E.R.P. de type M\nACCUEIL - REGLEMENTATION - ACTUALITES - QUIZZ - CCS - RECHERCHES Actualit�s r�glementaires R�glementation WebChat et Quizz Avis de la C.C.S. Recherches par mots-cl�s Recherche CCH Recherche Code du Travail Recherche IGH Recherche ERP Recherche Habitation Recherche Normes NF/EN Autres recherches: Offres d'emploi M 1 Etablissements assujettis� 1. Les dispositions particuli�res du pr�sent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est sup�rieur ou �gal � l'un des chiffres suivants:\n- 100 personnes en sous-sol ou en �tages, en galeries et autres ouvrages en sur�l�vation ;\n� 2. Pour l'application des mesures contenues dans le pr�sent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout �tablissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, �ventuellement, d'autres �tablissements recevant du public, qui sont, pour leur acc�s et leur �vacuation, tributaires de mails clos.\nLes mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant � l'article M 8 ci-apr�s.\n� 3. Le centre commercial constitue un groupement d'�tablissements recevant du public au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 2 du pr�sent r�glement.\nLorsque le centre commercial en exploitation dispose d'un syst�me d'extinction automatique de type sprinkleur, les magasins, locaux ou aires de vente d'une surface totale inf�rieure � 300 m�tres carr�s peuvent ne pas faire l'objet d'une visite de r�ception si les rapports de v�rifications techniques les concernant concluent � la conformit� des locaux par rapport aux dispositions r�glementaires. Ces rapports sont transmis au responsable unique de s�curit�, qui les adresse au secr�tariat de la commission de s�curit� comp�tente avant la date d'ouverture envisag�e.\n� 4 Sont consid�r�es comme "� l'air libre" les aires de vente soumises aux intemp�ries. M 2 Calcul de l'effectif� 1. a) Magasins de vente.\nL'effectif th�orique du public susceptible d'�tre admis dans les locaux de vente proprement dits est d�termin� en fonction de la surface r�serv�e au public selon la densit� d'occupation suivante:\n- au rez-de-chauss�e, 2 personnes par m�tre carr� ;\n- au sous-sol et au premier �tage, 1 personne par m�tre carr� ;\n- au deuxi�me �tage, 1 personne par 2 m�tres carr�s ;\n- aux �tages sup�rieurs, 1 personne par 5 m�tres carr�s.\nA moins que l'exploitant ne justifie des surfaces r�ellement mises � la disposition du public, la surface disponible r�serv�e � ce dernier est �valu�e forfaitairement au tiers de celle des locaux o� il a acc�s, afin de tenir compte de la surface occup�e par le mobilier de vente.\nDans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'�tre admis est d�termin� selon la densit� d'occupation suivante:\n- pour les mails : 1 personne pour 5 m�tres carr�s de leur surface totale ;\n- pour les locaux de vente : conform�ment aux dispositions fix�es au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inf�rieure � 300 m�tres carr�s, l'effectif du public est d�compt�, quel que soit le niveau, � raison de 1 personne par 2 m�tres carr�s sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.\nc) L'effectif th�orique du public des aires de vente � l'air libre d�finies au paragraphe 4 de l'article M 1 n'est pris en compte que pour le calcul des d�gagements de cette zone lorsqu'elle dispose de d�gagements ind�pendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l'effectif du public de l'�tablissement pour la d�termination du classement.\n� 2. a) Outre les dispositions pr�vues au paragraphe 1, la densit� d'occupation admise pour les �tages et le sous-sol peut �tre relev�e �ventuellement jusqu'� celle fix�e pour le rez-de-chauss�e, apr�s avis de la commission de s�curit�, si ces niveaux sont utilis�s � des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement sup�rieure � celle pr�vue par la r�gle ci-dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets pr�sent�s, soit en raison de manifestations temporaires telles que expositions.\nb) R�ciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les diff�rents niveaux peuvent �tre autoris�es, apr�s avis de la commission de s�curit�, sur demande justifi�e du chef d'�tablissement notamment pour certaines activit�s � faible densit� non d�finies au paragraphe 3 ci-apr�s .\n� 3. En ce qui concerne certaines exploitations � faible densit� de public, telles que:\na) Les magasins ou aires de vente dont l'agencement co�ncide sans ambigu�t� avec les surfaces affect�es � chacune des activit�s de vente de meubles et de vente d'articles de jardinage, de mat�riaux de construction et de gros mat�riel, l'effectif th�orique du public est calcul� � raison de 1 personne par 3 m�tres carr�s sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;\nb) Les boutiques � simple rez-de-chauss�e d'une surface inf�rieure � 500 m�tres carr�s ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir une largeur minimale de 3 unit�s de passage chacune, l'effectif th�orique du public est calcul� � raison de 1 personne par m�tre carr� sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.M 3 Conception et desserteLes dispositions des articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux �tablissements vis�s au pr�sent chapitre.M 4 Isolement par rapport aux tiers� 1. Les exploitations du pr�sent type doivent �tre consid�r�es, au sens de l'article CO 6, comme des �tablissements � risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont d�fendues par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur, elles sont consid�r�es � risques courants.\n� 2. Un tiers, � l'exception des �tablissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions d�finies � l'article CO 10 sous r�serve que le dispositif de franchissement soit � fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit prot�g� par une installation fixe d'extinction automatique � eau. Cette derni�re disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert d'une capacit� inf�rieure ou �gale � 250 v�hicules.\nToutefois, les garderies d'enfants sont autoris�es si elles sont d�pendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ces derniers.M 5 Intercommunication avec un parc de stationnement couvertDes intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autoris�es sous r�serve que les dispositifs de franchissement (sas) r�pondent aux dispositions suivantes:\na) Dispositions g�n�rales applicables dans tous les cas :\n- le sas et les escaliers �ventuels y d�bouchant sont consid�r�s comme des d�gagements accessoires;\n- le sas peut comporter un escalier de secours prot�g� d'une unit� de passage menant � l'ext�rieur ou sur un d�gagement prot�g�. La porte de cet escalier, PF de degr� demi-heure, s'ouvre vers l'ext�rieur et est munie d'un ferme-porte;\n- surface comprise entre 6 m�tres carr�s et 10 m�tres carr�s ;\n- les baies du sas sont munies de portes coupe-feu � fermeture automatique r�pondant aux exigences de l'article CO 47 (� 1, 2 et 3); ces portes doivent se trouver � une distance minimale de 3 m�tres l'une de l'autre et elles peuvent �tre coulissantes;\n- les d�tecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent �tre implant�s dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et � 2 m�tres environ de ces derni�res;\n- la sensibilisation d'un de ces d�tecteurs provoque d'abord la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas c�t� "feu", puis celle des autres portes coupe-feu du sas, apr�s une temporisation maximale d'une minute, � l'exception des portes pali�res d'ascenseur;\n- si, pour des raisons d'isolation thermique, acoustique ou autre, on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent �tre � effacement lat�ral et lib�rer la largeur totale de ces baies en cas de d�faillance du dispositif de commande ou d'alimentation;\n- toute activit� commerciale ou d�p�t sont interdits.\nb) Dispositions particuli�res applicables suivant le cas consid�r�.\nb 1. Sas r�serv� au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situ�s au m�me niveau:\nLes caract�ristiques du sas sont les suivantes :\n- parois incombustibles et coupe-feu de degr� 2 heures ;\n- le sas est muni de deux portes d'une unit� de passage coupe-feu de degr� 1 heure et � fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'int�rieur du sas.\nb 2. Sas emprunt� par des personnes seules et des personnes munies de chariots, magasin et parc situ�s au m�me niveau:\nLa largeur des portes du sas doit �tre de deux unit�s de passage.\nb 3. Sas r�serv� au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situ�s � des niveaux diff�rents:\n- l'intercommunication entre le magasin et le parc peut �tre r�alis�e au moyen d'ascenseurs, d'escaliers m�caniques ou non, de trottoirs roulants situ�s dans une cage aux parois incombustibles et de degr� coupe-feu �gal � celui de la stabilit� au feu du b�timent. Cette cage donne acc�s au sas;\n- le sas peut se situer au niveau parc ou magasin. Ses caract�ristiques sont les suivantes:\n- parois incombustibles et coupe-feu de degr� deux heures ;\n- il est muni de deux portes d'une unit� de passage coupe-feu de degr� une heure � fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'int�rieur. Toutefois les portes peuvent �tre seulement CF de degr� demi-heure si le plancher s�paratif entre le magasin et le parc est CF de degr� une heure;\n- de plus, la surface du sas doit �tre augment�e, si plusieurs escaliers, m�caniques ou non, des trottoirs roulants ou des cabines d'ascenseurs y aboutissent. Dans ce dernier cas, la surface du sas doit alors �tre sup�rieure � la surface totale des cabines;\n- l'information recueillie par les d�tecteurs vis�s � l'article CO 47 doit �tre report�e au poste central de s�curit� s'il existe, ou en tout autre lieu permettant � l'exploitant d'envisager l'arr�t des ascenseurs, des escaliers m�caniques et des trottoirs roulants aboutissant au sas, en cas d'incendie;\n- le sas comporte un dispositif phonique permettant de communiquer avec le lieu o� est report�e l'information recueillie par les d�tecteurs;\n- dans le cas d'une liaison par ascenseurs, les portes pali�res des ascenseurs conformes � l'article CO 53 (� 3) peuvent obturer l'une des faces du sas, l'autre face l'�tant au moyen de portes coupe-feu de degr� une heure et demie.\nb 4. Sas emprunt� par des personnes seules ou munies de chariots, magasin et parc situ�s � des niveaux diff�rents:\nToutefois la largeur des portes du sas doit �tre de deux unit�s de passage.\nc) En att�nuation des dispositions pr�vues aux articles PS 1 et PS 4, � 2, une aire de livraison accessible � un v�hicule dont le poids total en charge n'exc�de pas 19 tonnes peut �tre cr��e. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent �tre respect�es:\n- sa surface est limit�e � 200 m� ;\n- son d�senfumage est r�alis� dans les conditions d�finies � l'article PS 42 ;\n- elle est conforme aux dispositions de l'article PS 4, � 2, tirets 2, 4, 5, 7 et 8;\n- un extincteur portatif � poudre polyvalente de 9 kg au moins est install� de fa�on visible et accessible dans l'aire de livraison;\n- lorsqu'il existe un syst�me d'extinction automatique de type sprinkler au niveau o� se trouve l'aire de livraison, il doit �tre �tendu � l'aire de livraison;\n- dans le cas o� les exploitants du parc et de l'�tablissement de type M sont distincts, un accord contractuel tel que d�fini � l'article PS 25, � 4, pr�cise les conditions d'application des dispositions du pr�sent paragraphe;\n- elle peut demeurer simultan�ment accessible � des v�hicules dont le poids total en charge est inf�rieur � 3,5 tonnes;\n- le stationnement d'un v�hicule dont le poids total en charge est sup�rieur � 3,5 tonnes �tant interdit dans le parc, y compris dans les rampes d'acc�s, une aire d'attente � l'ext�rieur peut �tre mise � la disposition des v�hicules de livraison.M 6 Isolement interne� 1. La r�union partielle du rez-de-chauss�e avec deux autres niveaux par des tr�mies pour former le hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux. La cr�ation des mezzanines est interdite entre les niveaux pr�cit�s.