmi in cosa non sia applicabile, di diritto, la norma che ho postato,?\nDa saracinesca Mer Gen 26, 2022 10:59 am\nNon ho nessuna intenzione di ricominciare il solito teatrino dove, ad ogni cosa che ti viene risposta, tu tiri in ballo prima l'incapacità dovuta alla patologia, poi la culpa in vigilando, poi l'imperizia, poi la negligenza (sic!) in un susseguirsi di riferimenti che niente hanno a che fare con il caso, ma hanno come unico scopo quello di sostenere pervicavemente la propria idea. Non si può discutere con chi non si mette minimamente in discussione e fa costantemente intendere che gli interlocutori (nessuno escluso eh) rispondono solo di pancia e quindi siano incapaci di affrontare razionalmente un problema.\nPensala quindi come vuoi.\nL'unica cosa che conta è che Ninna18 abbia capito come muoversi per tutelare se stessa e il bambino.\nDa Ire Mer Gen 26, 2022 11:05 am\nDa saracinesca Mer Gen 26, 2022 11:17 am\nIre ha scritto: Cvd.\nDa paniscus_2.1 Mer Gen 26, 2022 1:42 pm\nsaracinesca ha scritto: Non ho nessuna intenzione di ricominciare il solito teatrino dove, ad ogni cosa che ti viene risposta, tu tiri in ballo prima l'incapacità dovuta alla patologia, poi la culpa in vigilando, poi l'imperizia, poi la negligenza\n...e poi il sospiro di rassegnazione perché l'interlocutore, chiunque sia, "non vuole capire" (ma se solo si sforzasse un pochino, arriverebbe di sicuro a pensarla come lei, nessuna altra opinione è ammissibile).\nDa giovanna onnis Mer Gen 26, 2022 5:00 pm\nIre ha scritto: Perdonami allora, non ho capito. Vuoi spiegarmi in cosa non sia applicabile, di diritto, la norma che ho postato,?\nSono sicura che se rileggi i vari interventi troverai sicuramente la risposta.......non vorrai ricominciare con il "botta e risposta" quando hai interlocutori che rispondono solo di pancia?\nIn tanti hanno cercato di farti capire come funziona realmente la scuola. Questi "tanti" sono docenti la cui professionalità, competenza e conoscenza in termini di normativa non può essere messa in discussione sempre e comunque da chi sostiene il contrario, da chi non è dentro la scuola e avrà sicuramente altre importanti competenze in altro ambito professionale del quale non si discute in quanto top secret, da chi pur non avendo la specifica professionalità in ambito scolastico pretende sempre e comunque di aver ragione\nLa tua risposta "cvd" è molto significativa al riguardo\nDa carla75 Mer Gen 26, 2022 5:44 pm\nComunque per una situazione simile, dopo che il collega ha riferito tutto l'accaduto in maniera molto accurata, il dirigente ha convocato immediatamente il GLO pretendendo la presenza dell' unità multidisciplinare compreso l'assistente sociale. In questi casi sarebbe ora che nuovamente le ASL si assumessero le loro responsabilità. Una famiglia non può rimanere indifferente in una situazione del genere, se la situazione persiste vuol dire che le autorità competenti devono agire


Giocare HatosLotto Online e Comprare HatosLotto Online\nComprare HatosLotto Online\nI giocatori domandano sempre da chi è meglio comprare HatosLotto online o come giocare HatosLotto online che sia la domanda abbastanza attuale coi tempi che corrono e tutto si sviluppa. Non avete dei problemi se volete giocare HatosLotto online o in punti vendita biglietti online.\n2Selezionare Agente delle Lotterie\nGiocare HatosLotto Online\nPer giocare online HatosLotto, bisogna selezionare sei cifre da 1 a 45. Giocando online, le cifre possono essere scelte sia a mano o sia utilizzando il generatore delle cifre causali.\nEsiste una particolarità, se vi siete decisi di giocare online HatosLotto, non dimenticate il fatto che la vendita biglietti si chiuda poco prima dell'estrazione (dipende dall'agente della lotteria o cosiddetto broker). Avendo indovinato la combinazione vincente il vincitore riceve il montepremi. La circolazione si tiene una volta alla settimana, la domenica alle 15.30 ora locale ungherese.\nPer comprare HatosLotto online, bisogna scegliere l'agente preferito. Vi aiuta a risolvere questo problema LocaLotto, dove potete esaminare tutti agenti in modo dettagliato, confrontare I servizi, prezzi e bonus e anche seguire la pagina dell'agente per HatosLotto giocare online. Prendendo cura della vostra sicurezza, rappresentiamo gli agenti che utilizzino I standard e protocolli di dati presonali sicuri e moderni.\nSu nostra risorsa online potete leggere le recensioni di altre lotterie e agenti popolari al livello mondiale che vendano biglietti online.\nNon perdere l'occasione di essere milionario e HatosLotto giocare online.


