Disposition Particulière Type L :: Formation SSIAP\nPage d'accueil > SSIAP3 > Disposition Particulière Type L\nChapitre Ier : Etablissements du type L\nSalles à usage d'audition, de conférences,\nde réunions, de spectacles ou à usages\nArticle L 1 En savoir plus sur cet article...\n§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :\na) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;\nb) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;\nc) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;\nd) Cabarets ;\ne) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m², ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;\n§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :\na) Etablissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :\nb) Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :\nPour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.\n§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.\nArticle L 2 .\nL'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :\na) Salles visées à l'article L 1 (§ 1, a, b, c) :\n- nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;\n- nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ;\n- nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m² ;\n- nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.\n- quatre personnes/3 m² de surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.\nc) Salles polyvalentes visées à l'article L 1 (§ 1, e, f) :\n- une personne/m² de surface totale de la salle.\n- une personne/m² de la surface totale de la salle.\n- selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne/2 m² de la surface totale de la salle.\nLes intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).\nEn complément des dispositions de l'article GE 2, les plans doivent indiquer clairement :\na) Pour toutes les salles où le public a accès :\n- la superficie de chaque salle ;\n- la largeur des dégagements et des circulations intérieures.\n- les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ;\n- la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ;\n- les chiffres partiels ou totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements.\n- la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;\n- les surfaces de bergeries.\nArticle L 6 En savoir plus sur cet article...\nToutefois, les secteurs et les compartiments sont autorisés pour les établissements visés à l'article L. 1 (§ 1, a, b, e, f).\n§ 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 200 m².\n§ 3. En complément des dispositions de l'article CO 1 (§ 3), lorsque les établissements sont desservis par des espaces libres, ceux-ci (ainsi que leur passage d'accès) doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi. Des dérogations peuvent être accordées, dans certains cas particuliers, après avis de la commission de sécurité.\n§ 4. Sous réserve du respect de la stabilité au feu exigée à l'article CO 12, les balcons des salles ne sont pas considérés comme des niveaux.\nArticle L 7 En savoir plus sur cet article...\n§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 40, si, pour des raisons de visibilité, le sol des salles accessibles au public n'est pas horizontal, son point le plus bas peut être situé à 6,50 m au plus en dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.\nArticle L 8 En savoir plus sur cet article...\n§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :\n- les blocs-scènes ;\n- les magasins de décors et d'accessoires ;\n- les locaux à usage de dépôt de matériel ;\n- les ateliers de fabrication, de nettoyage et d'entretien des costumes ;\n- les ateliers de fabrication de décors ;\n- les locaux des perruquiers et des cordonniers ;\n- les ateliers d'entretien, de réparation et de décoration ;\n- les salles de reprographie ;\n- les infothèques (archivage de films, bandes vidéo, documents graphiques, etc.).\n- les loges des artistes, individuelles et collectives ;\n- les salles de répétition ;\n- les foyers et salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public) ;\n- un local unique de moins de 50 mètres cubes à usage de dépôt de matériel.\n§ 2. Les locaux de projection, les régies et tous les locaux non cités ci-dessus, et non visés dans les dispositions générales, sont considérés comme des locaux à risques courants.\nPetites salles d'exposition ouvrant sur un hall\nEn dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), les salles d'exposition à caractère non commercial (culturel, scientifique ou artistique) situées dans les établissements du présent type peuvent communiquer par de larges baies libres ou vitrées avec les halls sous réserve que chaque salle ne dépasse pas 300 m² de superficie.\nArticle L 10 En savoir plus sur cet article...\nSection 4 : Chauffage et ventilation\n§ 2. La reprise ou la diffusion d'air à partir d'un plénum situé sous les sièges ou gradins est autorisée sous réserve que ce plénum soit délimité en matériau M0 ou A2-s1, d0 et vide de tout stockage. Les éventuels conduits traversant ce plénum devront être classés M0 ou A1. Ce plénum ne comportera que des trappes de visite et sera nettoyé régulièrement.\nDispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation\nLes dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :\n- aux effets scéniques de lumière ;\n- à une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable) ;\n- au réglage de la sonorisation.\n§ 1. Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d'utilisation.\nLes organes de puissance sont les dispositifs parcourus par le courant qui alimente les dispositifs d'éclairage (gradateurs, par exemple).\nDans les installations d'une puissance au plus égale à 100 kVA, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis dans un ensemble complet.\n§ 2. Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit, et isolé dans les conditions de l'article EL 5 (§ 3 b).\n- dans les régies et cabines de projection si la puissance installée est limitée à 100 kVA et s'ils sont placés dans une armoire métallique ;\n- dans le bloc-scène, sur les passerelles techniques ou les plafonds techniques de la salle, s'ils sont installés dans les conditions de l'article EL 9 pour les locaux accessibles au public ;\n- dans la salle ou les plafonds techniques de la salle, en respectant les dispositions de l'article EL 9 pour une puissance totale limitée à 100 kVA.\nCes appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.\nLes organes de puissance peuvent être incorporés aux dispositifs d'éclairage si les conditions suivantes sont simultanément remplies :\n- la puissance de chaque circuit doit être au plus égale à 25 kVA ;\n- chaque circuit doit être protégé contre les surcharges ;\n- l'alimentation électrique des dispositifs d'éclairage doit être assurée par des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection minimaux IP 31 et IK 08 ;\n- les canalisations préfabriquées doivent être fixées sur des supports incombustibles (ou classés A1), ou sur des éléments stables de la construction, et être éloignées de tout matériau susceptible de propager un incendie ;\n- les dérivations reliant les dispositifs d'éclairage doivent être protégées individuellement contre les surintensités et leur longueur ne doit pas dépasser 2 mètres ;\n- les dispositifs d'éclairage doivent être implantés de telle manière que rien ne s'oppose à la dissipation de la chaleur qu'ils produisent.\n§ 4. Le pupitre et les organes de puissance, installés dans le bloc-scène, doivent être placés à l'abri des dégradations qui pourraient survenir, notamment lors de la manutention des décors.\nUn dispositif coupant l'alimentation de tous les conducteurs actifs doit être placé à proximité immédiate de l'organe de puissance.\n§ 5. Les installations semi-permanentes relatives aux éclairages de spectacles ainsi qu'aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois et doivent répondre aux dispositions de l'article EL 23.\nEn dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, leurs organes de puissance peuvent être installés dans un coffret incombustible ou classé A1, mobile, quel que soit son emplacement, sous réserve qu'il existe un dispositif de coupure, accessible en permanence aux seules personnes autorisées.\nLes matériels des installations temporaires ou semi-permanentes doivent justifier d'une vérification annuelle par un organisme agréé.\nArticle L 14 En savoir plus sur cet article...\nEn aggravation des dispositions de l'article GN 10, les dispositions du présent article sont applicables à tous les établissements existants un an après la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.\na) Par ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 dans les établissements de 1re catégorie ;\nLa "salle" est la partie de l'établissement où le public assiste à un spectacle, une projection, une audition, ou une réunion.