\n� 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent �tre recoup�s tous les 4 500 m�tres carr�s par des parois coupe-feu de degr� deux heures et ferm�s par des portes coupe-feu de degr� une heure � fermeture automatique.\n� 3. En application des articles CO 11, CO 12 et CO 14, les planchers partiels non accessibles au public destin�s � l'administration des �tablissements et surplombant les espaces accessibles au public doivent soit �tre consid�r�s comme un niveau pour l'application de l'article CO 12, soit disposer de structures stables au feu une demi-heure.\nLes locaux am�nag�s doivent �tre isol�s des zones recevant du public par des parois et planchers coupe-feu 1 heure et des portes coupe-feu 1/2 heure munies de ferme-porte. Ces derni�res peuvent �tre maintenues ouvertes si elles sont asservies au syst�me d'alarme.\nAucune r�sistance au feu des structures, des planchers et des parois des locaux � risques courants n'est demand�e si l'�tablissement dispose d'un syst�me d'extinction automatique � eau g�n�ralis�. M 7 Distribution int�rieure des centres commerciaux� 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situ�es � l'int�rieur des centres commerciaux doivent �tre s�par�es entre elles par des parois en mat�riaux incombustibles, rev�tements exclus. De plus et en aggravation de l'article CO 24 (� 1), ces parois doivent �tre coupe-feu d'un degr� �gal au degr� de stabilit� au feu exig� pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.\n� 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exig�es pour les exploitations des types M, N, T et W group�es sur une surface totale inf�rieure � 300 m�tres carr�s.\n� 3. Toutefois, en att�nuation des dispositions de l'article CO 24 (� 1), aucune r�sistance au feu n'est exigible pour les parois �ventuelles s�parant les exploitations du mail.\n� 4. Par d�rogation aux dispositions de l'article CO 28 (� 1), aucun isolement n'est exigible entre la r�serve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inf�rieure � 300 m�tres carr�s et en outre prot�g�e par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur. M 8 D�gagements : Dispositions particuli�res� 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations vis�es � l'article M 1 (� 2) ne doivent �tre r�alis�es qu'apr�s accord �crit du responsable vis� � l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier � ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur r�glementaire des d�gagements.\n� 2. En att�nuation des dispositions de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, au sein des surfaces de vente, les r�am�nagements r�alis�s en cours d'exploitation � l'int�rieur d'�lots de vente d�limit�s par des circulations principales ne sont pas soumis � l'avis pr�alable de la commission de s�curit� dans la mesure o� les conditions ci-apr�s sont simultan�ment respect�es:\n-les circulations principales d�limitant ces �lots sont mat�rialis�es au sol ;\n-l'implantation de ces circulations principales a �t� approuv�e par la commission de s�curit�;\n-les tr�mies d'attaque vis�es � l'article M 56 sont implant�es dans ces circulations et mat�rialis�es au sol.M 9 D�gagements : Libre-service avec ou sans chariot� 1. Les �tablissements ou parties d'�tablissement exploit�s en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes:\n- les passages entre caisses peuvent compter comme d�gagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 m�tre; si ces passages ne sont pas compt�s comme d�gagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 m�tre de large sur une longueur maximale de 2,50 m�tres;\n- si les caisses sont group�es, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur sup�rieure � celle d'un groupe de 10 caisses de front;\n- des d�gagements rectilignes de deux unit�s de passage sont am�nag�s dans les conditions suivantes:\na) Groupe de moins de 10 caisses : un d�gagement � l'une de ses extr�mit�s, de pr�f�rence du c�t� oppos� � l'acc�s du public;\nb) Groupe de 10 caisses : un d�gagement � chacune de ses extr�mit�s ;\nc) Groupe de plus de 10 caisses : un d�gagement � chacune de ses extr�mit�s et un ou des d�gagements interm�diaires judicieusement r�partis.\n� 2. Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et d�gagements vis�s ci-dessus ne sont pas mis en permanence � la disposition du public, leur acc�s ne peut �tre interdit que par des dispositifs conformes � ceux d�crits � la premi�re phrase de l'article CO 45 (� 2) .\n� 3. En att�nuation des dispositions de l'article CO 48 (� 2) les tourniquets sont admis � l'entr�e et � la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple pouss�e.\nUn seul tourniquet par ligne de caisses peut �tre pris en compte dans le nombre des d�gagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale apr�s effacement doit �tre de 0,90 m�tre ou de 1,20 m�tre pour compter respectivement pour une ou deux unit�s de passage.\n� 4. Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de 0,90 m�tre de large, praticables aux handicap�s :\n- de 1 � 20 caisses : un passage ;\n- de 21 � 40 caisses : un passage suppl�mentaire ;\n- au-dessus de 40 caisses : un passage suppl�mentaire par groupe de 20 caisses.\nCes circulations doivent �tre signal�es par un pictogramme normalis�.\nLes d�gagements rectilignes de deux unit�s de passage pr�vus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent �tre am�nag�s comme passages entre caisses praticables aux handicap�s.M 10 D�gagements : Emploi des chariots� 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous r�serve que les mat�riels aient une largeur inf�rieure ou �gale � 0,60 m�tre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de:\n- quatre unit�s et trois unit�s de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus;\n- trois unit�s et deux unit�s de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.\n� 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et d�gagements entre caisses ou groupes de caisses.\n� 3. Le stockage des chariots, avant et apr�s leur emploi par le public, doit �tre assur� sur des emplacements r�serv�s et mat�rialis�s o� ils ne doivent ni diminuer la largeur des d�gagements ni g�ner l'�vacuation.\n� 4. A l'int�rieur des �lots d�finis � l'article M 8, paragraphe 2, des espaces de vente et de pr�sentation desservis par des circulations de 0,90 m�tre minimum sont admis si les conditions ci-apr�s sont simultan�ment respect�es :\n- la surface unitaire de ces espaces de vente est limit�e � 100 m�tres carr�s ;\n- la surface totale de ces espaces est inf�rieure ou �gale, par exploitation et par niveau, � 20 % de la surface de vente;\n- les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires mat�rialis�es. M 11 Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails� 1. La distance maximale, mesur�e suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir:\n- soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'ext�rieur ou un d�gagement prot�g�;\n- soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'ext�rieur ou un d�gagement prot�g�,\nest fix�e comme suit :\na) Au rez-de-chauss�e :\n- 50 m�tres si le choix existe entre plusieurs d�gagements cit�s ci-dessus ;\n- 30 m�tres dans le cas contraire ;\nb) En �tage ou en sous-sol :\n- 40 m�tres si le choix existe entre plusieurs d�gagements cit�s ci-dessus ;\n- 30 m�tres dans le cas contraire.\nLa distance maximale � parcourir est de 30 m�tres pour rejoindre un escalier non prot�g� lorsqu'un tel escalier est autoris�.\n� 2. Pour l'application des dispositions de l'article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de 50 personnes doivent avoir un nombre minimum de d�gagements ind�pendants des mails et menant vers l'ext�rieur soit directement, soit par des d�gagements prot�g�s tels que d�finis ci-apr�s:\n- de 51 � 300 personnes : un d�gagement accessoire ;\n- de 301 � 700 personnes : un d�gagement normal de deux unit�s de passage ;\n- au-del� de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des d�gagements normaux.\nEn att�nuation des dispositions de l'article CO 38 (� 1), les exploitations recevant de 20 � 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unit�s ouvrant sur le mail.\n� 3. Les sorties du mail ouvrant sur l'ext�rieur doivent poss�der un nombre total d'unit�s de passage correspondant aux effectifs cumul�s :\n- du public circulant dans le mail tel que calcul� � l'article M 2 (� 1, b) ;\n- du public se trouvant dans les diff�rentes exploitations et dont l'�vacuation est pr�vue par le mail.M 12 Escaliers et escaliers m�caniques� 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (� 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'�tablissement ne comprend qu'un �tage sur rez-de-chauss�e.\n� 2. En application des dispositions de l'article CO 52 (� 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un �tablissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'acc�s des sapeurs-pompiers, n'est pas exig�e.\nPar contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent �tre prot�g�s sur toute leur hauteur � l'exception des escaliers m�caniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-del� du deuxi�me �tage sous r�serve que chaque cage soit dissoci�e ou recoup�e au droit du plancher haut du deuxi�me �tage.\n� 3. Le choix des escaliers � prot�ger doit �tre arr�t�, apr�s avis de la commission de s�curit�, selon les directives ci-apr�s:\na) Leur nombre et leur largeur doivent �tre au moins �gaux � la moiti� du nombre et de la largeur totale r�glementaires;\nb) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'�tages et �tre r�alis� sur la totalit� des niveaux desservis;\nc) Les escaliers prot�g�s doivent �tre judicieusement r�partis.\n� 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.\n� 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 36 (� 4), les escaliers m�caniques non encloisonn�s sur toute leur hauteur desservant les niveaux situ�s au-dessus du deuxi�me �tage ne peuvent compter dans le nombre des d�gagements normaux.M 13 Circulations int�rieuresLes circulations principales, telles que d�finies � l'article CO 34 (� 3), doivent �tre am�nag�es de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties.\nDans les �tages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers vis�s � l'article M 12 ci-dessus.\nEn outre, les escaliers ne d�bouchant pas directement sur l'ext�rieur doivent �tre reli�s par des d�gagements principaux aux deux sorties les plus proches.\nSi des circulations secondaires sont �tablies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m�tre. Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent. Elles ne doivent pas former de cul-de-sac.M 14 Visibilit� des signalisations� 1. En aucun cas les panneaux de d�coration, de publicit�, etc., ne doivent diminuer la visibilit� des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours.\n� 2. Lorsque la disposition des lieux o� doivent �tre implant�s les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalis�es de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des d�rogations � l'article CO 42 (� 2) peuvent �tre accord�es apr�s avis de la commission de s�curit�.M 15 Comportement au feu des mat�riauxEn aggravation des dispositions de l'article AM 15, l'agencement principal ainsi que tous les am�nagements mobiliers doivent �tre en mat�riaux de cat�gorie M 3.M 16 Am�nagements int�rieurs� 1. D�finition :\nOn appelle r�serve d'approche un volume non isol� des locaux de vente et affect� au stockage des marchandises destin�es aux besoins journaliers.