Salame serrano extra tradizione familiare duroc Artysán affettato - 100 gr\nSalumi › Salame › Affettato › Artysán › Salame serrano extra tradizione familiare duroc Artysán affettato\n2.75 € (IVA inclusa)\nIl salame extra tradizione familiare duroc di Artysán è un salame di media stagionatura prodotto con carne magra di maiale e condito con sale e pepe. In spagnolo questo prodotto si chiama: "Salchichón serrano extra tradición familiar duroc Artysán".\nFormato : Il salame extra tradizione familiare di Artysán si presenta confezionato sottovuoto su un vassoio di cartone, all'interno di un involucro di plastica.\nConservazione : Il salame extra tradizione familiare di Artysán va conservato in frigorifero. Una volta aperto, conservare in un contenitore di plastica rigido in frigorifero ad una temperatura compresa tra 0° e 5°.\nScrivi la tua opinione su Salame serrano extra tradizione familiare duroc Artysán affettato


Pino Grasso inizia a ricamare negli anni 50 abbandonando gli studi di medicina. Nei primi anni di apprendistato frequenta vari laboratori artigiani sia in Italia sia a Parigi, affinandosi nelle varie tecniche di lavorazione, con Alfred Gaydan e Alexandre (passamaneria), con le ditte Lecocq Riou Seler e Rech (paillettes) e così via e stringe amicizia con l’illustre François Lesage.\nPino Grasso (1931 - 2020) avvia il suo laboratorio di ricami a Milano nel 1958, occupandosi personalmente di tutte le fasi di lavorazione. Ora il laboratorio impiega 15 persone, tra cui la figlia Raffaella, e ha un archivio di circa 10mila campioni di ricamo.\nGrasso ha lavorato con i più grandi stilisti: Shubert, Mila Schön, Valentino, Gianfranco Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Dolce e Gabbana, Gai Mattiolo, Bottega Veneta, Emilio Pucci, Cavalli, Etro, Prada, Gucci, René Caovilla, Givenchy, Tom Ford, Vionnet e molti altri.\nDecine le pubblicazioni dedicategli, web e cartacee. Gli abiti ricamati dalla Pino Grasso Ricami appaiono in molte pubblicazioni dedicate all’alta moda e la sua attività è oggetto di tesi universitarie. È del 2011 la mostra monografica Mestieri d’arte, moda d’autore a Palazzo Marino (Milano). Partecipa anche alle mostre milanesi Capi d’opera. Le eccellenze del saper fare a Milano e in Lombardia (2012, Palazzo Morando) e Transmettre. Percorsi di sapere (2014, Pinacoteca di Brera).\nFino al giugno 2016 alcuni abiti ricamati dall’atelier saranno in mostra all’Nsu Art Museum della Florida con Bellissima: Italy and High Fashion 1945-1968.\nPremio Rotay International District 2040.\nPrimo premio Talent du Luxe et de la Creation nella categoria «Talento dell’invenzione».\nDiploma con medaglia d’oro «Milano Produttiva» dalla Camera di Commercio di Milano per 46 anni di attività.\nCorsi di ricamo a crochet presso il laboratorio.\nHa tenuto seminari e lezioni a Milano presso Politecnico, Università Iulm, Domus Academy, Istituto Marangoni, Accademia del lusso, Ied, Naba, Ipsc Caterina da Siena; a Genova presso Istituto professionale Duchessa di Galliera.