\nLe "bloc-salle" est l'ensemble des parties de l'établissement où le public a accès, c'est-à-dire la salle, les halls, les foyers, les dégagements, etc.\nLorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard artificiel, fumées, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières.\n§ 1. Dans les salles comportant des sièges fixes, et en atténuation des dispositions de l'article CO 36, tous les sièges doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des dégagements d'une largeur minimale de 0,60 m.\n§ 2. Dans les salles comportant des tables et des sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence. La largeur des circulations des salles où les sièges ne sont pas fixés doit être mesurée, les sièges étant en position d'occupation. Si des dégagements secondaires sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 m (dans les conditions ci-avant).\nLorsque les tables ne sont pas rendues fixes, et en complément des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), chaque sortie doit être reliée aux autres sorties de la salle par des dégagements d'une largeur au moins égale à celle de la plus grande sortie de la salle desservie.\n§ 4. Dans les salles disposant de balcon(s) recevant 300 personnes au plus, les aggravations prévues aux articles L. 28 (§ 1), L. 75 (§ 3) et L. 79 (§ 3) s'appliquent de la manière suivante :\n§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers.\n§ 2. Dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, chaque salle recevant plus de 200 personnes doit disposer au minimum d'un dégagement de 2 unités de passage débouchant sur l'extérieur.\n§ 3. Les espaces réservés aux files d'attente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements.\nLes portes des loges du public susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être équipées d'un ferme-porte ou d'un système équivalent. En dérogation aux dispositions de l'article CO 44 (§ 2), ces portes peuvent ne pas comporter de parties vitrées.\n§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; en outre, ils doivent être disposés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et à leurs abords immédiats.\n§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 m.\nEn dérogation aux dispositions de l'article AM 17 (§ 3), les dessous des gradins peuvent être visibles ; dans ce cas, ils doivent être rendus inaccessibles au public, et être maintenus propres en permanence.\nLes gradins télescopiques ou mobiles peuvent rester dans la salle.\nArticle L 27 .\nEn complément des dispositions de l'article AM 18 :\n§ 1. Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles doivent être réalisées :\na) Soit conformément aux dispositions de l'article AM 18 (§ 2). Dans ce cas, l'espacement entre rangées doit permettre le passage libre, en position verticale, d'un gabarit de 0,35 m de front, de 1,20 m de hauteur et de 0,20 m comme autre dimension.\nb) Soit en respectant l'ensemble des neuf dispositions suivantes :\n1. Le nombre maximal de sièges entre deux circulations est fixé à 50. Pour les rangées de sièges desservies par une seule circulation, le nombre de sièges est limité à 8 ;\n3. Lors de l'essai visé au paragraphe 1 (a) ci-dessus, le front du gabarit est augmenté de 2 cm chaque fois qu'un siège est ajouté à la rangée, avec une valeur maximale de 0,60 m. La largeur de la rangée entière doit être constante ;\n4. Les dispositions de l'article L 20 (§ 1) ne sont pas applicables ;\n5. Les salles comportant plus de 700 places doivent posséder un dégagement de deux unités de passage parallèles aux rangées et reliant les autres circulations. Dans les salles comportant plus de 1 500 places, des blocs de 700 places maximum doivent être constitués ; ces blocs doivent être ceinturés par des circulations de deux unités de passage au moins ;\n6. Le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimum de trois unités de passage. Cette majoration n'affecte pas le calcul des dégagements de l'établissement ;\n7. Si la salle comporte des rangées de plus de 32 sièges, les circulations desservant ces rangées doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage et la distance maximale à parcourir pour gagner une issue de la salle ne doit pas dépasser 30 m ;\n8. S'il existe un espace scénique intégré avec emploi de décors tels que visés à l'article L 75 (§ 3), ou adossés tels que visés à l'article L 79 (§ 3), les majorations relatives aux sorties et aux unités de passage ne sont pas cumulables ; seules les dispositions les plus sévères sont retenues ;\n9. Pour les établissements existants et à modifier, les dégagements doivent faire l'objet d'un examen particulier de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité si l'exploitant demande à bénéficier de l'ensemble de ces dispositions.\n§ 3. Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes qui se dirigent vers les sorties.\nCette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.\n§ 4. Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements sous réserve de respecter l'ensemble des dispositions suivantes :\n- étant relevés, ils ne gênent pas le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus.\n§ 5. Les tablettes (amovibles, fixes ou mobiles) ne sont tolérées dans les rangs de sièges qu'à condition de ne pas gêner la circulation ; en particulier, elles ne doivent pas entraver le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'elles ne sont pas en position d'utilisation.\nSection 5 : Chauffage et gaz\nEn complément des dispositions de l'article L. 12, le chauffage des locaux accessibles au public peut être assuré par les appareils de production-émission suivants :\n§ 1. Dans les salles polyvalentes à dominante sportive visées à L. 1 (§ 1) e :\n§ 5. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts et les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, implantés dans les conditions de l'article CH 55, sont autorisés dans les seules salles de réunion, salles réservées aux associations et salles de quartier.\n§ 6. Les canalisations de gaz dans les salles doivent être identifiées au moyen des couleurs conventionnelles et comporter des indications visibles de tous les endroits rappelant "gaz - ne rien accrocher".\nEclairage normal et éclairage scénique\n§ 1. Dans les établissements comportant un espace scénique ou une cabine de projection, l'un des circuits prévus à l'article EC 6 (§ 4) doit pouvoir être commandé, dans tous les cas, à partir d'un endroit habituellement surveillé pendant la présence du public.\n§ 2. Les dispositifs supportant les lustres ne doivent passer ni dans les conduits (ou gaines) d'aération ni dans le bloc-scène.\n§ 4. Les luminaires pour l'éclairage des scènes et des prises de vues doivent être conformes à la norme NF EN 60 598-2-17.\nLe bloc-salle des établissements doit être équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.\nL'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégories doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.\nToutefois, dans les établissements de 1re et 2e catégories, définis à l'article L 1 (§ 1) c, l'éclairage de sécurité d'évacuation des salles peut être assuré par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l'article EC 12 (§ 1).\nEn application de l'article EC 11 (§ 3), lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.\nSous-chapitre III : Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie\nRégie : local pouvant contenir un ou plusieurs appareils de projection, des équipements techniques d'éclairage, de vidéo et de sonorisation et/ou l'ensemble des consoles de télécommande relatif à l'éclairage, à la vidéo ou à la sonorisation, et des écrans de contrôle.\nLocal de montage et de rembobinage : local contigu à la régie, en communication directe ou non avec celle-ci, où peuvent s'effectuer les opérations de montage et de rembobinage.\nAppareil à grande capacité : appareil susceptible de projeter, sans déchargement du film et de façon continue, l'intégralité du programme.\nSource de lumière à enceinte étanche : dispositif produisant de la lumière au moyen d'un arc (ou d'un filament) dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur.\nSource de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) : source de lumière produite par un arc électrique non protégé ; un échange gazeux se produit avec l'extérieur.\nSection 2 : Installations en régie ou local de projection\n§ 1. Dans les établissements comportant une régie ou un local de projection desservant une salle, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi séparant la régie ou le local de projection de la salle. Toutefois l'utilisation d'une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) n'est autorisée que dans des régies isolées répondant aux caractéristiques de l'article CO 24 (§ 1).