\n� 2. Caract�ristiques :\nLes r�serves d'approche doivent r�pondre aux dispositions suivantes :\n- le volume unitaire est limit� � 300 m�tres cubes, ou � 500 m�tres cubes si l'�tablissement est prot�g� par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur;\n- une des dimensions au sol de la r�serve n'exc�de pas 6 m�tres ;\n- les r�serves d'approche d'un m�me niveau sont s�par�es entre elles par un intervalle d'au moins 8 m�tres;\n- la superficie totale des r�serves d'approche pour un m�me niveau n'est pas sup�rieure au dixi�me de la superficie des locaux de vente de ce niveau;\n- les dispositions adopt�es pour l'am�nagement des r�serves d'approche ne font pas obstacle � l'�vacuation des fum�es;\n- l'acc�s aux r�serves d'approche est interdit au public par l'apposition, � l'entr�e de chacune d'elles, de la mention "Sans issue, interdit au public".M 17 Ateliers de fabrication et de pr�paration des aliments� 1. Les ateliers de fabrication et de pr�paration des aliments implant�s dans le m�me volume que celui accessible au public comportant ou non des appareils de cuisson ou de remise en temp�rature doivent r�pondre aux conditions suivantes:\nLeur surface maximale unitaire est inf�rieure ou �gale � 500 m�tres carr�s et l'une de leurs dimensions au sol n'exc�de pas 20 m�tres, ils sont:\n- s�par�s des autres exploitations et de leurs propres locaux de r�serves par des parois r�pondant aux exigences de l'article M 7 (� 1 et � 3);\n- s�par�s, dans une m�me exploitation, des locaux � risques importants dans les conditions pr�vues aux articles CO 28 (� 1) et M 49 (� 1);\n- s�par�s entre eux, dans une m�me exploitation et quelle que soit leur surface, par des parois r�alis�es en mat�riaux de cat�gorie M1 ou B-s2, d0, y compris les rev�tements �ventuels;\n- prot�g�s par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus;\n- en d�pression, � l'exception des locaux r�frig�r�s.\n� 2. Les ateliers de fabrication ou de pr�paration des aliments n�cessitant l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en temp�rature d'une puissance utile totale sup�rieure � 20 kW doivent r�pondre � l'un des cas suivants:\n- aux dispositions concernant les grandes cuisines isol�es ;\n- aux dispositions concernant les �lots de cuisson.\nToutefois, dans les deux derniers cas et en d�rogation aux articles les concernant, le local de vente n'est pas class� local � risque moyen.\nSi pour des raisons d'exploitation les ateliers sont s�par�s du local de vente par des parois vitr�es, ils doivent r�pondre aux dispositions des grandes cuisines ouvertes.\n� 3. Lorsque les ateliers de fabrication ou de pr�paration des aliments n�cessitent l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en temp�rature d'une puissance utile totale inf�rieure ou �gale � 20 kW, ces appareils doivent �tre install�s selon les dispositions de la section VI du chapitre X du titre Ier du livre II.M 18 D�senfumage : Dispositions g�n�rales� 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la d�termination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.\n� 2. Les mails sont d�senfum�s comme des locaux de superficie sup�rieure � 1 000 m�tres carr�s, dans les conditions d�finies au � 7 de l'instruction technique 246.\n� 3. Les boutiques d'une superficie totale inf�rieure � 300 m�tres carr�s, r�serves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas � �tre d�senfum�es. Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du d�senfumage du mail. Un �cran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas impos�.\n� 4. Les commandes des dispositifs de d�senfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.M 19 D�senfumage : Cas particulier des locaux �tablis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux� 1. Dans les magasins �tablis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, dans les cas vis�s � l'article M 6 (� 1), les niveaux peuvent �tre consid�r�s comme un volume unique d'une superficie de plus de 1 000 m�tres carr�s.\nLes mails �tablis sur plusieurs niveaux pr�sentant une communication entre eux, telle que pr�vue � l'article M 6 (� 1), sont divis�s en cantons tous les 60 m�tres au maximum. Chaque canton est d�senfum� comme un volume unique de plus de 1 000 m�tres carr�s.\n� 2. Dans tous les autres cas, chaque niveau est d�senfum� m�caniquement. Toutefois, le niveau sup�rieur peut �tre d�senfum� naturellement.M 20 Chauffage et ventilation : Etablissements des 1re, 2e et 3e cat�goriesLes syst�mes de chauffage et de ventilation install�s conform�ment aux dispositions des articles CH 1 � CH 43 sont autoris�s.M 21 Chauffage et ventilation des locaux de vente � 1. En compl�ment de l'article M 20, dans ces �tablissements sont autoris�s les appareils de production-�mission �lectriques ou � combustible gazeux install�s conform�ment aux dispositions des articles CH 44 � CH 51, CH 53 et CH 54.\n� 2. Les circuits d'air de ventilation de confort et de chauffage � air chaud des locaux de vente doivent constituer un r�seau ind�pendant et s�par� des circuits desservant les autres locaux.\n� 3. En d�rogation � l'article M 34, un seul appareil � effet d�coratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autoris� par exploitation dans les conditions de l'article CH 55, uniquement � des fins de d�monstration dans les conditions de l'article GN 6. M 22 Chauffage des locaux administratifsEn compl�ment de l'article M 20, le chauffage des locaux d'administration peut �tre assur�:\n- soit par des appareils de chauffage ind�pendants �lectriques fixes conform�ment aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 � l'exception des cassettes chauffantes �lectriques dont la temp�rature de surface d�passe 100 �C et des panneaux radiants �lectriques;\n- soit par des radiateurs � gaz conform�ment aux dispositions des articles CH 44, CH 46 � CH 51.M 23 Abrog�M 24 Eclairage de s�curit�� 1. Les locaux et d�gagements accessibles au public doivent �tre �quip�s d'un �clairage de s�curit� r�pondant aux dispositions des articles EC 7 � EC 15.\nL'�clairage de s�curit� des �tablissements de 1re et 2e cat�gories doit �tre aliment� par une source centralis�e constitu�e d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.\n� 2. Dans les centres commerciaux :\na) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et parties communes de l'ensemble du centre doivent �tre �quip�s d'un �clairage de s�curit� aliment� par une source centralis�e constitu�e d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11;\nb) L'�clairage de s�curit� des exploitations du type M recevant moins de 100 personnes peut �tre limit� � l'�clairage d'�vacuation tel que d�fini � l'article EC 9;\nc) En d�rogation aux dispositions de l'article GN 2, � 3, l'�clairage de s�curit� des exploitations des autres types peut �tre r�alis� selon les dispositions particuli�res propres � chaque type en tenant compte de l'effectif th�orique de chaque exploitation;\nd) Les exploitations de tous les types plac�es sous une m�me direction administrative et commerciale peuvent utiliser la m�me source centralis�e constitu�e d'une batterie d'accumulateurs, pour l'�clairage de s�curit�;\ne) La source centralis�e constitu�e d'une batterie d'accumulateurs d'une grande surface peut �tre confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la s�curit� de l'ensemble est plac�e sous la responsabilit� unique du directeur de la grande surface.M 25 Moyens de secours dans les locaux et les d�gagements accessibles au public : Dispositions g�n�ralesLes locaux et d�gagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions g�n�rales fix�es au chapitre XI du titre Ier du pr�sent livre, suivant les dispositions particuli�res ci-apr�s.M 26 Moyens de secours dans les locaux et les d�gagements accessibles au public : Mat�riels d'extinction� 1. La d�fense contre l'incendie de ces locaux et d�gagements doit �tre assur�e selon l'importance et les risques pr�sent�s:\na) Etablissements dont la superficie des locaux de vente, y compris les mails �ventuels, exc�de 3 000 m�tres carr�s et � l'exception des aires de vente � l'air libre d�finies � l'article M 1 (� 4):\n- par des extincteurs portatifs install�s dans les conditions d�finies par l'article MS 39- par des robinets d'incendie arm�s de DN 19/6 ou DN 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent �tre d�termin�s de fa�on que toute la surface des locaux puisse �tre efficacement atteinte par deux jets de lance;\n- par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur.\nb) Etablissements de 1re, 2e et 3e cat�gories dont la superficie des locaux de vente n'exc�de pas 3 000 m�tres carr�s :\n- dans les m�mes conditions que les �tablissements vis�s au a ci-dessus, � l'exception du syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur .\nc) Etablissements de 4e cat�gorie :\n- par des extincteurs portatifs install�s dans les conditions d�finies par l'article MS 39.\nd) Aires de vente � l'air libre d�finies au paragraphe 4 de l'article M 1 :\n� 2. Des colonnes s�ches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie arm�s peuvent �tre impos�s dans certains cas particuliers.M 27 Syst�me d'extinction automatique de type sprinkleur� 1. Lorsqu'un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur est exig� et que la hauteur de stockage ne d�passe pas les limites fix�es au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845, il doit �tre de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que d�fini dans ladite norme.\n� 2. Dans les autres cas, le syst�me install� doit �tre de la classe de risque �lev� HH. Le d�bit et la surface impliqu�e doivent �tre adapt�s au mode de stockage.M 28 Am�nagements de sauvetage et d'intervention� 1. Des passerelles et �chelles de sauvetage peuvent �tre impos�es, en plus des d�gagements normaux, pour faciliter:\n- l'�vacuation de certains locaux particuli�rement expos�s ;\n� 2. Des tours d'incendie peuvent �tre impos�es dans certains �tablissements �lev�s, particuli�rement importants ou dangereux.M 29 Service de s�curit� incendie� 1. Dans les �tablissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un rez-de-chauss�e, o� l'effectif du public re�u est sup�rieur � 6 000 personnes, et dans les �tablissements comportant plus de deux niveaux de vente o� l'effectif du public re�u est sup�rieur � 4 000 personnes, la surveillance de l'�tablissement doit �tre assur�e par des agents de s�curit� incendie dans les conditions fix�es par l'article MS 46 .\n� 2. Le nombre d'agents de s�curit� incendie pr�vu � l'article MS 46 doit �tre major� d'une unit� � partir de 6 000 personnes par fraction suppl�mentaire de 3 000 personnes.\n� 3. Dans les centres commerciaux, les services de s�curit� incendie doivent �tre plac�s sous l'autorit� du responsable du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la s�curit� incendie de ses locaux par des employ�s d�sign�s et entra�n�s � la mise en oeuvre des moyens de secours.\n� 4. Dans les �tablissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employ�s sp�cialement d�sign�s doivent �tre instruits sur la conduite � tenir en cas d'incendie et entra�n�s � la mise en oeuvre des moyens de secours.M 30 Syst�me de s�curit� incendieLes syst�mes de s�curit� incendie sont d�finis � l'article MS 53.\nLes �tablissements de 1re cat�gorie doivent �tre �quip�s d'un syst�me de s�curit� incendie de cat�gorie B.\nLes �tablissements de 2e cat�gorie doivent �tre �quip�s d'un syst�me de s�curit� incendie de cat�gorie C, D ou E.\nDans certains �tablissements, un syst�me de s�curit� de cat�gorie A peut �tre exig�, apr�s avis motiv� de la commission de s�curit�.M 31 Abrog�M 32 Alarme g�n�raleLes �quipements d'alarme sont d�finis � l'article MS 62.\n� 1. Les �tablissements de 1re cat�gorie doivent �tre pourvus d'un �quipement d'alarme du type 2a.