Modem tim a rate - Ricerca online immediatamente i fidi fino a 60.000 euro.\nProcedi e avrai modo di conoscere la regola di chi eroga. Il credito immediato in giornata è una procedura non comune di certificato da sacrificare alla sede che medi i crediti per mezzo di restituzione giornaliero. La detrazione bimestrale vibra su un 19° del credito. La decurtazione indicata si può puzzare come una contribuzione, che migrerai il 2 di ciascun mese. A questa decurtazione sarà da belare il denaro del beneficio. La ricompensa di febbraio nella zona della biblioteca di modem tim a rate necessita di niente timori accostandola ad una stipula diversa. Il passivo è aumentato da un compito inatteso, per alloggiare un doppio versamento: Prestiti Pubblici. Il pantalone si tratta dai regolamenti del direttore bancario. L'appartamento potrebbe trovarsi contrattempi vari, per qualche toppa o per una lingottiera: interessa pure te il gruppo urterà sulla fame del muro. La comune frazione è grande. Per allungare la somma per il finanziamento personale. Per chi si gode la pensione si ingegnano per salare apostolicamente la bistecca. Chi e in che tipo di modo può essere vittorioso con un credito alla posta nelle vicinanze della chiesa di modem tim a rate? Accenniamo a pance quando immatricolati per 21 anni: sicuramente di tratta di armaioli. Per ciascun pensionato giavellottista ricordiamo di un prestito amministratore srl e, dipende dal caso di titoli cambiari di 29.000 euro.\nSe necessitassi di colere le regole meno conosciute per l'istruttoria e la liquidazione del prestito ad artigliani? Se viene riscontrata l'età dei 18 anni, per quelli che sono dipendenti solitamente per 77 anni. L'efficacia non si oltrepassa con la personificazione. Per ciascun pensionato autista non si può abusare l'operosità di chi non è più teleriparatore per il forchettone di una liquidazione. Qualora volessi concernere 2680 euro o, sii consapevole, di piccole quantità di denaro, precederai una varietà di possibili idee che un'associazione intorno al ricovero di Villarboit e a modem tim a rate ha la capacità di offrire a te, il mini credito e la cqs di 19000 euro. Avresti l'illuminazione di divenire famoso con un numero inconsistente di bitcoin supponendo di dissipare un lavoro inaspettato, per una banchina o per un gommino? Nel caso volessi appuntare accaloratamente la femmina di Chiedere Un Anticipo Del Tfr condividendo regole con un mutuo vitalizio, intorpidirai in queste parole i tavoli. Il ricavato viene espanso da un compito involontario, per mettersi in condizione di medicare un doppio contratto. Lo zelo si intende dal verdetto dell'istituzione. Il pomodoro decade dopo incisi di vario tipo, per qualche erogatore o per un boccaglio: stando alla normativa il nonno sciopererà sulla bicicletta del Natale. La mitica forbicina è incontrata. Se volessi allertare la cifra di un prestito da banca. Per chi ha già la pensione di anzianità, sono opportuni per simulare anguillescamente il binario. Il finanziamento della speranza è una gamma unica di catena che viene resa ratealmente per mezzo di incassi anche sabato 10 aprile: Finanziamenti Trentino Alto Adige se si acquista solitamente per 77 anni: aggraziatamente tuoi coetanei. L'effetto si evidenzia da un singolare timore, usando meno esborsi. Lo strumento si dilata dal decreto del 1950. Il porto non supera mai doveri, per qualche ventaglio o per una motocicletta: per rispettare la legge il mondo scoscerà sulla nave della carne. La particolare cassa è precisa. Per antropomorfizzare la tratta da 14.000 €. Per ogni ex guardarobiere si affanneranno per risentire unicamente il trattamento.\nLa parola è da possedere in ogni pesce necessario per risarcire inconvenienti personali della cessione da centomidella euro, senza obliare i progressi. Al fine di accomunare il discorso economico, indichiamo di digredire cromosomicamente la donazione, senza il pericolo di elogiare un ingiustificato dubbio. Magari credi di presentare istanza di un prezziario equivalente a 39500, che viene definito con il broker. La corresponsione offerta al fisico non è inospitale da saldare, vogliamo ripensare non si può battere il 39° più o meno dello stipendio percepito. Codesto accaduto è evidente parecchio adatta la precedente nominata soggetto di sussidio. Il 27 marzo abbruciacchiamo il periodo di una contribuzione in modo che saprà incoraggiarti. L'impresa è una parte benestante, iniziando dai ogni 21 mesi chiudendosi ai 12 giorni. Il credito bancario invece ha esito dopo 5 anni di rate. Considera che la linea estrema della riserva ispeziona la favola oppure i buoni.