\n§ 2. Dans les établissements comportant un ou plusieurs locaux de projection desservant plusieurs salles, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois séparant les locaux de projection des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :\n- il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 m de hauteur conforme aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1) et s'élevant jusqu'au plafond ;\n- ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 ou A2-s2, d1 (la commande de ce dispositif doit se situer en régie ou local de projection et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).\n§ 3. Une des parois (choisie par l'exploitant), séparant éventuellement la régie ou le local de projection d'un hall ou d'un dégagement accessible au public, peut être constituée par des éléments vitrés réalisés en verre de sécurité conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse présentant la même résistance.\n§ 1. Les dimensions en plan de la régie ou du local de projection doivent être déterminées de façon à ménager un espace libre de 0,60 m au moins autour de chaque appareil de projection, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Lorsqu'il existe des carters et que la porte du local se développe vers l'arrière de l'appareil, la distance hors tout, carters ouverts, doit être de 0,60 m au moins.\n§ 2. Lorsque la ou les sorties du local de projection ou de la régie donnent directement dans le bloc-salle, chaque porte, qui ne doit pas faire obstacle à la sortie du public, doit être munie d'un ferme-porte.\n§ 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 15, le mobilier de la régie et des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.\n§ 4. En dehors de la projection, les bobines doivent être enfermées dans des boîtes incombustibles.\n- d'un dispositif ayant pour objectif d'empêcher que la température des parois du couloir de projection dépasse 80 °C ;\n- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir ;\n- de carters métalliques recevant des bobines de déroulement du film ; dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons), ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film est en place ; ils doivent être munis d'un regard permettant à l'opérateur de suivre le déroulement complet de la bobine ; les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant une source de lumière en enceinte étanche ;\n- d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur tous les mécanismes d'entraînement du film, dans le cas d'appareils à grande capacité pour lesquels une partie du trajet du film s'effectue à l'extérieur de l'appareil de projection ; ce dispositif agit en cas de défaillance d'un des mécanismes d'entraînement du film ou de rupture du film.\nLe déroulement du film doit toujours s'effectuer à l'intérieur des locaux de projection.\n§ 2. Chaque lanterne de projection dont la lampe émet un spectre dans le domaine de l'ultraviolet doit être munie d'un conduit d'évacuation.\nLorsque plusieurs appareils, disposés dans un ou plusieurs locaux, sont raccordés à un même conduit collecteur, l'installation doit être réalisée de façon que ce conduit soit toujours en dépression par rapport aux locaux précités.\n§ 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection et des régies peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.\nSi la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.\n§ 1. L'interruption accidentelle de la projection doit entraîner automatiquement la mise en service de tout ou partie de l'éclairage normal de la salle.\n§ 2. Les régies et les locaux de projection doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.\n- d'un extincteur à eau pulvérisée, disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;\n- de deux extincteurs adaptés aux feux d'origine électrique.\nSection 3 : Installations dans la salle\n§ 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :\n- soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;\n- soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).\n§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.\nAménagements et appareils\nDes régies définies à l'article L 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes :\n- elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;\n- elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;\n- elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;\n- elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;\n- elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.\nLes parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.\n- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;\n- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.\nLes carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.\nLes films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.\nL'installation électrique alimentant les appareils de projection doit respecter les dispositions de l'article EL 23. De plus, les câbles d'alimentation doivent être directement raccordés à une prise de courant, dans les conditions prévues à l'article EL 11 (§ 7).\nEn complément des dispositions de l'article L. 35, un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs pour feux d'origine électrique doivent être disposés à proximité de la régie.\nb) Bloc-scène : volume destiné à recevoir les artistes, les installations techniques et les décors qui sont utilisés pendant le jeu scénique et qui peuvent s'escamoter en tous sens à la vue du public. La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscénium.\ne) Dessous de scène : niveaux non isolés situés sous le plancher de scène des espaces scéniques isolables et permettant l'installation des décors des spectacles en cours et la mise en place de machineries.\nf) Fosse technique : volume technique d'un seul niveau situé sous la salle et/ou sous l'espace scénique permettant l'installation de machineries scéniques et/ou du décor du spectacle en cours.\ng) Fosse d'orchestre : cavité pratiquée devant la scène et pouvant recevoir des artistes.\nj) Hauteur cachée : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le dessous du gril. Un dispositif à claire-voie permettant de limiter la hauteur cachée peut être mis en place. Il doit être en matériau incombustible ou classé A1 et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 m.\nk) Parois et plans mobiles : ils sont principalement destinés à modifier les conditions d'utilisation d'une salle (acoustique par exemple), en dehors ou pendant la présence du public.\nm) Praticable : décor où l'on peut se mouvoir.\na) Espace scénique isolable du bloc-salle : l'espace scénique isolable ou bloc-scène comprend le volume de la scène proprement dite et, éventuellement la ou les aires de service visés à l'article L. 50 (§ 2) ;\nb) Espace scénique intégré à la salle : espace constitué par un volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes ;\nLa création d'espaces scéniques d'un type non défini ci-dessus peut être autorisée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.\n§ 1. L'espace scénique ne doit contenir que les décors des spectacles en cours, sauf disposition contraire autorisée après avis de la commission de sécurité compétente.\n§ 2. Une ou des aires de service, strictement destinées à recevoir des décors, des praticables, des meubles, des appareils d'éclairage, de projection, de sonorisation, des accessoires nécessaires aux spectacles en cours dans l'établissement, etc., peuvent être édifiées à proximité de la scène, sous réserve que la superficie de l'ensemble des aires de service n'excède pas la moitié de la surface de la scène. Le dépassement de cette valeur peut être accordé après un examen spécial de la commission de sécurité compétente.\n§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), les magasins de décors et les ateliers de fabrication de décors ne doivent avoir aucune communication avec les espaces scéniques ou les parties des établissements accessibles au public.\nLoges, foyers d'artistes et leurs annexes\nAucune loge ou foyer d'artistes, ainsi que leurs annexes, ne doit s'ouvrir directement sur l'espace scénique.\nEn aggravation des dispositions des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les espaces scéniques isolables ou adossés.\nLes appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples présentant une résistance mécanique suffisante (condition d'influence externe AG 3). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction (ou de torsion) exercés sur les câbles souples ne se reportent sur les points de connexion.