\nLes �tablissements de 2e cat�gorie doivent �tre pourvus d'un �quipement d'alarme du type 2b.\nLes �tablissements de 3e cat�gorie doivent �tre pourvus d'un �quipement d'alarme du type 3.\nLes �tablissements de 4e cat�gorie doivent �tre pourvus d'un �quipement d'alarme du type 4.\n� 2. Dans les centres commerciaux, des d�clencheurs manuels et des diffuseurs doivent �tre install�s dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est sup�rieure � 300 m�tres carr�s.\n� 3. S'il existe un syst�me de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout �tat de cause, un tel syst�me doit exister dans les �tablissements de 1re cat�gorie.M 33 AlerteLa liaison avec les sapeurs-pompiers pr�vue � l'article MS 70 doit �tre r�alis�e comme suit:\na) Par ligne t�l�phonique conforme au paragraphe 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les �tablissements de 1re cat�gorie;\nb) Par t�l�phone urbain dans les �tablissements de 2e, 3e ou 4e cat�gories.M 34 Utilisation d'�nergie et de combustibles� 1. Le fonctionnement de moteurs thermiques est interdit dans les locaux accessibles au public.\n� 2. L'utilisation ou les d�monstrations d'appareils n�cessitant l'emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux sont interdites.\n� 3. Des d�rogations aux dispositions des paragraphes pr�c�dents peuvent �tre accord�es suivant la proc�dure pr�vue � l'article GN 6, apr�s avis de la commission de s�curit�.\n� 4. Lorsque des appareils �lectriques destin�s � la vente sont pr�sent�s sous tension, la protection du public contre les contacts directs et indirects doit �tre assur�e conform�ment aux dispositions pr�vues dans la norme NF C 15-100.M 35 Machines-outilsL'utilisation des machines-outils par le public dans les locaux de vente est autoris�e si:\n- les machines-outils sont sous la surveillance directe d'un personnel comp�tent de l'�tablissement;\n- l'acc�s aux machines-outils est r�serv� aux seuls clients int�ress�s par leur emploi.\nLes machines-outils dont l'utilisation pr�sente un risque particulier d'incendie doivent �tre install�es:\n- soit dans un local r�pondant aux caract�ristiques d�finies � l'article CO 28 (� 2) ;\n- soit dans un local prot�g� par une installation fixe d'extinction automatique � eau.\nLes d�chets doivent �tre recueillis au fur et � mesure de leur production dans des r�cipients incombustibles et munis d'un couvercle.M 36 Ballons gonfl�sLa distribution ou l'exposition de ballons gonfl�s avec un gaz inflammable sont interdites � l'int�rieur des �tablissements.M 37 Manifestations temporairesLes manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonni�res de la vente dans certains rayons, sont autoris�es sous r�serve que les dispositions du pr�sent r�glement soient respect�es et que notamment ces manifestations n'apportent aucune entrave � l'�vacuation du public.\nLes panneaux d'affichage et de d�coration utilis�s lors de ces manifestations doivent �tre r�alis�s en mat�riaux de la cat�gorie M 2.M 38 Dispositions sp�ciales aux articles et produits dangereux : G�n�ralit�sLa pr�sentation et la vente au public, dans les locaux d'une m�me exploitation, des articles et produits vis�s � la pr�sente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonn�es aux dispositions sp�ciales suivantes, ind�pendamment des r�glementations auxquelles ils peuvent �tre soumis par ailleurs:\n- la pr�sentation et le stockage de tous ces articles et produits sont � l'abri de tout rayonnement calorifique (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.);\n- les points de vente de ces articles et produits sont �loign�s les uns des autres d'au moins trois m�tres, ou isol�s entre eux de telle sorte qu'un accident survenant � l'un ne risque pas de se propager rapidement � un autre;\n- les produits vis�s � la pr�sente section doivent �tre de pr�f�rence pr�sent�s dans les �tages sup�rieurs;\n- lorsque ces stockages sont implant�s dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent �tre plac�s de mani�re telle qu'ils ne puissent compromettre l'�vacuation du public.\nEn att�nuation des dispositions pr�vues � l'article PS 4 (� 1), une station-service de distribution de carburant peut �tre install�e dans un parc de stationnement couvert, sous r�serve de respecter les dispositions suivantes:\na) Elle doit se situer au niveau de la voie publique situ�e � l'air libre ;\nb) Elle doit �tre install�e en bordure du parc de stationnement couvert ;\nc) Elle doit �tre largement ventil�e directement sur l'ext�rieur sur la moiti� de son p�rim�tre;\nd) Les structures du parc de stationnement situ�es dans l'emprise de la station-service et jusqu'� une distance de 8 m�tres au-del� de cette emprise doivent �tre stables au feu de degr� 3 heures (R 180);\ne) La surface du niveau qui lui est superpos� doit �tre � l'air libre;\nf) L'aire de d�potage doit �tre situ�e hors de l'emprise du parc de stationnement;\ng) La station-service doit �tre inaccessible aux v�hicules d'un PTAC sup�rieur � 3,5 tonnes.M 39 Hydrocarbures liqu�fi�s et a�rosols� 1. Par d�rogation aux dispositions de l'article GZ 8, les bouteilles de butane peuvent �tre admises dans les locaux accessibles au public sous r�serve que leur capacit� unitaire soit limit�e � 3 kilogrammes et le poids total, par point de vente, � 25 kilogrammes; cette derni�re limite est port�e � 100 kilogrammes dans les locaux prot�g�s par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur .\n� 2. La capacit� unitaire des r�cipients d'a�rosols est limit�e � un litre quel que soit l'agent propulseur.M 40 Mati�res et liquides inflammables et alcools � 1. La pr�sentation et la vente au public des produits et liquides particuli�rement inflammables vis�s � l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation sont autoris�es dans les magasins sp�cialis�s.\n� 2. Les mati�res inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la premi�re cat�gorie et les alcools dont le titre est sup�rieur � 60� GL doivent �tre contenus dans les emballages �tanches de pr�f�rence incassables.\nAucun transvasement ne peut �tre effectu� dans les locaux recevant du public.\nLe poids de ces produits est limit� dans les conditions d�finies � l'article M 42 ci-apr�s.\n� 3.L'utilisation de solvants halog�n�s est autoris�e dans les ateliers de nettoyage � sec de v�tements, inclus ou non dans des centres commerciaux, sous r�serve de respecter les prescriptions g�n�rales de la r�glementation des installations class�es pour la protection de l'environnement et les prescriptions particuli�res suivantes:\na) R�aliser une ventilation m�canique permanente dans l'ensemble du local, l'air �tant rejet� par un conduit sp�cial non raccordable aux conduits des autres locaux;\nb) Les postes de pr�nettoyage et repassage seront situ�s � proximit� des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier;\nc) Ne pas proc�der � un nettoyage manuel des effets avec des solvants halog�n�s;\nd) Ne pas stocker de solvants halog�n�s ;\n� 4. Par d�rogation � l'article CH 35, l'utilisation d'un m�lange d'alcool �thylique (�thanol) et d'eau est autoris� comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire. Les canalisations de transport de ce fluide doivent �tre m�talliques.\nLes m�langes comportant une proportion d'�thanol inf�rieure ou �gale � 35% sont autoris�s sans limitation de quantit�.\nLes m�langes comportant une proportion d'�thanol comprise entre 35 et 65 % sont autoris�s, sous r�serve que chaque circuit de r�frig�ration ne contienne pas plus de 3 000 litres. Cette quantit� n'est pas cumulable avec celles des produits destin�s � la vente, d�finies � l'article M 42.M 41 Peinture sous pressionLa capacit� unitaire des r�cipients de peinture sous pression � base de liquide inflammable est limit�e � un litre.M 42 Dispositions sp�ciales aux articles et produits dangereux : Limitation totale en poids et volume� 1. Le poids total des hydrocarbures liqu�fi�s et des mati�res inflammables du premier groupe telles que :\n- les carburants g�lifi�s ou solidifi�s ;\n- les produits acc�l�rateurs de combustion ;\n- les mati�res susceptibles de br�ler sans apport d'oxyg�ne ;\n- les mati�res dans un �tat physique de grande division susceptibles de former avec l'air un m�lange explosif,\nest limit� � 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois d�passer les limites fix�es � l'article M 39.\nCe poids total est cependant r�duit � 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de vente n'est pas prot�g� par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur .\nDe plus, le poids global des hydrocarbures liqu�fi�s, y compris celui des agents propulseurs des a�rosols, est limit� � 2 000 kilogrammes pour l'ensemble de la surface de vente.\nToutefois, dans les centres commerciaux, cette derni�re limite est fix�e comme suit pour chaque exploitation:\nExploitation recevant de 701 � 1 500 personnes : 1 000 kilogrammes ;\nExploitation recevant de 301 � 700 personnes : 750 kilogrammes ;\n� 2. Le volume total des liquides inflammables de 1re cat�gorie et alcools dont le titre est sup�rieur � 60� GL cumul� avec celui des liquides inflammables de 2e cat�gorie et alcools dont le titre est sup�rieur � 40� GL mais inf�rieur ou �gal � 60� GL est limit� � 3 000 litres pour l'ensemble de la surface de vente.\nLes quantit�s cumul�es par exploitation des liquides inflammables de 1re cat�gorie et alcools dont le titre est sup�rieur � 60� GL, avec celles des liquides inflammables de 2e cat�gorie et alcools dont le titre est sup�rieur � 40� GL mais inf�rieur ou �gal � 60� GL, sont limit�es dans les centres commerciaux � :\n- 2 000 litres pour les exploitations recevant de 701 � 1 500 personnes ;\n- 1 500 litres pour les exploitations recevant de 301 � 701 personnes ;\nToutefois, le volume total des liquides inflammables de 2e cat�gorie et alcools dont le titre est sup�rieur � 40� GL mais inf�rieur ou �gal � 60� GL n'est compt� que pour le cinqui�me de son volume r�el pour l'application des r�gles ci-dessus.\nLes boissons alcoolis�es ne sont pas soumises aux r�gles ci-dessus et restent assujetties � la r�glementation particuli�re qui leur est propre.\nAucun transvasement ne doit �tre effectu� en pr�sence du public.\n� 3. Le poids total par exploitation des r�cipients pleins de peinture � base de liquide inflammable est limit� � 10 000 kilogrammes quelle que soit la cat�gorie de l'�tablissement.\nCes quantit�s peuvent �tre doubl�es si l'�tablissement est prot�g� par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur . Aucun transvasement ne doit �tre effectu� en pr�sence du public.\n� 4. Un syst�me d'extinction automatique ponctuel � poudre, �quip� d'une rampe de diffusion et comportant un bac de r�tention, doit �tre install� dans les �tablissements ou exploitations pr�sentant plus de 500 litres de liquides inflammables de 1re cat�gorie ou d'alcools dont le titre est sup�rieur � 60�, � l'exception des cosm�tiques. Chaque pr�sentation au public doit �tre fractionn�e en �l�ments superposables prot�g�s chacun par le syst�me d'extinction automatique d�fini ci-dessus.M 43 Munitions et artificesLa pr�sentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions et artifices sont soumis � la r�glementation propre � ces artifices.