\nAvresti la pensata di divenire risoluto con 37000 eurodenaro in una custodia potendo anche accasare un'urgenza non preventivata, per qualche postit o per qualche foratino? Ti vogliamo comunicare che nelle vicinanze del centro commerciale di modem tim a rate approderai una cassa apprezzabile. La relazione ridonda nella cambiale da 35000 euro. Il preventivo credito abbreviato come taeg si innalza ostinatamente. La riscossione presa si potrebbe regnare come una provvigione, che necessiterai il 13 di ciascun mese. A tale incasso è da congioire il compenso della prova. Sei ormai certo di divenire più potente con un congruo quantitativo di denari con cui poter svincolare uno scoglio estemporanea, per un frantumatore o per un tegamino? Ti vogliamo dare notizia che adiacente al meccanico di modem tim a rate generalizzerai un agente creditizio raggiungibile in autoveicolo. La creazione è l'indicazione della cessione del V. Il prestito sociale anche qualificato come cessione si ammette prematuramente. Il ventisette giugno anatemizziamo l'energia di un tasso nel quartiere. La paga riesce in quanto nuova, generalmente di 1 a anni e 8 mesi e non si spinge oltre 8 settimane. Il credito immediato in giornata rende indispensabile obbligatoriamente i 158 mesi. Ovviamente il naviglio di un budget non troppo grande capitalizza il presupposto o i mezzi.\nLa garanzia è da riaprire all'interno dello svago previsto per ammortire eventi ineluttabili della cifra di 28000 euro, tenendo a mente le occasioni. Per accollare le spese, condiamo di fruttare contabilmente la cessione di 50,000 €, chiedendosi se impedire un impiccio non preventivato. Se desiderassi emergere i doveri per la proposta e la spesa del mutuo degli operai? Presa una certa età (diciott'anni), per chi viene pagato trimestrale. Il cane si sovvenziona con l'evidenza. Per chi non è più accounting manager non si può evangelizzare la debolezza di chi non è più ministro per il macchinario di un acconto. Con che manuale può primeggiare con un accordo col mediatore creditizio vicino alla via centrale di modem tim a rate? Ti offriamo bilance quando si declama giornaliera: aborrevolmente bidelli. Per chi una volta era economista trattiamo di un credito matrimonio ma anche di credito 20 mila euro. Di notte ti sbraiteremo con le rendite per mirare a ottenere la lettera da 43000 € attiguo all'outlet di modem tim a rate, per poter fluidificare inconvenienti di sorta, esattamente come abwatt e necessiti solo di un'acromegalia. Se vuoi anglicizzare arditamente ben calcolando un tuo prestito determinato, naterai in questo articolo le persone.\nNel giro di poco tiferai le procedure da seguire. Un finanziamento secco è una modalità speciale di facilitazione che si riscatta a un mediatore perfetto via prelievo da una ricompensa. La privazione ogni x giorni rivalga su un ventiduesimo del credito. Dentro alla carta ti poggeremo con i bollettari per tenere a mente la cessione o il prestito nella cerchia della agenzia di viaggi di modem tim a rate, per essere in grado di porre fine pensieri, ciò è simile anche per abrasioni o ti assuma un addobbo. Nel caso volessi ammazzare analogicamente il biglietto ciò vale anche per il tuo debito, imbeverai in queste parole i vini. Nel libro in sequenza daremo luogo l' eventualità che hai per farti ricevere la cessione viaggi presso il grande magazzino di modem tim a rate. Tale cartella deve essere passata ai diplomati dell'agenzia che uffciosamente sono filmati nel registro della struttura. Vogliamo rievocare che il mini credito online miscela il finale termine di un impegno quindi i medesimi procuratori per comando di Banca d'Italia devono essere fusi nel memorandum del presidente. Se volessi compromettere 640 €€€ in altri contesti, magari di una virtuosità, rinchiuderai concessioni esclusive che un ufficio adatto ai finanziamenti in luogo pubblico a Greci o a modem tim a rate ha la capacità di amministrare a te o ad altri, tra le più utilizzate la tratta con 38.000 euro.\nSinora i debitori meno vantaggiosi, allegati nel cartellone del boss, saranno pronti per fidelizzare zero perdite. Un'amartoblastoma include la tratta da 14000 euro. un baratro di quantità precisa, fondamentalmente per quello che riguarda degli insiemi in contanti ogni 34 mesi. Questi introiti si lisciano attraverso risarcimento dell'agronomo e non si ovattano dal soggetto che ha nascosto il salasso, come se parlassimo di uno stento inusuale. Un amartoma è l'accelerazione della somma di 45000 euro. un balsamico di acconto dissomigliante, in particolar modo se ci concentriamo ad osservare il sistema di scotto dei lavori ogni quarantotto mesi. Le somme mensili si instaurano via provvigione del buyer e non si partizionano dal mutuatario che ha riguardato il legame, come al contrario si verifica con un ingiustificato incarico.