\nLes emplacements des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières, ainsi que des dispositifs de sécurité et des moyens de secours, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.\nEmploi d'artifices et de flammes\nTout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente ; il ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.\nToutefois, lorsqu'il s'agit de bougies, aucune demande particulière n'est à effectuer si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du personnel de l'établissement, équipé d'un moyen d'extinction adapté au risque, doit être spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas d'incident.\nArticle L 56 En savoir plus sur cet article...\nContrôle de la réaction au feu des décors\nLes exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, chacun en ce qui les concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés pour les décors.\nDésenfumage des magasins de décors et d'accessoires\nLes magasins de décors et d'accessoires doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'IT 246.\nEn aggravation, la surface utile des évacuations de fumée en cas de désenfumage naturel doit correspondre au cinquantième de la superficie des locaux, la surface des amenées d'air étant au moins équivalente.\n§ 1. Le bloc-scène constitue un volume unique, classé "local à risques importants" .\n§ 2. Le bloc-scène doit être séparé de la salle par un dispositif d'obturation tel que défini à l'article L 63.\n§ 3. Les planchers et les parois du bloc-scène, s'ils sont contigus avec un tiers, doivent être CF de degré 3 heures (EI 180).\n§ 4. Le bloc-scène isolable peut comporter des dessous et comprendre un volume dont la partie haute n'est pas limitée.\n§ 5. Les aires de service du bloc-scène isolable peuvent accueillir les décors des spectacles en cours.\n§ 1. S'il n'est pas en bois, le plancher de scène doit être réalisé en matériaux incombustibles ou classés A1.\n§ 2. Toute disposition doit être prise pour que, au droit de la baie de scène, le plancher supporte l'effort dynamique que produirait la chute du dispositif d'obturation visé à l'article L 63.\n§ 3. Les plateaux mobiles sont autorisés.\n§ 1. Il ne doit y avoir dans les murs du bloc-scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et au secours contre l'incendie.\n§ 2. Les seules communications autorisées entre le bloc-scène et le bloc-salle peuvent être :\n- soit disposées au niveau du plancher de scène au nombre de deux au maximum. Leur largeur ne doit pas dépasser 1 m et leur hauteur 2,10 m ; elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé ;\n- soit disposées à d'autres niveaux. Dans ce cas, le dispositif de franchissement doit être constitué par un sas muni de deux bloc-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C.\n§ 3. Pour permettre l'évacuation rapide du personnel au niveau du plateau, il doit toujours exister au moins deux issues, à l'opposé l'une de l'autre ; toutefois, pour les scènes de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé, après avis de la commission de sécurité compétente. Ces issues doivent être indépendantes de celles faisant communiquer le bloc-scène et le bloc-salle.\n§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 28 (§ 1), dans la partie haute du bloc-scène, les communications avec les dégagements de l'administration ou des locaux annexes doivent s'effectuer par des sas munis de deux blocs-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C, s'ouvrant vers l'intérieur du sas.\n§ 5. Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène ; les portes situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène (ou en va-et-vient). Toutes les autres portes, y compris celles portant la mention "sans issue", doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bloc-scène. Toutes ces portes doivent être munies d'un ferme-porte.\nAccès des sapeurs-pompiers\nLes sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public.\nEn l'absence d'escaliers protégés permettant d'accéder directement aux dessous, aux cintres et aux grils, une ou plusieurs "tours d'incendie" (équipées d'une colonne sèche), judicieusement réparties, doivent être aménagées dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'attaquer le feu à tous les niveaux.\nEn complément des dispositions de l'article MS 43, les tours d'incendie doivent être établies dans les cages limitées par des parois CF de degré 2 heures ou EI 120. Les portes doivent être CF de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou EI 60-C. Ces escaliers doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'article CO 53 (§ 1).\nToutefois, les tours d'incendie ne sont pas exigibles pour les niveaux en superstructure lorsque l'accès des secours peut s'effectuer directement de l'extérieur par des baies, au moyen d'échelles ou de balcons, à tous les niveaux de service.\n§ 1. Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 64, la scène peut être prolongée, en avant du dispositif d'obturation de la baie de scène, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.\n§ 2. Aucun dispositif (fixe ou mobile), aucun accessoire ne doit s'opposer à la fermeture complète du dispositif d'obturation de la baie de scène ; dans le cas contraire, les mesures particulières aux espaces scéniques adossés, et notamment les dispositions de l'article L 76 doivent être appliquées.\n§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-scène doit être assurée :\n- par une installation de RIA DN 25/8 ;\n- par des déversoirs ou, éventuellement, par un système d'extinction du type "déluge" (diffuseurs ouverts) ;\n- par un système d'irrigation à eau refroidissant le dispositif d'obturation de la baie de scène ;\n- par des extincteurs appropriés aux risques.\nEn outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur, ou autres agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.\nLa quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de scène.\n§ 3. Le système d'extinction automatique du type "déluge", doit être installé conformément aux dispositions des articles MS 25, MS 28, MS 29 et doit faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.\nIl doit pouvoir être actionné manuellement par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre, situés l'un, à l'intérieur du bloc-scène, à proximité d'une issue, l'autre, à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.\n- soit au niveau du plancher de scène ;\n- soit au niveau immédiatement inférieur ou supérieur.\nLa quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 10 litres pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de scène.\n§ 4. Le système d'obturation de la baie de scène cité à l'article L 63 doit pouvoir être refroidi dans sa totalité par un système d'irrigation à eau.\nCe système d'irrigation peut être alimenté par le même réseau que les déversoirs ou par le système d'extinction défini au paragraphe 3 ci-dessus ; il peut être mis en oeuvre par les mêmes organes de commande.\nDans le cas d'un réseau indépendant, l'irrigation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur et de l'intérieur du bloc-scène.\nLa quantité minimale d'eau déversée doit être de :\n45 litres par minute et par mètre linéaire, pour les baies de hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;\n45 litres par minute et par mètre linéaire, augmentée de 11 litres par minute et par mètre linéaire, de hauteur au-delà de 5 mètres, pour les baies de hauteur supérieure à 5 mètres.\n§ 5. L'ensemble des systèmes d'extinction à eau peut être alimenté par un même branchement conforme aux dispositions de l'article MS 8 (§ 1), sous réserve du respect des dispositions suivantes :\n- le débit exigible pour la mise en oeuvre simultanée des moyens d'extinction est assuré ;\n- le branchement d'incendie est alimenté par l'un ou par l'autre des tronçons de conduites de distribution situés de part et d'autre du branchement (vannes de partage sur réseau maillé).\nEn aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.\n§ 6. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.\n- dispositifs d'obturation de la baie de scène ;\n- vannes ou robinets de mise en oeuvre ;\ndoivent être parfaitement signalés. Ces dispositifs doivent être regroupés en un endroit facilement accessible et bien visible. Ces dispositifs sont indépendants du SSI installé dans l'établissement.\nSection 3 : Espaces scéniques intégrés à la salle\nSuivant l'article L. 49, § 2 (b), les emplacements modulables peuvent :\n- soit fluctuer suivant le spectacle envisagé ;\n- soit fluctuer durant un même spectacle.\nEn aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :\n- 40 mètres au rez-de-chaussée ;\n- 30 mètres à un autre niveau.