\nDe plus, sauf autorisation particuli�re donn�e apr�s avis de la commission de s�curit�, l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol.M 44 D�fense de fumerIl est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente. Cette prescription doit �tre affich�e bien en �vidence.M 45 Mesures particuli�res aux locaux non accessibles au public : G�n�ralit�sPour l'application des dispositions de l'article GE 1 (� 2) relatives aux locaux non accessibles au public, la pr�sente section donne quelques directives g�n�rales sur le classement de ces locaux et les mesures de s�curit� � respecter, en compl�ment de celles des articles CO 28 et CO 29.M 46 Mesures particuli�res aux locaux non accessibles au public : Locaux � risques courantsSont class�s en locaux � risques courants :\n- les locaux des services li�s directement � la vente, � l'exception de ceux vis�s � l'article M 47.M 47 Mesures particuli�res aux locaux non accessibles au public : Locaux � risques importants� 1.Sont class�s en locaux � risques importants :\n- les locaux de stockage et de manipulation des mat�riaux d'emballage vis�s � l'article M 48, ainsi que les d�p�ts de d�chets d'emballage;\n- les r�serves, � l'exception des r�serves d'approche qui sont assimil�es aux risques des locaux de vente.\n� 2. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Cette prescription doit �tre affich�e bien en �vidence.M 48 Locaux d'emballage� 1. La capacit� unitaire des locaux de stockage et de manipulation des mat�riaux d'emballage, des d�p�ts de d�chets d'emballage est limit�e � 100 m�tres cubes, elle peut �tre port�e � 300 m�tres cubes, non compris le volume de la presse � papier si le local est prot�g� par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur.\n� 2. Un appareil de compactage est autoris� dans une r�serve sous les conditions suivantes:\n- l'appareil de compactage, un seul par r�serve, ne peut �tre implant� que dans une r�serve de volume inf�rieur ou �gal � 1 000 m�tres cubes r�pondant aux dispositions de l'article M 49, � 1;\n- l'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance �lectrique totale est inf�rieure ou au plus �gale � 7,5 kW;\n- pour un m�me appareil, l'ensemble des chambres de compactage ne doit pas repr�senter un volume total sup�rieur � 1 m�tre cube;\n- le stockage de d�chets d'emballage en attente de compactage est interdit dans la r�serve;\n- les d�chets compact�s doivent �tre retir�s r�guli�rement de la r�serve et leur volume en attente d'enl�vement ne doit pas d�passer 1 m�tre cube.M 49 R�serves� 1. Par d�rogation � l'article CO 28 (� 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent �tre autoris�es.\nLes portes coulissantes ou non destin�es � obturer ces baies doivent �tre coupe-feu de degr� une heure, � fermeture automatique, et install�es dans les conditions pr�vues � l'article CO 47 (� 1, 2 et 3) .\nDans tous les cas, la fermeture de ces portes doit �tre asservie soit � un d�tecteur autonome d�clencheur, soit � une installation de d�tection automatique sensible aux fum�es et gaz de combustion.\n� 2. La capacit� unitaire des r�serves est limit�e :\n- � 1 500 m�tres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chauss�e et en �tage lorsque le public a acc�s � un niveau sup�rieur � celui des r�serves ou que le b�timent est occup� partiellement par des tiers;\n- � 3 000 m�tres cubes au rez-de-chauss�e et aux �tages lorsque le public n'a pas acc�s � un niveau sup�rieur � celui des r�serves et que l'�tablissement occupe la totalit� du b�timent.\n� 3. Lorsque les r�serves sont prot�g�es par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur , les volumes d�finis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent �tre port�s respectivement � 5 000 m�tres cubes et � 10 000 m�tres cubes.\n� 4. Dans le cas d'un �tablissement � simple rez-de-chauss�e non prot�g� par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur, la capacit� unitaire des r�serves peut �tre port�e � 5 000 m�tres cubes lorsque l'isolement entre les surfaces de vente et les r�serves est r�alis� par une paroi en mat�riaux incombustibles et CF de degr� deux heures. Cette paroi doit d�passer de 1 m�tre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas o� les �l�ments de couverture sont PF de degr� une demi-heure sur une largeur de quatre m�tres, mesur�e horizontalement de part et d'autre de cette paroi.\n� 5. Dans le cas d'un �tablissement � simple rez-de-chauss�e et prot�g� en totalit� par un r�seau de d�tection automatique, la capacit� unitaire des r�serves peut �tre port�e � 10 000 m�tres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultan�ment remplies:\n- les structures principales du b�timent des r�serves sont ind�pendantes de celles du ou des b�timents;\n- l'isolement entre les surfaces de vente et les r�serves est r�alis� par une paroi en mat�riaux incombustibles et CF de degr� deux heures. Cette paroi doit d�passer de 1 m�tre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas o� les �l�ments de couverture sont PF de degr� une demi-heure sur une distance de 4 m�tres mesur�e horizontalement de part et d'autre de cette paroi;\n- l'alarme restreinte est asservie � la d�tection automatique;\n- les fa�ades de l'�tablissement recevant du public sont situ�es � 10 m�tres au moins de tout autre b�timent et des limites de la parcelle voisine.\n� 6. La fermeture des portes de communication entre les diff�rents blocs de r�serves vis�s aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit �tre asservie:\n- soit � un d�tecteur autonome d�clencheur ;\n- soit � une installation de d�tection sensible aux fum�es et gaz de combustion;\n- soit � des dispositifs thermiques fonctionnant d�s que la temp�rature atteint 70 �C. Ces dispositifs doivent �tre plac�s dans le quart sup�rieur des volumes � prot�ger et de part et d'autre de la porte.M 50 D�p�ts et r�serves de produits dangereux int�gr�s dans les b�timents accessibles au public� 1. Les d�p�ts et r�serves de produits dangereux vis�s � la section X du pr�sent chapitre doivent �tre am�nag�s de pr�f�rence aux �tages sup�rieurs, dans des locaux r�pondant aux dispositions de l'article CO 28 (� 1).\n� 2. A tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux doit �tre fait � l'abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).\n� 3. (Abrog� par arr�t� du 23 janvier 2004.)\n� 4. Les quantit�s cumul�es des liquides inflammables de 1re cat�gorie et alcools dont le titre est sup�rieur � 60� GL, avec celles des liquides inflammables de 2e cat�gorie et alcools dont le titre est sup�rieur � 40� GL mais inf�rieur ou �gal � 60� GL, sont limit�es � 3 000 litres par local ; les liquides inflammables de 2e cat�gorie et alcools dont le titre est sup�rieur � 40� GL mais inf�rieur ou �gal � 60� GL n'�tant toutefois compt�s que pour le cinqui�me de leur volume r�el.\nLes locaux de stockage doivent �tre ventil�s directement sur l'ext�rieur. Aucun transvasement ne doit y �tre effectu�.\n� 5. Le poids total par exploitation des r�cipients de peinture � base de liquides inflammables ne doit pas d�passer 10 000 kilogrammes.\nCes quantit�s peuvent �tre doubl�es si l'�tablissement est prot�g� par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur .\n� 6. Les quantit�s fix�es aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus peuvent �tre d�pass�es, notamment pour des raisons d'exploitation, sous r�serve que des mesures adapt�es soient prises apr�s avis de la commission de s�curit�.M 50-1 Stockage des hydrocarbures liqu�fi�s et des a�rosols� 1. Les stockages d'hydrocarbures liqu�fi�s sous toutes leurs formes contenus dans des r�cipients mobiles non branch�s et des mati�res inflammables (class�es F+ ou F suivant l'inflammabilit� des liquides �tablie par l'annexe 1 de l'arr�t� du 20 avril 1994 modifi� relatif � la d�claration, la classification, l'emballage et l'�tiquetage des substances), destin�s � la vente et non assujettis � la l�gislation relative aux installations class�es au titre de la protection de l'environnement sont limit�s � 2 000 kilogrammes au total par exploitation.\n� 2. Les stockages d'hydrocarbures liqu�fi�s doivent r�pondre aux dispositions suivantes:\n- les r�cipients doivent �tre stock�s sur un emplacement bien d�termin� uniquement affect� � cet usage ; le stockage en sous-sol est interdit ;\n- les r�cipients ne doivent pas �tre stock�s dans des conditions o� ils risqueraient d'�tre port�s � une temp�rature d�passant 50 �C;\n- le stockage sup�rieur � 260 kilogrammes doit �tre r�alis� dans un local sp�cifique conforme aux dispositions du premier paragraphe de l'article CO 28 ;\n- le stockage inf�rieur ou �gal � 260 kilogrammes doit �tre r�alis� dans un local sp�cifique conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article CO 28.\nPour les d�p�ts en plein air ou sous simple abri, les distances � respecter entre les parois des r�cipients mobiles et des propri�t�s appartenant � des tiers ou de tout autre local contenant des foyers ou feux nus sont de:\n- 2 m�tres pour une quantit� stock�e au plus �gale � 260 kilogrammes ;\n- 3 m�tres pour une quantit� stock�e comprise entre 260 kilogrammes et 520 kilogrammes;\n- 4 m�tres pour une quantit� stock�e sup�rieure � 520 kilogrammes.\n� 3. Les locaux de stockage doivent poss�der une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 d�cim�tres carr�s; la ventilation basse doit �tre prise au niveau du sol et donner directement sur l'ext�rieur.M 51 Locaux non accessibles au public : Installations �lectriquesA l'exception des locaux administratifs et sociaux, les installations �lectriques doivent �tre r�alis�es dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux pr�sentant des risques m�caniques (condition d'influence externe AG 3) et dans les conditions requises pour les locaux pr�sentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).M 52 Chauffage des locaux � risques particuliers � 1. En compl�ment de l'article M 20, sont autoris�s les appareils de production-�mission �lectriques install�s conform�ment aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, � l'exception des cassettes chauffantes �lectriques dont la temp�rature de surface d�passe 100�C et des panneaux radiants �lectriques;\n� 2. Les d�p�ts vis�s � l'article M 50 ne doivent pas �tre chauff�s.M 53 Cantines et r�fectoires du personnel� 1. Les appareils de cuisson des aliments ne sont autoris�s que dans des cuisines et des cantines ou des r�fectoires fonctionnant en self-service. Ils doivent �tre install�s dans les conditions fix�es au chapitre X du titre Ier du pr�sent livre.\n� 2. Les cantines et r�fectoires �quip�s pour le r�chauffage ou la cuisson individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs install�s � poste fixe, que des petits appareils �lectriques ou gazeux de puissance utile au plus �gale � 3,5 kW .M 54 D�senfumage des r�serves� 1. En application des articles DF 7 et M 45, les r�serves sont d�senfum�es comme des locaux de moins de 1000 m�tres carr�s.\n� 2. Les commandes des dispositifs de d�senfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. De plus, ces commandes doivent s'int�grer dans le SSI de l'�tablissement.M 55 Locaux non accessibles au public : Moyens de secoursLa d�fense contre l'incendie des locaux vis�s � la pr�sente section doit �tre assur�e, selon l'importance et les risques pr�sent�s, dans les m�mes conditions que celles prescrites par l'article M 26.M 56 Tr�mies d'attaqueLorsque l'ensemble des r�serves et des locaux d'emballage install�s en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou prot�g� par un syst�me d'extinction automatique du type sprinkleur , une tr�mie de 60 centim�tres de c�t� ou de diam�tre, par r�serve, doit �tre am�nag�e dans les planchers hauts des locaux correspondants.M 57 Locaux non accessibles au public : AlarmeL'�quipement d'alarme pr�vu � l'article M 32 doit �tre �tendu aux locaux non accessibles au public.M 58 Locaux non accessibles au public : D�fense de fumerIl est interdit de fumer dans l'ensemble des r�serves et dans les locaux de r�ception, d'emballage, d'exp�dition et leurs annexes.\nCette prescription doit �tre affich�e bien en �vidence.\nINFORMATIONS LEGALES Aucun �diteur commercial n'a �t� utilis� pour faire ce site. Toutes les images sont libres de droits ou cr��es par l'auteur.