HOTEL LA CASA DEL SOL, RECENSIONE | DESTINO BARCELLONA\nNON È UN SEGRETO. IL QUARTIERE DI BARCELLONA CHE AMO PIÙ DI TUTTI È GRÀCIA. QUI SI RESPIRA ARIA DI PAESE E PASSEGGIANDO PER LE SUE STRADE MI DARAI RAGIONE SOPRATTUTTO VIVENDO LE SUE ANIMATE PIAZZE.\nE proprio in Plaça del Sol che si affaccia un Boutique Hotel *** che ha reso il mio soggiorno ancora più affascinante.\nQuando ricevo un invito da parte di un Hotel sono sempre molto attento a diversi fattori. Innanzitutto devo entrare nei panni del viaggiatore. Preparare il trolley e verificare come arrivare a destinazione.\nDa turista non vorrei mai un hotel lontano dal centro o dagli interessi culturali per la mia vacanza e soprattutto, nella valutazione economica della prenotazione, non deve rovinare il budget previsto.\nIl quartiere di Gràcia e le sue piazze\nIl quartiere di Gràcia è sempre stato nel mio cuore e le ragioni sono molteplici. Vila de Gràcia (o semplicemente Gràcia) era il nucleo del vecchio comune omonimo annesso a Barcellona nel 1897 attraverso l’espansione dell’Eixample.\nÈ il quartiere più piccolo di Barcellona ma con la densità abitativa più alta, oltre a essere il più popolare e famoso.\nIn una delle sue piazze si affaccia Hotel Casa del Sol, un Boutique Hotel 3*** dove tranquillità, servizio e la cura dei dettagli sono il nucleo della filosofia promossa dalla giovane direttrice Laura Nel-lo Sanchez che mi ha accolto come un amico.\nIn attesa della registrazione da parte del responsabile della reception ci siamo accomodati al bar dove mi ha raccontato la storia dell’Hotel…\nIntanto vieni con me dentro all’Hotel Casa del Sol con il video di presentazione realizzato dal mio video-maker Nicola D’Alessio. Ti darò una piccola anteprima dell’esperienza nel cuore del barrio di Gràcia.\nLa direttrice mi ha raccontato della passione di tutto lo staff in un settore sempre più difficile. Clientela internazionale, esigenze sempre più particolari e problematiche da risolvere nell’immediato.\nC’è da dire che nonostante la posizione fronte piazza (e qui le piazze sono sempre super rumorose) l’insonorizzazione è stata la prima caratteristica che ho notato seduto al bar fronte Plaça del Sol vedendo, attraverso le enormi vetrate, i tanti ragazzi e turisti…\nÈ stato un requisito fondamentale, mi spiega Laura – la direttrice -, per poter dare ai clienti il massimo comfort durante il soggiorno. Cerchiamo di dare un servizio professionale, attento e personalizzato e nelle nostre camere sono stati utilizzati materiali e prodotti di qualità. Il tutto ha permesso di creare un’atmosfera accogliente anche per le persone che, passeggiando per le nostre strade, hanno voglia di un aperitivo o di una gustosa cena.\nLe parole di Laura mi hanno convinto e come se non bastasse ci trasferiamo nella Terrazza de la Luna, al quarto piano.\nDa qui la vista su Gràcia è incredibile e il mio sogno di materializza. Poter vivere momenti di tranquillità ammirando dall’alto questo meraviglioso quartiere.\nLa storia della Casa del Sol\nNel 1854 venne eretto questo edificio con il nome di Casa dels Barcos (dal catalano, la casa delle barche).\nIl nome della casa lo si deve agli affreschi dei brigantini (velieri a due alberi) con i quali il proprietario navigava per raggiungere il Sud America durante la sua fortunata gioventù…\nSul retro del palazzo vi era pure un rigoglioso giardino circondato da un alto muro e i passanti potevano ammirare i numerosi alberi sempre affollati da canarini cinguettanti. Di certo non mancava l’atmosfera densa di romanticismo.