\n§ 1. Les dispositions de l'arrêté portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.\n§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois M3 ou classés D-s3, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :\n- le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;\n- une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;\n- la distance minimale entre le public et le décor est de 2 mètres ;\n- l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;\n- pour le désenfumage, l'ensemble salle scène est de la classe 3 pour la détermination du coefficient a au sens de l'annexe de l'IT 246 ;\n- un service de sécurité incendie, tel que défini à l'article L 14, est présent pendant la présence du public avec un minimum d'une personne désignée dans la salle, les autres devant être joints facilement et rapidement.\nIl ne comporte qu'un seul gril.\nSon estrade doit respecter les dispositions de l'article AM 17. Adossée à un mur de la salle, l'estrade peut comporter un encadrement (ou une retombée) destiné à la séparer de cette dernière. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux M0 ou classés A2-s2, d0 et ne pas compromettre l'efficacité du désenfumage.\n§ 2. Dans le cas où la hauteur de la partie haute délimitée par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par le gril, la toiture ou le plancher haut est supérieure au tiers de la hauteur de la baie de scène, l'établissement est pourvu d'un SSI de catégorie A et 2 tours d'incendie desservent l'espace scénique. En aggravation de l'article L. 15, les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés dans la salle.\n§ 3. Lorsqu'un espace scénique comprend des dessous, les dispositions de l'espace scénique isolable sont applicables.\n40 mètres au rez-de-chaussée ;\n30 mètres à un autre niveau.\n§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou D-s2, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :\n- la scène est équipée d'une extinction automatique d'incendie de type déluge ;\n- la salle a un désenfumage de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246 ;\n- la distance minimum entre le public et le décor est de 2 mètres ;\n- la composition du service de sécurité incendie et de représentation, tel que défini à l'article L 14, peut être majoré par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.\nSous-chapitre V : Mesures applicables aux locaux annexe\n- les ateliers, dépôts, magasins, etc. ;\n- les locaux réservés au personnel ou aux artistes (loges, foyers, salles de répétition ou de réunion, etc.) ;\n- les locaux d'administration (bureaux, standards téléphoniques, bibliothèques, etc.).\nIsolement et distribution intérieurs\n§ 1. Les ateliers, dépôts, magasins doivent être desservis par des dégagements situés en dehors de l'espace scénique.\n§ 2. Les locaux réservés au personnel ou aux artistes doivent respecter les dispositions de l'article CO 28 (§ 2).\nToutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), une communication directe avec un espace scénique ou le bloc-salle ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'un sas muni de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées d'un ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.\n§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), la partie "administration" doit être isolée des espaces scéniques intégrés à une salle et des locaux réservés au personnel ou aux artistes par des planchers et des parois CF de degré 1 heure ou EI60.\nSection 3 : Chauffage - Ventilation\n§ 1. En complément des dispositions de l'article L. 12 :\n- soit par des appareils de chauffage électriques, fixes et indépendants, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques. Ces appareils seront installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;\nb) Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des loges, des foyers et salles de répétition peut être assuré par des appareils indépendants exclusivement électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants.\n§ 2. Les circuits de ventilation générale (soufflage et reprise) et de chauffage à air chaud desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent constituer un réseau distinct et complètement séparé des circuits desservant les autres locaux.\nSection 4 : Installations électriques\nSection 5 : Eclairage\nUn éclairage de sécurité peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité ou des moyens de secours situés dans certains locaux.\n§ 1. La défense contre l'incendie des locaux annexes doit être assurée :\n- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;\n§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 peut être imposée par la commission de sécurité :\n- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;\n§ 3. Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA ou un système d'extinction automatique du type sprinkleur peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque d'incendie.\n§ 4. Dans le cas où un système d'extinction automatique du type sprinkleur est imposé dans certains locaux à haut risque d'incendie, les dispositions suivantes doivent être respectées :\n- si la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2. de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), le système doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme ;\n- dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage ;\n- si la surface du local est inférieure à la surface impliquée visée ci-dessus, la surface à prendre en compte doit être celle du local considéré.\n§ 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.


You can skip this in seconds Click here to continue. Microsoft Project Professional SuperTuxKart est un sympathique jeu de kart gratuit et Open Source créé à l’origine par Steve Baker et qui mettait en scène le héros Tux un pingouin, petit hommage au monde des linuxiens! Nous n’encourageons pas l’utilisation de ce logiciel s’il est en violation avec l’une de ces lois. Dernière mise à jour: Supporté par une vaste communauté d’utilisateurs, Super Tux Kart est un jeu de course gratuit de qualité honnête. Avis utilisateurs sur SuperTuxKart Avis.\nNon merci, continuer le téléchargement de SuperTuxKart. Cependant, il est difficile d’argumenter sur un programme gratuit aussi bien conçu. Ok Nous utilisons des cookies, propres et de tiers, par des raisons publicitaires, de session, analytiques et de réseaux sociaux. Lire la description complète. Aide au téléchargement et à l’installation. Dernière mise grtuitement jour:\nTous kaet téléchargements populaires. Most Wanted Pilotez les voitures de vos rêves dans des courses illégales! Kar à jour Cette année. SuperTuxKart Le kart en freeware! Y a-t-il des commentaires que vous souhaitez partager?\nDes pouvoirs comme le turbo ou les fusées vous aideront a atteindre l’arrivée. Avis utilisateurs sur SuperTuxKart Avis.\nPokemon Emerald Version 1. Les lois concernant l’utilisation d’un logiciel varient d’un pays à l’autre. Ne manquez pas cette étape gtatuitement commencer à naviguer 8x plus vite en toute sécurité et dans le respect de votre vie privée.\nBrave est prêt à être installé. Bloquez la publicité et les trackers Brave bloque par défaut le contenu indésirable. Microsoft Project Professional Adobe Photoshop Lightroom 5. Gratuitemfnt plus Gratuit Nombreux circuits Mode tjx.\nDans cette catégorie arcade de conduite il thx encadrer SuperTuxKart ttux, où Tux est le pilote du kartle célèbre pingouin de Linux. Avec quatre modes de jeux différents, vous allez profiter de graphismes assez bons et d’un grand game-play et de vitessedes concepts qui ne peuvent pas manquer dans un jeu de cette condition. De son nom à l’originalité banale – SuperTuxKart – on sait bien évident d’où viens l’inspiration de ce jeu de course, mais comment s’en sort SuperTuxKart comparé à son célèbre alter ego?\nSupporté par une vaste communauté d’utilisateurs, Super Tux Kart est un jeu de wuper gratuit de qualité honnête. Consultez l’évaluation du rédacteur. Ne doutez pas et téléchargez SuperTuxKart.\nDernière mise à jour 19 Sep.\nIl est amusant de voir comment un classique a été repris et interprété par d’autres. Émeraude Microsoft 3D Pinball – Space Gratuitejent maintenant pour protéger votre vie privée.\nConsultez notre Politique de Confidentialité. Visual Basic Express fait partie de Bien que certaines des variations sur l’original peuvent presque être considérées comme gratuitemdnt améliorations qui vous feront questionner les choix de gratuitemnt des créateurs originaux, il shper a d’autres caractéristiques qui semblent faciles et un peu fragiles.\nDepuis que Super Mario Kart apparut il y a quelques années, les jeux de karts sont raffermis entre les amateurs de jeux-vidéos.