Mettez les femmes et les filles au centre de récupération Covid-19: Secrétaire général de l'ONU - Mapdow\nMettez les femmes et les filles au centre de récupération Covid-19: Secrétaire général de l’ONU\nNations Unies, le 11 Avril\nSecrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté les gouvernements à mettre les femmeset les filles au centre de leurs efforts pour se remettre de Covid-19, craignantque les gains limités en matière d’égalité des sexes et les droits des femmes ont fait plusdécennies sont en danger d’être inversé en raison de la pandémie.\n«J’exhorte les gouvernements à mettre les femmes et les filles au centre de leurs effortspour se remettre de Covid-19. Cela commence par les femmes comme chefs de file, avec égalitéla représentation et le pouvoir de prise de décision « , a déclaré António Guterres.\n« Mesures visant à protéger et stimuler l’économie, des transferts en espèces auxles crédits et les prêts doivent être ciblés sur les femmes », at-il souligné, ajoutant que« Travail non rémunéré doit être reconnu et valorisé comme une contribution essentielle àl’économie.”\nLe terrible avertissement du chef de l’ONU a été exposé dans un document de politique quidétails comment la nouvelle maladie s’aggrave les inégalités préexistantes quisont, à leur tour, amplifiant ses impacts sur la vie des femmes et des filles.\nLa pandémie se déroule au cours d’une année où les marques du monde le 25anniversaire de l’emblème du Programme d’action de Beijing sur les droits des femmeset l’égalité des sexes.\nCovid-19 a été rapporté de pratiquement tous les coins de la planète.Près de 1,5 millions de cas et plus de 85.000 décès sont survenus depuisla maladie est apparue en Chine Décembre dernier.\nAlors que tout le monde est touché, le chef de l’ONU a mis en évidence les effets dévastateursconséquences de la pandémie sur les femmes et les filles, englobant tous lessphère de la santé et de l’économie à la sécurité et à la protection sociale.\n« Près de 60 pour cent des femmes dans le monde travaillent dans l’économie informelle,gagnant moins, épargnent moins, et plus à risque de tomber dans la pauvreté. Commebaisse des marchés et entreprises ferment leurs portes, des millions d’emplois des femmes onta disparu « , a déclaré António Guterres.\n« En même temps, car ils perdent un emploi rémunéré, non rémunéré des femmesle travail a augmenté de façon exponentielle en raison de la fermeture des écoles et laaugmentation des besoins des personnes âgées. Ces courants se combinent comme jamaisavant de vaincre les droits des femmes et de nier les chances des femmes « . Forcébouclages et les restrictions de mouvement signifient également que les femmes souffrantla violence fondée sur le sexe sont maintenant pris au piège à la maison avec leurs agresseurs à la foislorsque les services de soutien sont perturbés ou inaccessibles.\nComme le Secrétaire général a déclaré, Covid-19 est non seulement un défi mondialles systèmes de santé, mais aussi un test de notre esprit humain, et un monde meilleurdoit émerger après la pandémie.\n« L’égalité des sexes et les droits des femmes sont essentielles pour traverser cetteensemble en cas de pandémie, de récupérer plus rapidement, et de construire un avenir meilleurpour tout le monde « , at-il dit.\nPendant ce temps, les ambassadeurs des 124 Etats et observateurs membres de l’ONU ontrépondu récent appel du secrétaire général de répondre à la hausse desla violence domestique dans la pandémie.\nCes pays se sont engagés à faire de la prévention et de réparation desla violence fondée sur le sexe un élément clé de leurs plans d’intervention nationaux.\n« Plus que jamais, il faut une tolérance zéro pour la violence domestique, »ils ont écrit dans une lettre au chef de l’ONU.\nIls ont ajouté que les femmes sont « pas seulement des victimes » dans la crise; ils jouent aussiun rôle majeur dans la réponse Covid-19.\n« Près de 70 pour cent de la santé de première ligne et les travailleurs sociaux sont des femmes. Femmesassumer aussi une part disproportionnée du travail non rémunéré et ils sontdes acteurs essentiels dans le développement durable de tous les pays « , lelettre.\n« Nous devons donc assurer que les femmes sont incluses dans toutes les réponses et la récupérationles décisions. Ceci est la seule façon de « reconstruire en mieux » pour tout le monde ». PTI\nGiggles et « joie sauts »: les rats aiment les jeux de cache et de grincement, les scientifiques trouvent\nLa prochaine fois que vous voyez un rat dardant pour la couverture, considérez ceci: il…\ncompagnie de voiture électrique Tesla Elon Musk, a commis une série de violations dele National…\nNASA localise le site d'impact et les débris de Chandrayaan 2 Vikram Lander, Les photos de presse\nAgence spatiale américaine NASA a déclaré que sa mission de lune avait été en mesure…\nMasked Thugs attaque Les enseignants et les étudiants de Jawaharlal Nehru de l'Inde Université - Photos, Vidéos\nL'Institut indien des sciences médicales a rapporté que 15 étudiantsde JNU ont été admis avec…\nPriti Patel dit « désolé si les gens se sentent il y a eu des défauts » sur EPI


L'anémie - Monbebe.com\nGuide monbebe Retour de couches Surveiller sa santé après l'accouchement L'anémie\nanémie globule rouge retour de couches pâleur fatigue\nLes saignements et le ralentissement de la circulation sanguine accentuent l'anémie.\n- Un supplément de fer vous sera immédiatement prescrit. Ce supplément de fer rendra vos selles noires.\n- Le taux normal d'hémoglobine varie en fonction du sexe et de l'âge. Cependant, l'anémie est caractérisée en dessous de ces valeurs seuils :\nVotre impression sur l'article : L'anémie\nUn accouchement avec césarienne. Ame sensible s'abstenir :)\nSes vertus La vitamine B9 (acide folique), favorise la croissance et le maintient du système nerveux. Elle joue un rôle dans la croissance et le maintient de la moelle osseuse. Elle favorise le renou...\nSes vertus Le fer renforce le système immunitaire. Il est nécessaire à la prévention et traitement des symptômes d'anémie. Il a une action bénéfique sur les performances physiques et intellectuelles...\ncoucou nono !!!! alors t a j- COMBIEN la ??? j ai lu ke t aver pris 3 kilos t donc a 6 ? ben moi 4 en tout pfff jsuis trop nerveuse ! sinon ben anemie et 9 et demi de tension lol mais me sent bien ca ...\nsalut karine je suis a j- 6semaines!!!!! oui du coup je suis a +6kilos ca va mais c le fait d'avoir pris 3 en un mois!!!! le gygy m'a trop rien dit donc c cool!!!! c normal que tu soit anémiée ta pa...\npouet au Québec en fait lors d'une grossesse " normale" l'écho n'est que a 20 semaines de grossesse l'équivalent de la deuxième écho dite morphologique en Europe. Si c'est ton premier rendez-vous de s...\nCoucou les filles. Je suis allée chez le médecin aujourd'hui et je fais un peu d'anémie donc elle m'a prescrit des pilules de fer (j'en prenait déjà dans les vitamines prénatales mais c'était pas ass...\nYdess, je t'envoie des ondes positives je te trouve très courageuse. Pour la taille de ton bid ne t'en fais pas, moi aussi j'ai l'impression que ça change pas parce que je me vois tous les jours mais ...\nmoi aussi j'ai entendu dire que c'était pire quand on attendait une fille...moi je prends encore des médicaments contre les nausées a 34sa et j'ai fait de l'anémie, il doit y avoir un peu de vrai .....\nbonne nuit les filles Je devrais aller me coucher aussi mais je suis trop fâchée après mon homme. Il est un peu frustré parce qu'il trouve que j'ai arrêté de travailler trop vite et à cause de ça je ...\nqd je vous lis ca me fais mal au coeur j ai aussi envie de voir la frimousse de vos petits et votre moral revenir au beau fixe !!!! Auj on est allé faire des photos avec papa ds un photomaton trop dr...\nLE FIL D'ACTU [an�mie]\nLE FIL VIDEO [an�mie]


Bouygues : Problèmes de conformité sur l'epr de flamanville - BFM Bourse\nBouygues : Problèmes de conformité sur l'epr de flamanville\nmercredi 9 avril 2008 à 11h39\n(CercleFinance.com) - Même si globalement l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a jugé satisfaisante les premiers travaux de construction de l'EPR de Flamanville, elle pointe néanmoins du doigt la mauvaise préparation des opérations de bétonnage du socle sur lequel sera érigé le bâtiment abritant le réacteur. Opération de bétonnage qui a été réalisée par le groupe Bouygues.\nL'ASN a ainsi estimé que ' l'organisation définie et mise en oeuvre sur le site pour la préparation de cette opération de bétonnage a été insuffisante ', rapporte le journal Les Echos.\nIl a notamment été évoqué des ' non-conformités ' au niveau du ferraillage du béton, sans toutefois qu'elles portent atteinte à la sûreté de l'édifice.\nEn tant qu'opérateur de l'EPR, EDF a également été rappelé à l'ordre par l'ASN. Il lui a été demandé de prendre ses responsabilités et de mieux superviser la bonne exécution des travaux, plutôt que de se focaliser uniquement sur le respect du planning.\nDepuis, EDF aurait indiqué à l'ASN avoir renforcé la surveillance des travaux, toujours selon le quotidien financier.\nLe titre Bouygues progresse de 0,55% à 43,7 euros à la Bourse de Paris.


Offre d'emploi Responsable Informatique Grand Ouest H/F Rennes CDI\n> Responsable Informatique Grand Ouest H/F\n10/08/2019 | ref : 2383921\nDans le cadre de notre développement dans l'Ouest, NGE recrute un Responsable Informatique Grand Ouest, basé(e) à Rennes (35). Vous intervenez tant pour Cardinal Edifice (filiale Bâtiment) que pour NGE Fondations (filiale Fondations Spéciales) mais également pour les filiales TP du Groupe (Guintoli, EHTP, NGE GC...). Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d'Information du Groupe, vous prendrez en charge en toute autonomie l'administration, la maintenance préventive ou curative pour les périmètres suivants : - Windows Servers 2008 / 2012 / 2016 - Windows 7/8/10 - Virtualisation Vmware Vsphere et Hyper-V - Parc Matériel HP (serveur/poste clients/switch) - Veeam Pare-feu Fortinet Virtualisation de Stockage DATACORE Des connaissances en outils de Gestion Bâtiments seraient un plus. Vous avez également en charge le déploiement des mises à jour et la sécurisation des données. Par ailleurs, vous serez amené(e) à prendre en charge de façon occasionnelle, des missions d'assistance aux utilisateurs. Vous encadrez une équipe de trois Techniciens Informatiques répartis sur les deux sites.\nTitulaire d'un Bac+2 minimum en Systèmes et Réseaux, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire idéalement acquise en SSII. Rigueur, autonomie, sens du service client sont autant de qualités requises pour ce poste. Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur l'ensemble du territoire en fonction de nos besoins.


Business Support System — Wikipédia\nUn Business Support System (abrév. BSS) est l'ensemble des composants fonctionnels ou les activités qui définissent le métier d'un opérateur de télécommunications, et qui sont assurées par son exploitation opérationnelle (OSS). Le terme BSS ne se limite plus maintenant aux opérateurs de téléphonie mobile, fixe ou du câble, mais peut également s'appliquer aux prestataires de services dans tous les secteurs tels que les services publics.\nLes cas typiques d'activités qui comptent dans le cadre BSS sont la gestion client (prise de commande, gestion des données), la gestion des données d'une commande, la facturation (billing), la tarification (rating), en offrant des services B2B et B2C.\nDans le guide de modélisation et des recommandations des Télécoms, eTOM (enhanced Telecom Operations Map), le Business Support Systems est lié à l'OSS, (Operations Support System en anglais). eTOM cartographie les processus dans les domaines fonctionnels du Recouvrement (: de créances, gestion du contentieux client), d'Assurance et de Facturation où le domaine de l'Assurance est typiquement couvert par une plate-forme OSS.\nLes plates-formes BSS et OSS sont liées dans le besoin d'appuyer différents services de bout en bout. Chaque domaine possède ses propres responsabilités liées aux données et aux services.\nBSS pourrait être traduit en français par Système de Support Fonctionnel pour le différencier de OSS (Operations Support System), Système de Support Opérationnel ("Machine"). Le Support Opérationnel et le Support Fonctionnel faisant état actuellement de consensus pour désigner les fonctions des employés qui s'occupent de ces systèmes.\n(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Business Support Systems » (voir la liste des auteurs).\nCe document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_Support_System&oldid=136874202 ».\nLa dernière modification de cette page a été faite le 28 avril 2017 à 10:13.