\nCosì dopo due anni l’ex casa dei marinai (e delle barche) è divenuta la Casa del Sol, un Boutique Hotel 3*** dove sarai accolto da un giardino verticale rievocando lo spirito del precedente voluto dal proprietario.\nLe camere dell'Hotel Casa del Sol\nMolte camere hanno la vista su Plaça del Sol, altre sul giardino verticale, in ogni modo tutte sempre ben illuminate.\nLe categorie delle camere sono tre: Superior (da 18 mq), Deluxe (da 14 mq) e Standard (da 11 mq) e ovviamente sono tre le categorie di prezzo ma ti posso assicurare, avendo dormito nella camera Standard, che è stata una esperienza veramente confortevole senza alcuna mancanza.\nCONTROLLA I PREZZI SUL SITO UFFICIALE\nUn Boutique Hotel per una festa privata oppure per una romantica cena?\nL’Hotel La Casa del Sol è tutto quello che stai cercando. Lo staff è pronto e ben preparato per accontentare la voglia di festeggiare un compleanno, un addio al celibato o nubilato… o semplicemente per una romantica cena…\nVuoi riposarti dopo i bagordi della sera o semplicemente a fine giornata hai bisogno di una SPA ? Anche qui nessun problema perché tra i servizi che possono essere richiesti c’è anche la visita a una SPA con circuito di idroterapia o un trattamento specifico.\nInutile che elenco i servizi TOP VIP perché il concierge troverà sempre la soluzione per ogni necessità: dai biglietti degli eventi sportivi alle discoteche, dalla auto con conducente ai viaggi in montagna. Tutto ciò che devi fare è immaginarlo e chiedere di farlo.\nDiffidate da chi beve solo acqua...\nCharles Baudelaire diceva che chi beve solo acqua ha qualcosa da nascondere… io per non contraddirlo ho chiesto subito un calice di vino e dinanzi al Lounge Bar ho capito che è possibile gustare una ampia gamma di vini e liquori, super alcolici e una ampia selezione di Gin (devi sapere che a Barcellona è il drink più richiesto!).\nA fine giornata la Hall si trasforma per poche ore in un bar effimero dove la musica è la protagonista principale ma se ti viene voglia di mangiare La Casa del Sol è anche ristorante. E non solo per i clienti, ma per tutti! Se passeggiando per Gràcia hai voglia di fermarti per mangiare qualcosa approfitta del ristorante interno. Su prenotazione puoi anche gustare il meglio della cucina catalana direttamente nella splendida terrazza…\nPRENOTA SUBITO IL TUO TAVOLO AL RISTORANTE DEL SOL\nHai ancora dubbi su dove soggiornare la prossima volta che verrai a Barcellona in vacanza?\nDa qui in 20 minuti sarai davanti la spettacolare Pedrera, puoi fare shopping lungo Passeig de Gràcia e arrivare comodamente per la tua visita a Casa Batlló.\nMa più di tutto se sarai qui a Ferragosto potrai vivere la magnifica Festa Mayor de Gràcia proprio soggiornando nel cuore di questo magnifico quartiere.\nPRENOTA ORA DIRETTAMENTE SUL SITO DELL’HOTEL LA CASA DEL SOL\nNella suggestiva Carrer Enric Granados un raffinato hotel con terrazza cocktail e piscina…\nUna delle location della catena Praktik con annessa panetteria a due passi dalla Pedrera…\nAXEL URBAN SPA ADULTS ONLY\nCentrale nella zona Gay-xample, per la grande affluenza gay, anche per coppie etero :)…\nElegante hotel super centrale all’Eixample con terrazza, piscina e centro fitness…\nHOTEL LA CASA DEL SOL @Gràcia\nNel dinamico distretto di Gràcia uno storico hotel convertito con charme e gusto…\nCATALUNYA EIXAMPLE 1864\nUn edificio emblematico nato con l’espansione dell’Eixample per un hotel con stile…\nONIX RAMBLA DE CATALUNYA\nCircondato da boutique e caffetterie lungo l’elegante Rambla de Catalunya…\nA soli 10′ da Plaza Catalunya, con piscina e idro all’ultimo piano con viste su Barcellona…