Autonomie des enfants - Psychologie - Doctissimo\nOn parle souvent de l'autonomie comme du principal objectif d'une éducation réussie. Mais de nombreux parents se demandent comment accompagner leur enfant sur le chemin de l'indépendance. Si avant six ans, il a peur d'être abandonné par ses parents, c'est entre sept et dix ans qu'il va faire ses premiers pas vers l'âge adulte.\nJouer sur sa motivation\nAvant de penser à donner plus d'autonomie à votre enfant, il faut évaluer sa capacité à devenir indépendant. Plusieurs points sont essentiels pour que cette évolution se fasse sans difficulté.\nAvant d'exiger quelque chose de votre enfant, il est préférable d'évaluer auparavant sa capacité à devenir autonome. Pour savoir s'il est capable d'aller tout seul à l'école, par exemple, il faut commencer par lui demander ce qu'il en pense. A-t-il dans sa classe d'autres enfants qui viennent seuls à l'école ? En a-t-il parlé avec eux ? S'en sent-il capable ? Sinon, comment vous explique-t-il ses réticences ? A-t-il vraiment peur ou souhaite-t-il tout simplement que vous continuiez à l'accompagner (s'il le conçoit comme une preuve d'affection) ? Ensuite, en dehors de l'aspect affectif vous devrez évaluer ses capacités "pratiques". Par exemple, a-t-il peur des inconnus ? Sait-il traverser la rue au bon endroit et au bon moment ? Sait-il acheter du pain sans se tromper dans la monnaie ? Sait-il téléphoner tout seul ? C'est en l'observant dans son quotidien, que vous saurez évaluer avec précision dans quelles activités il peut acquérir un début d'autonomie.\nIl ne faut surtout pas forcer l'enfant à faire quelque chose s'il ne s'en sent vraiment pas capable ou s'il montre des signes de forte réticence. En effet, une nouvelle expérience vécue de façon négative pourra retarder la mise en place de son autonomie, au lieu de l'aider à grandir. Il gardera en mémoire les émotions négatives ressenties, et n'aura plus envie d'expérimenter de nouvelles activités.\nPour guider efficacement son enfant vers l'autonomie, il faut jouer principalement sur ses envies et sur sa motivation. Pour accroître celles-ci et donner à l'enfant le désir d'acquérir plus d'autonomie, il faut valoriser chaque nouvelle étape, en lui expliquant ce que cela changera positivement dans sa vie (une plus grande autonomie c'est aussi plus de liberté). Il faut qu'il prenne conscience des nouvelles choses qu'il pourra faire, sans être sous le regard permanent de ses parents.\nSi vous êtes inquiet pour votre enfant, il le percevra, et cela même si vous faites tout votre possible pour le lui cacher. S'il sent que vous ne le pensez pas capable, il doutera lui aussi de ses capacités et perdra confiance en lui. Il ressentira de l'anxiété à l'idée de devoir se débrouiller seul.\nEntre sept et dix ans, l'enfant accède à l'âge de raison, et commence une vie plus autonome. Il veut exister en tant que personne propre. Pour l'aider, vous devrez avant tout l'observer, et avoir confiance en lui. Evitez alors de le protéger de façon exagérée, au risque de l'étouffer.\nForums Autonomie, indépendance des enfants


Consultez la vaste sélection accessoire remorque offerte par PAT Europe pour le commerce de gros. Que vous ayez besoin de bâches pour garder votre remorque au sec et en sécurité ou d’éclairage de remorque qui vous assure que votre remorque reste bien visible même après la tombée du jour, nous pouvons vous fournir un assortiment impressionnant d’équipement et d’accessoires de remorque vous garantissant de satisfaire aux besoins d’entretien et de protection des remorques de vos clients.\nA la recherche d’un distributeur accessoire remorque fiable?\nConsultez notre large sélection de vente en gros accessoire remorque et commandez directement depuis notre magasin en ligne.\nPièces et accessoires pour remorque pour le commerce de gros\nLe distributeur PAT Europe fournit des accessoires de remorque de grand standing pour le commerce de gros à des entreprises partout sur le continent. En plus d’être fiable et durable, chacun de nos produits est disponible en label neutre ou en emballage à label privé. Ce qui signifie que vous pouvez représenter votre propre marque tout en ayant l’assurance d’avoir des accessoires de remorque de la meilleure qualité, sans avoir à vous soucier du procédé de design ou de fabrication.\nProduits de protection pour remorque\nAfin d’assurer la protection des remorques de nos clients de dommages à long terme, nous offrons des accessoires pensés pour protéger les remorques de nombreuses façons différentes. Nos accessoires de remorque vous garantissent une meilleure performance et apparence de votre remorque, quelle que soit la taille et la marque de cette dernière. Offrez à vos clients des bâches remorque adaptées afin qu’ils puissent garder le contenu de leur remorque au sec et en sécurité même quand la météo n’est pas des plus clémentes. Gardez aussi les roues des remorques à l’abri de la boue et la poussière en ayant toujours de stock des garde-boues. C’est tellement simple de protéger vos remorques avec notre super gamme d’accessoires de remorque qui sont tous immédiatement disponibles à l’achat.\nDistributeur d’éclairage de remorque\nUne remorque n’est pas sécurisée et en règle si elle n’est pas équipée de réflecteurs, d’éclairage de remorque et d’un fidèle panneau d’éclairage de remorque. Instaurez une relation de confiance avec vos clients et garantissez-leur une sélection d’éclairages de remorque sur lesquels ils peuvent compter pour rentrer sans encombre lors de leurs déplacements tardifs. Tous nos produits sont disponibles sous notre appellation ProPlus et nous offrons également la possibilité d’avoir des labels neutres pour les entreprises qui désireraient mettre leur propre marque sur l’emballage.\nFournisseur de roues jockeys et de supports\nLes supports que nous proposons sont des accessoires nécessaires au chargement de remorques avec de lourds équipements ou encore lorsque vous guidez manuellement une remorque sur une surface surélevée. Nos robustes rampes de chargement peuvent résister à de lourdes charges comme des motos ou des motos tout terrain et permettent à l’utilisateur de charger la remorque avec une grande facilité. Nous avons des rampes de diverses tailles et robustesses, afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des clients finaux. Vous pouvez également considérer l’option d’offrir à vos clients une roue jockey solide et polyvalente afin qu’ils puissent manœuvrer leur remorque en douceur. Que vous soyez à la recherche de roues et de serrures ou de colliers et d’étriers, votre fournisseur en gros PAT Europe sera en mesure de vous fournir tous les accessoires de remorque dont vous avez besoin tout en restant flexible.\nConsulter tous les accessoires de remorque