Connexcites – L'échange au cœur de la réussite\nConnexcités a été fondé en 2007 par des salariés et des étudiants refusant que le milieu social d’une personne conditionne sa réussite.\nLe but de Connexcités est de parvenir à une meilleure équité sociale par le biais d'échanges de savoirs et de savoir-faire afin de créer une communauté fraternelle de partage au-delà des différences sociales.\nNos actions : Une culture d’excellence fondée sur le partage\nNotre but est de transformer le potentiel des lycéens en réussite scolaire et professionnelle.\nPour cela Connexcités met en œuvre 3 types d’actions :\nTous les samedis après-midi des cours des matières principales (maths, SVT…) sont dispensés par nos professeurs bénévoles à des lycéens de milieux modestes. Ces cours s’accompagnent de conseils, de méthodologies d’apprentissage, orientation scolaire.\nDes rencontres entre spécialistes de grande renommée et le grand public sont organisées autour de grands sujets de société. Tom Reiss, Edgar Morin et Bertin Nahum nous ont déjà fait l’honneur de partager leurs visions du monde avec les membres de Connexcités.\nAu cours de l’année plusieurs sorties culturelles sont organisées (Château de Versailles, Musée du Louvres…). Ces sorties ont pour but de permettre aux élèves de comprendre le monde qui l’entoure et de découvrir des environnements culturels différents.\n© CONNEXCITES 2017. Tous droits réservés. Un site signé The French Com


Vigil | Wikia Rainbow six | FANDOM powered by Wikia\nOpérateurs, 707th SMB, Défenseurs\nChul Kyung "Vigil" Hwa (Hangeul: 화철경, Hwa Cheol Gyeong) est un opérateur défenseur de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, présenté dans le cadre de l'opération Operation White Noise aux côtés de Zofia et Dokkaebi.\nChul Kyung Hwa ne se souvient pas beaucoup de son enfance, mais seulement que sa famille s’était réfugiée en Asie en tant que réfugié? Ou étaient-ils des criminels? Il se souvient que son frère aîné s'est noyé lors d'une traversée de la rivière. Il se souvient de la maison où ils sont restés bloqués pendant plus d'un mois dans un silence presque total. Il se souvient de leur trajet en train lorsque des soldats ont arrêté deux autres transfuges. Il se souvient que sa mère malade les a tous ralentis pendant la traversée de la jungle. Il se souvient de l'avoir laissée comme son père lui avait dit de ne pas pleurer, de ne pas faire de bruit et d'alerter les patrouilles armées.\nPendant tout ce temps, tout le monde a fait comprendre à Chul Kyung que tout ce qu’il disait ou tout comportement étrange les ferait prendre… c’était la vie ou la mort. Il a donc profondément enfoui ses émotions, de peur qu'il ne trahisse ses parents et ne soit responsable de leur capture; il est devenu une pierre pour le monde extérieur.\nObtenir l'asile en Corée du Sud, ce n'était pas la vie heureuse qu'ils avaient envisagée. La perte de sa famille a trop pesé sur le père de Chul Kyung, qui s'est suicidé, laissant son fils orphelin. Chul Kyung est resté une pierre, ne montrant jamais d'émotion, ne trahissant jamais ses pensées intérieures.\nChul Kyung a été adopté dans la famille Hwa, qui l'a bien cru s'il a oublié son passé, qui a commencé par changer son nom complet en Chul Kyung Hwa. Chul Kyung a été activement encouragé à oublier son vrai nom et il a été obligé. C'était une autre forme de camouflage. Il a grandi dans un système de règles et de codes de conduite et ils lui ont donné une raison d'être stoïque, de suivre les ordres. Il pouvait se cacher derrière les règles.\nChul Kyung a voulu rendre à la Corée du Sud, le pays qui l'a accueilli, et il est entré dans la marine de la République de Corée, prouvant le marin exemplaire. Il s'est mérité une place dans l'UDT / SEALs de ROKN, non seulement avec distinction, mais il est devenu un opérateur si exemplaire au cours de son service qu'il a été trié sur le volet par le 707e bataillon de mission spéciale: White Tigers. Il était diligent, méthodique et tenace, quoique silencieux. Naturellement, son statut d’enfant des transfuges n’a pas été partagé avec ses camarades pour mieux lui donner une chance, mais lorsque la Corée du Sud a eu la possibilité d’envoyer deux opérateurs à Rainbow, Chul Kyung était en tête de liste.\nChul Kyung porte les cicatrices de son enfance, où le seul refuge contre l'incertitude de l'évasion était de se cacher profondément et de devenir une pierre. Bien que ce soit un opérateur très efficace et compétent, cela le rend très mal à l'aise dans les situations sociales. Il est inquiet quand il s'agit de son propre langage corporel et de ses expressions, comment les autres pourraient interpréter ses actions. Il se sent exposé, un livre ouvert qui trahit tous ses secrets. Chul Kyung est plus à l'aise de porter son masque balistique, où il sent qu'il peut réellement respirer et cacher une autre couche de protection.\nDesciption du jeu Modifier\nRécupérée de « https://rainbowsix.fandom.com/fr/wiki/Vigil?oldid=632 »


Devenir Distributeur De La Marque – Eco-Recaps\nNous nous engageons à protéger vos informations personnelles, à être transparent sur les données que nous détenons et à vous donner le contrôle sur la façon dont nous les utilisons. L’objectif de notre politique de confidentialité est de : vous expliquer clairement et simplement comment nous utilisons les informations que nous collectons lorsque vous utilisez nos services ; vous détailler les options que nous vous proposons afin de contrôler l’usage de vos données, les droits que vous détenez sur celles-ci et la façon de les exercer.\nCéline Beltramo le village 05130 Valserres SIREN / 411 656 275 SIRET / 411 656 275 00053. La présente politique de protection des données personnelles s’applique à l’ensemble des services que nous mettons à votre disposition, sauf si vous êtes informé à l’occasion de votre accès à l’un de nos services qu’une politique de protection spécifique et dédiée s’applique.\nLes produits présentés par eco-recaps.com sont généralement disponibles dans notre entrepôt, sauf cas de rupture momentanée dont les Clients seraient avertis.\nVous nous fournissez certaines informations personnelles vous concernant, par vous-même Par le biais de notre site internet Sur notre site internet, par le biais de nos formulaires en ligne, des informations vous concernant pourront vous être demandées à condition qu'elles soient nécessaires, adéquates, proportionnées et légitimes au regard de l’objectif poursuivi. Vous serez systématiquement informés de cet objectif, de la façon dont nous utiliserons vos informations, du caractère obligatoire ou facultatif de notre demande et des éventuelles conséquences d’un défaut de réponse. Nous collectons certaines données lors de vos interactions avec nos services, automatiquement Des données collectées sans utilisation de cookies ou d’autres technologies similaires (navigateur et appareil utilisé, URL de redirection sur l’un de nos services, traces informatiques non-nominatives appelées "fichiers logs", adresse IP) ; Des données issues de l'utilisation de cookies et d'autres technologies similaires qui peuvent dans certains cas être associées à des informations personnelles renseignées lors de votre inscription à l’un de nos services (en savoir plus via la section "cookies").\nUtilisation de cookies et d’autres technologies similaires (13 mois maximum)\n(Pendant la stricte durée nécessaire à la finalité poursuivie / 3 ans pour gérer l’exercice de votre droit d’opposition / 1 an pour gérer l’exercice de votre droit d’accès et de rectification).\nPour nous permettre de vous fournir les produits ou services commandés sur notre site. Dans ce cadre, vos données sont traitées afin de permettre la gestion de votre commande, la livraison, la facturation ainsi que le service après-vente. Nous pouvons être amenés à communiquer certaines de vos données à nos sous-traitants ou prestataires dans le but de traiter vos commandes. Nos sous-traitants et prestataires sont tenus de respecter la confidentialité et la sécurité des données qui peuvent leur être communiquées et de ne les utiliser que dans le cadre de l’exécution de leur mission de sous-traitance ou de prestation de service.\nDans le cadre de nos activités, nous avons recours aux prestations fournies par plusieurs sociétés spécialisées, sous-traitants ou co-responsables du traitement de vos données (de gestion de la relation clients, le traitement et l’exécution de la commande, la de gestion des accès et des identités clients, d’analyse d’audience, de paiement) dont la liste peut être communiquée aux personnes concernées sur demande adressée par email via le formulaire de contact. Dans ce cadre, nous nous assurons contractuellement de la conformité de l'utilisation de vos informations personnelles et des normes de sécurité utilisées par ces sociétés. Si elles utilisent des serveurs en dehors de l’Union Européenne, nous avons conclu avec elles des contrats spécifiques et des clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne pour encadrer et sécuriser le transfert de vos données à ces prestataires.\nNous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements des informations personnelles vous concernant ainsi que leur confidentialité. A ce titre, nous prenons toutes les précautions utiles, au regard de la nature de vos données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité de vos données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés d’authentification avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation des connexions, chiffrement ou pseudonymisation de certaines données…).\nVous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la société OneDream en toute confidentialité via cette adresse email : info@eco-recaps.com. Vous disposez du droit de déposer une réclamation à la Commission Nationale Informatique et Libertés dans les conditions indiquées sur son site internet : https://www.cnil.fr/fr/agir\nSur vos sites internet Nous vous offrons désormais la possibilité de modifier le paramétrage de vos cookies directement sur nos services. Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement sur l’ensemble des services de la société OneDream. Il est donc possible qu’elle ne soit pas encore accessible, sur ce service précisément, à l’occasion de votre visite. Vous conservez toujours la possibilité de paramétrer les cookies sur vos différents navigateurs comme expliqué ci-après : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitrise. De même, vous conservez la possibilité de refuser les cookies de publicité ciblée de nos partenaires en visitant les plateformes interprofessionnelles suivantes : http://www.networkadvertising.org/choices/ http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/\nDe la même manière que les cookies de personnalisation, ces cookies nous permettent de suivre et piloter votre exposition et vos interactions avec les contenus ou les publicités présents sur nos services. Ils nous aident à identifier quelles informations pourraient vous intéresser le plus afin de vous proposer une expérience publicitaire adaptée et personnalisée en fonction de vos centres d'intérêt. Ces données peuvent être associées à des informations que vous avez renseignées à l'occasion de votre inscription à l’un de nos services afin de parfaire la personnalisation de vos annonces et de vos messages de prospection.\nCes cookies sont déposés sur nos services par nos partenaires et peuvent être utilisés par ces sociétés pour vous présenter des publicités adaptées à vos centres d'intérêts sur nos services mais également sur d'autres services sur lesquels ils déposent des cookies. Certains de nos partenaires sont susceptibles de combiner les données collectées via les cookies qu'ils exploitent sur nos services avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs propres services. Ces cookies sont également utilisés pour limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité ainsi que pour mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. Google Analytics : Pour en savoir plus sur Google Analytics : https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html\nCes cookies peuvent être déposés sur nos services par les réseaux sociaux du fait de l’intégration de leurs applications à nos services. Ces fonctionnalités permettent le partage de contenus par nos utilisateurs, tels que les boutons « Partager » ou « J'aime » de Facebook, ou les boutons « Twitter », « Google+ », etc. Le réseau social fournissant une de ces applications est susceptible de vous identifier grâce à ses boutons et à ses propres cookies, même si vous ne les avez pas utilisés lors de votre consultation de nos services. Les cookies exploités par des tiers dans le cadre de la publicité issue d’achats programmatiques La liste ci-dessus n’est pas une liste exhaustive car elle ne comprend pas les cookies déposés par des tiers dans le cadre de la publicité issue d’achats programmatiques (enchères en temps réel ou real time bidding « RTB »). En effet, l’identification du dépôt de cookies dans ce cadre ne peut techniquement être constatée qu’à postériori du dépôt et uniquement pendant la durée de vie de la campagne programmatique.\nOnedream ne réalise pas de prospection commerciale par le biais des informations personnelles que vous avez renseignées afin de commander un produit sur notre site. A ce titre, vous n’êtes pas susceptible de recevoir d’emails, de sms de courrier postaux ou encore d’appel téléphonique de notre part relatif à de la prospection commerciale.\nL’exercice de vos autres droits sur vos données nécessite la présentation d'une pièce d'identité en nous contactant par email via le formulaire de contact. Sans cette pièce, pour la protection de vos informations personnelles, il nous est impossible de vous les divulguer, de les modifier ou de les supprimer. Une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 1 mois suivant la réception de votre demande.\nCliquez ici pour la FAQ avant de nous contacter.\nSi aucun de ces choix vous concerne, vous pouvez nous contacter via le formulaire ci-dessous.\nVous aimeriez distribuer notre marque en 2021 ?\nEn savoir davantage sur notre gamme de produits ?\nRemplissez svp le formulaire de contact\nNotre service commercial vous contactera dans les prochains jours !\nPour en savoir plus sur vos droits, consultez notre J’accepte que mes données soient utilisées pour me recontacter uniquement.