La Grange d'Olga - Bien-Etre de la bouche et de la gorge\nAccueil>Miels et dérivés > Produits à base de propolis > Bien-Etre de la bouche et de la gorge\nPropolis pure de premier choix, 100% naturelle, homogénéisée et standardisée. La propolis libère ses principes actifs progressivement et apaise les gorges les plus sensibles. Présentation: Plaquette de 10gr sous cellophane. 11,50 €\tAjouter au panier\nExtrait liquide de propolis concentrée (14% EMP), enrichi aux huiles essentielles de cannelle et de girofle Peut s'utiliser pur en application directe sur gorge, gencives, langue (utilisation facilitée par embout applicateur) ou dilué dans un peu d'eau pour se gargariser. Présentation: Flacon souple de 30ml - 53% vol 12,50 €\tAjouter au panier\nAgréables à sucer, dès les premiers froids, les gommes de propolis adoucissent la gorge et parfument durablement l'haleine. Présentation: sachet de 45 gr sous étui. 5,50 €\tAjouter au panier\nSpray Buccal Propolis Aloès Orange\nPROPOLAE est un spray spécialement formulé pour les gorges sensibles. Il combine efficacement les vertus purifiantes de la Propolis à celle bienconnues de l'Aloes et des Huiles essentielles, pour une gorge claire et une haleine fraîche. Presentation: Flacon verre 20ml équipé d'un prolongateur 10,50 €\tAjouter au panier\nSirop combinant les vertus adoucissantes et fluidifiantes de la propolis (3%), du miel et des plantes. Consommé régulièrement lors des refroidissements, ce sirop stimule la résistance naturelle de l'organisme et le fortifie. Formule idéale pour les enfants dès 3 ans Présentation: flacon 150ml 11,50 €\tAjouter au panier


Massage Indien Ayurvedique - Le Paradisier Le Mas d'Azil Ariège\nLa Boutique / Réserver un massage / Massage Ayurvedique Abhyanga 1h15\nDurée 1h15 à 1h30.\nPour commencer, le massage Indien Ayurvedique Abhyanga utilise les propriétés de l’huile de sésame chaude et agit sur l’énergie vitale. Il permet la relaxation et la revitalisation de tout le corps. Il constitue un excellent moyen pour retrouver équilibre, santé et bien-être.\nTout d’abord il faut dire que l’huile de sésame chaude présente de nombreuses vertus. Celle-ci , associée à ma précision et ma rigueur, fait du massage Indien Ayurvedique Abhyanga une pratique recouvrant plusieurs bienfaits. En effet, tonifiant et apaisant, il favorise un mieux-être généralisé. Il apporte ainsi une harmonie totale entre corps et âme. De plus, il se fonde sur le principe de circulation d’énergie, de part et d’autre de l’organisme. De surcroît, il stimule le cerveau et le système digestif. Egalement, il redonne à la peau sa douceur et son élasticité, grâce aux propriétés nutritives de l’huile. Finalement, cette pratique agit autant sur le physique que sur le psychique. Ainsi, elle favorise une plus grande tonicité et une meilleure résistance aux angoisses du quotidien.\nSoyez le premier à laisser votre avis sur “Massage Ayurvedique Abhyanga 1h15” Annuler la réponse\nPour cause de travaux le cabinet de naturopathie et salon de massages ouvrira ses portes courant 2022.\nEn attendant, je reste disponible pour des bilans et consultations de suivi en naturopathie à distance via .\nMassage Californien 1h00Réserver un massage


Galeries des canistériques\nGaleries art et images\nBest of dessins du jour\nArchive Bear Tribune\nTémoignages à propos de nos services\nDepuis des années, je travaille avec Alain-Yan Mohr, qui a réalisé plusieurs sites à ma demande. Ses qualités d'écoute des besoins, sa créativité, sa disponibilité et ses connaissances informatiques en font un partenaire précieux. A tout instant, il est possible de formuler une question et vous aurez en retour une réflexion qui vous permettra de prendre les bonnes décisions.\nAujourd'hui, rares sont les personnes qui saisissent vos valeurs et surtout qui savent les traduire en actes concrets, sans qu'il n'y ait de détour.\nAlors si vous avez besoin d'un travail de qualité, tous ses atouts sont sur son site. Vous ne serez jamais déçu.\nAlain Dupont ( Voir son site )\nMon cher Alain-Yan,\nEn cette fin 2010, je tiens à te dire toute ma satisfaction pour les sites que tu m'as fait depuis maintenant près de 7ans et aussi pour la maintenance et les modifications que je t'ai demandées régulièrement. C'est vrai que mon site a du succès, puisque près de 2 millions de personnes l'on visité en 4 ans. Il faut croire que les gens le trouvent assez attractif.\nMerci Alain-Yan pour tout et bonne continuation dans un avenir heureux et comblé.\nCharly (Voir son site)\nCibo Vinum Import\nLa gastronomie est un art qu'il m'aurait été très difficile d'imager et de transmettre via internet pour les utilisateurs lambda si je n'avais pas eu cette chance de faire la connaissance de Alain-Yan.\nEnsemble nous avons réussi à développer un site qui, aux dires de nombreux utilisateurs, arrive à les faire saliver tout en excitant leurs pupilles, ce qui est en fait une étape des plus importantes car, par la suite, c'est cela qui les amènera à satisfaire leurs papilles via l'achat de nos produits.\nBien entendu, tout cela n'aurait pas été une mince affaire sans le souci de perfection de Alain-Yan ainsi que ses compétences qui étaient à la hauteur de nos attentes: énormes. Il va sans dire que son professionnalisme, son savoir et son expérience sans limites associés à une collaboration bon enfant ont rendu les choses délicieusement agréables et productives.\nUn mini-stage d'informatique en demi-pension dans son chalet Bed & Breakfast de rêve, éloigné du bruit et de l'agitation des villes, nous a même permis de mieux nous connaître et d'aboutir à une chose rare et précieuse de nos jours: une amitié réciproque.\nMerci à toi, mon cher Alain-Yan!