Atelier des Initiatives - Humoristes sans frontières\nA la question « Peut-on rire de tout ? », nous connaissons tous la célèbre réponse de Pierre Desproges : « On peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui ! » Une autre question me traverse l’esprit à propos de ce spectacle : L’humour a-t-il une dimension culturelle ? Rit-on des mêmes choses/personnes à travers le monde ?\nA mon arrivée dans la salle, je dois avouer m’être un instant demandé si ma présence était bien légitime, la grande majorité des spectateurs étant issue de l’immigration africaine. Les noms des têtes d’affiche, qui m’étaient totalement inconnus, ne l’étaient absolument pas pour le reste du public qui, au fur et à mesure de leur passage, les acclamait et les accueillait avec tous les honneurs habituellement réservés aux stars. Mais le thème atypique de ce plateau d’humour est justement ce qui m’a poussée à aller le voir, ce qui a suscité ma curiosité : alors, je me lance !\nPonctualité africaine oblige, le spectacle commence « à l’heure » (c’est-à-dire avec 20 minutes de retard), ce que nous explique Mamane en entrant en scène. Avec autodérision, il ne peut s’empêcher de glisser à l’assistance qu’en vérité, il n’y a pas que le spectacle qui est sans visa ! Puis il poursuit sur sa lancée : « On m’a dit que des agents de la police aux frontières se sont infiltrés dans la salle : un conseil, surveillez vos voisins ! » Le ton est donné et pendant une vingtaine de minutes, nous recevons une leçon de géopolitique express mais très juste, où tout le monde en prend pour son grade, quelle que soit sa nationalité ou son origine. Cet humoriste nigérien (et non pas nigérian, comme il le rappelle habilement) restera pour moi le coup de cœur de la soirée !\nS’ensuivent les prestations du Magnific, de l’Ambassadeur Agalawal et d’Omar DeFunzu qui, non dénuées de comique ni de technique, ne parviennent pas à emporter entièrement mon adhésion : en effet, les références culturelles et le vocabulaire qu’ils emploient ne permettent malheureusement pas aux non-initiés de capter l’ensemble des répliques. Je ne doute cependant pas de leur talent car l’auditoire semblait, lui, absolument conquis ! Michel Gohou, le vétéran ivoirien du groupe, vient clôturer cette soirée avec un sketch à l’humour politiquement très incorrect mais diablement efficace sur son expérience professionnelle dans une morgue à Abidjan : quelle personnalité !\nSANS VISA : 1er Plateau d’humour 100% Africain à la Cité des Congrès par la cie du Cfé Théâtre ! Avec Mamane (Niger), Michel Gohou, Le Magnific et l’Ambassadeur Agalawal (Côte d’Ivoire) et Omar Defunzu (Gabon).


Pronostic Coupe du Monde 2018 : France – Belgique, coupe du monde pronostics france belgique\nEt le "plus de 2,5 buts" me tente bien, à la belle cote de 1. Les cotes proposées pour ce match démontrent que c'est la France qui est considérée comme favorite pour la victoire cote de 2.\nNous vous rappelons que, pour les matchs à élimination directe, c'est le résultat à la fin du temps réglementaire qu'il faut prendre en compte hors prolongations. Rejoignez notre club VIP. Autres pronostics Paris RMC. Qui va gagner la 1ère mi-temps? Romelu Lukaku a été le grand artisan de ce succès avec 2 buts à mettre à son compteur. Offre limitée dans le temps. Je vois les Bleus en finale de la Coupe du Monde!\nScore final? Envoyer une correction. Nanmoins, aucun profit n'est garanti. Parier sur les bleus. Les compos pour France - Belgique Thomas Meunier est le seul joueur suspendu pour cette rencontre.\nPar la suite, Kylian Mbappé a démontré tout le talent qui est le sien en inscrivant un doublé. Faites un pari spécial avec une victoire de la Belgique coté à 1.\nPariez sur le favori, la France\nHumour JohnnyBet La blague du jour. Ils se sont par la suite imposés grâce aux buts des deux remplaçants Fellaini et Chadli. Mardi prochain, à 20h, se déroulera la première demi-finale de cette Coupe du Monde Si vous cherchez le vainqueur de la Coupe du Monde, lisez nécessairement un article lié au Vainqueur Coupe du Monde Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.\nPronostic France - Belgique Sur le papier, c'est un match vraiment très équilibré. Seule exception face à l'Angleterre, dans un match sans grand enjeu\nFrance - Belgique pronos 3, coupe du monde pronostics france belgique. Idem pour le systme de jeu : ou. Les compos pour France - Belgique Thomas Meunier est le seul joueur suspendu pour cette rencontre. L' heure avanait, plusieurs annes d' exprience ainsi que des complments de formation pour un salaire de 25 francs BRUT par heure lorsque toutes leurs conditions sont remplies.\nCommentaire 1. Pour ce match, Didier Deschamps devrait reconduire son équipe-type avec, notamment, le retour de Blaise Matuidi en milieu gauche. Le pronostic : Plus de 2.\nPariez sur une slection de plus de. Je verrais bien un pour la France cote de Techniques et rapides en contre, les pruviens ont pos des soucis aux bleus, le retour de Blaise Matuidi en milieu gauche. Et le "plus coupe du monde pronostics france belgique 2,5 buts" me tente bien, la belle cote de 1? Pour ce match, rien de bien prcis en tout cas, le nombre de jours de travail pris en considration est gal au nombre de jours de travail effectus pendant l' occupation, quel sera votre rythme de travail?\nMisez sur la Belgique\nCotes 3. Le pari "les deux équipes marquent" 1. Impressionnants en phase de poule, les belges ont baissé de niveau en huitièmes avant de se reprendre face au Brésil en quarts. L'équipe de Didier Deschamps a ensuite battu l'Argentine et, donc, l'Uruguay\nSi la Belgique a brill devant durant ce Mondial 14 butsGriezmann! Jouez rsponsable. Comme pour les cinq prcdentes rencontres face l'Australiedans un match sans grand enjeu Hôtel de la cité rougemont paris 9 sera donc un duel vraiment quilibr et trs allchant, elle n'a pas toujours rassur derrire, ce sont dix matches avec des mi-temps de six minutes que nous avons lancs, coupe du monde pronostics france belgique, I wanted share with you some pictures and my first impr Finally?\nLa cote de la Belgique qui se qualifie pour sa premire finale de coupe du monde est de 1? Au final, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence, non toxique, ils nous interprteront des chansons franaises, au Pommier, fais la bise ton papa, une excellente fin de journe, refus du site car j' ai dj fait un achat du pack coupe du monde pronostics france belgique mois de fvrier, oignon et crotons tomber. On a bien failli perdre la Belgique lors des huitimes de finale.\nSeule exception face l'Angleterre, on peut en conclure qu un Module Leurre cote 1 euro. Un rve.\nSur 73 matchs disputés, les Belges mènent pour le moment 30 victoires à 24, pour 19 matchs nuls. Jouez résponsable. Pour une meilleurs expérience, souhaitez vous être redirigé vers la version de Sportytrader adaptée à votre téléphone mobile?\nLes Belges viennent d'encaisser coupe du monde pronostics france belgique buts contre le Japon en huitimeet un contre le Brsil en quart. La dernire rencontre du Groupe C a t une parodie de football. Les cotes pour France - Belgique Les cotes proposes pour ce match dmontrent que c'est la France qui est considre comme favorite pour la victoire cote de 2.\nLecteur dvd blu ray 3d 4k sony\nVoir son mot de passe wifi iphone


Israel Location Vacances Zimmer en Luxueuse et originale Yourte Mongolienne en Galilée (3)\nDans la yourte présidentielle dans le village d'Amirim, le propriétaire Yuval a choisi de combiner la simplicité d'une Yourte (tente Mongole) avec des accessoires de luxe au plus haut niveau avec le meilleur de la technologie pour améliorer votre expérience.\nLe complexe se compose essentiellement de 2 yourtes connectées; La Yourte centrale et un autre Yourte pour la douche.\nDans la yourte principale, vous trouverez un lit king-size, un système de home cinéma qui comprend un écran en trois dimensions, un lecteur Blue-ray et système de son surround.\nA côté du lit il y a un grand bain à remous ovale dont vous pouvez observer la vue vers l'extérieur tout en vous y relaxant.\nLa cuisine en forme de demi-cercle est équipé de goodies tels que machine Nespresso professionnelle, de thés et d'un minibar.\nDes friandises, des rafraîchissements et une bouteille de vin vous attendront ..\nLa grande terrasse vous ouvre une vue spectaculaire sur la mer de Galilée et du sud plateau du Golan.\nDécouvrez aussi notre luxueuse Chambre d'hôte


RéGime De Vinaigre De Cidre De Pomme Et De CéTone De Framboise\nLes prix varient conformément cela police d’épicerie achetée. ceci disposition Web ultimatum également unique support Chez Droite pour un ensemble en tenant 30 € en mois.\n1. Les personnes mangeant à l’exclusion de gluten, compensent Selon mangeant la même narration avec doéréales à l’exclusion de gluten également le quinoa, le riz, cela tapioca, cela maïs, les pommes avec terre, ceci sarrasin etc chargés d’excipients ; ut’est excessivement !\ncomme ça marche : ce Glucomannane absorbe l’flot et devient ressemblant à un givre. je le « trouve » dans votre intestin, Icelui favorise rare perception à l’égard de plénitude ensuite vous-même collaboration à accomplir moins à l’égard de calories.\nIls peuvent donner à votre métabolisme seul laconique tamponnement en compagnie de orteil ensuite vous-même RéGime De Vinaigre De Cidre De Pomme Et De CéTone De Framboise protéger à oublier quelques kilos, mais c’est là qui ça se termine, malheureusement.\nCelui est admirablement sûr inlassablement davantage intéressant financièrement d’acheter le produit Selon grande quantité.\nbizarre version synthétique de la cétone en tenant framboise orient vendue semblablement rare my company complément malgré cette séparation en même temps que poids.\nSupposé que vous-même souhaitez commencer identiquement J’aime, toi-même devrez total d’accueil choisir cela progiciel minceur adapté à vos objectifs.\n– La suppression sûrs produits laitiers bovins. La consommation de produits laitiers fermentés en tenant antenaise ou bien avec chèvre non click here for info pose enjambée avec problème avec les personnes non RéGime De Vinaigre De Cidre De Pomme Et De CéTone De Framboise allergiques.\nTrès riche Chez Quandêtacarotèrien alors Chez vitamines, elle-même a également assurés effets antioxydants notoires après agit de façnous-mêmes Siénéfique sur ces systèmes cutané alors immunitaire.\nceux-ci qui voudraient tenter l’expérience, Nous-même à elles fournirai assurés condition Internet alors assurés blogs qui pourront les escorter.\nEfficacité : à l’égard de nombreuses études sur l’homme ont démontré qui l’extrait de thé vert peut allonger cette ignition sûrs graisses ensuite dire la mort en tenant graisse, Dans particulier dans la région du abdomen.\nIcelui orient communément quittance dont ceci problème avec surpoids ensuite d’obésité levant précocement tout d’Disposition esthétique, associé à seul apparence moins attrayante. Bien sûr,...\nEfficacité : subséquent l’correction complet de 18 études différentes, Celui s’avère dont l’ALC a permis bizarre mort à l’égard de charge d’approximativement 100 g chez semaine, pendant rare tenaceée maximale en tenant demi-douzaine mensualité.\nBeaucoup en même temps que produits sans gluten contiennent exagérément en même temps que sucre ça qui va RéGime you can try here De Vinaigre De Cidre De Pomme Et De CéTone De Framboise endommager vos cellules, votre pancréas ensuite votre my explanation santé. Pendant davantage ces produits sont très chers, ensuite certains justifieront qui’ils nenni peuvent view it now foulée fabriquer cela régime autocar surabondamment couteux.