\nFrançois Dujourd'hui (Voir leur site)\nDéclics et Cie\nQuand j'ai voulu actualiser mon site, Alain Yan a été clair: "C'est l'occasion de repenser ton entreprise en profondeur, de clarifier ce que tu veux vraiment,", bref pas une mince affaire, mais ça en vraiment valu la peine, car je me suis lancée dans une profonde réflexion salutaire. Un accouchement qui ne s'est pas passé dans la douleur, jugez-en plutôt: comme j'habite bien loin de Nendaz, les jours de mise en place, j'ai eu la joie d'être hébergée dans le nid d'aigle de cet Apache du web (à l'oeil perçant mais bienveillant!) et nourrie par son adorable Barbara, cuisinière exceptionnelle. Et après, quel "service après-vente"! Toujours sympa au téléphone quand on demande une modif, d'une patience de Sioux souriant. Bref, une vraie partie de plaisir pour un résultat très apprécié par mes abonnés. "Un site plus clair, plus visible, plus facile de navigation" m'a-t-on dit. Donc, merci merci merci à Alain-Yan et sa petite équipe d'Indiens des montagnes!\nLe lien vers mon site: (www.declicsetcie.ch)\nI have found Alain-Yan being an impeccable consultant and webmaster. During the process of creating my website I felt empowered. He taught me how to enjoy networking and share my unique signature in the web-community. And most importantly he guided me with practical and efficient ideas how to manage my money and time with no worries.\nFleur Nelson (See her site)\nGéraldine Fasnacht & Lineprod\nJe dirais tout simplement magique!\nMerci Alain-Yan pour ton efficacité à comprendre mes envies et mes attentes. J'ai aujourd'hui un site internet qui me plaît et qui est si facile à gérer.\nJe me sens enfin indépendante et bientôt grâce à toi je dirai que l'informatique c'est facile!\nMille merci pour ta patience et ton énergie!\nGéraldine Fasnacht (Voir son site)\nTic-Tac BOUM !!!\nLe temps d'un Tic-Tac et d'un battement de coeur: BOUM! La demande que nous avions à peine commencé à formuler et imaginer (le temps de redescendre de son nid d 'aigle...) se retrouve vibrante de couleurs et de belles images sur nos emails "Voilà, est-ce-que cela te convient ?" ... c'est Alain-Yan...déjà là!!!\nAlors cher Alain-Yan, il y a des années que je visite ton site en me disant "Qu'est-ce-qu'il a bien pu écrire encore...???" et en riant parfois aux éclats...\nJ'ai donc été vers le personnage de mon site sans trop savoir "Qui" faisait vivre tout cela ( et qui démystifiait ainsi parfois notre réalité...) ...?\nJ'ai trouvé un coeur et des bras ouverts, une écoute bienveillante et attentive, une compréhension immédiate, et une mise en forme, en mots et en images d 'une efficacité et d 'une rapidité époustouflantes, tout cela dans un accueil chaleureux.\nAlain-Yan a en effet la capacité etonnante de saisir et retranscrire en peu de temps ce... que vous n'arrivez pas à formuler!\nUn grand Merci pour le travail que tu as effectué pour moi, il a pris la forme d'une véritable oeuvre au noir! ;-)\nUn grand Merci également pour la formation que tu proposes dans un service après-vente impeccable: devenir à notre tour détenteurs d'un savoir pour modifier à notre guise nos articles, merci de nous offrir ces clés également.\nIl est rassurant de savoir que dans les hautes et belles montagnes du Valais, quelqu'un a le recul, l'humour et l 'amour nécessaire pour suspendre le temps et offrir le meilleur de lui-même. Merci pour ta patience et ta disponibilité.\nAvec mes meilleurs souhaits pour toi,\nBises, Isabelle (Voir son site)\nJérôme Michel, Rêve de Cimes\nJ'ai créé mon entreprise pendant cet été et je cherchais quelqu'un pour réaliser un site internet de valeur et de qualité. Une très bonne copine, Géraldine, m'a recommandé Alain-Yan. Un très bon conseil.\nJe l'ai appelé un matin pour lui demander si il avait du temps pour moi. On s'est rencontré pour parler sur ce que que je souhaitais par rapport à mon ancien site de fabrication personnelle.\nJe lui ai donné carte blanche; en quelques jours, il m'a créé un site génial, facile à utiliser et à gérer.\nFranchement je ne suis pas déçu. La formation pour pouvoir gérer soi-même son site était très claire et si vous avez un problème, vous avez une réponse très rapidement.\nMerci Alain-Yan, je suis super fier de mon site, content de t'avoir connu et j'apprécie énormément ton assistance.\nJérôme Michel (Voir son site)\nPersuadée d’avoir manqué le virage « internet » je me croyais définitivement rayée de ce « paradis » de la communication. Et c’est là que tu es arrivé, Alain-Yan ! Tu m’as dit « on » va le faire, … pas « tu » … ni « je » …\nmais … ON …\nBien sûr je te remercie pour tes talents de créateur, de technicien, mais pour autre chose encore : tu es venu me chercher avec patience, tu m’as invitée à me clarifier, à oser, à mettre mon cœur, mes rêves … jusqu’à ce que mon site me ressemble, qu’il ait une âme…\nToute mon admiration pour ton accompagnement de facilitateur et ma gratitude pour ton enthousiasme et ta disponibilité.\nSite de Manuela\nMichelle Girod Guillaume\nAu printemps 2014, Alain-Yan, je t’ai contacté pour la création de mon futur site.\nDeux ans auparavant, j’étais tombée « par hasard »… (mais bien sûr !) sur ton lien mentionné dans les références d’une autre personne. Et là, ça a fait « flash »! Si un jour je faisais appel à quelqu’un pour ouvrir un site, ce serait toi. Puis, tes coordonnées ont dormi dans mon ordi pendant deux ans.\nEt quand ce fut le moment, je t’ai appelé.\nJe me disais que le « web-master-là-haut-sur-sa-montagne » allait vraiment me prendre pour une allumée avec un si maigre bagage informatique (très handicapée dans le domaine et fort peu motivée pour tout ce qui touche à la technologie !) et pourtant des idées plutôt arrêtées sur ce que je veux ou ne veux pas au résultat.\nEh bien le « web-master-là-haut-sur-sa-montagne » s’est montré tellement compréhensif, encourageant, à l’écoute et de bon conseil, que me voici « maman » d’un site tout comme je le voulais.\nTu as même réussi à me faire changer d’avis sur quelques-unes de mes idées obstinées… tout en respectant mon style. Et tu as même réussi à me donner l’envie de continuer… d’apprendre… de devenir de plus en plus autonome, même si pour moi, ça reste quelque chose de difficile.\nAujourd’hui je suis vraiment ravie du résultat que tu m’as aidé à obtenir, résultat non pas figé, mais en constante évolution. Encore de belles années de collaboration devant nous ;)\nEn résumé, une magnifique co-création. Merci, merci, Alain-Yan !\nSite de Michelle\nOdette La Du Paul\nAlain-Yan: disponible, à l'écoute, efficace, esthétique\nque du favorable pour lui confier la création d'un site internet!\nOdette La Du Paul (Voir son site)\nAlain-Yan est le concepteur de mon site… En fait, il cumule bien d’autres outils et une solide expérience du monde spirituel. La 1ère fois que je l’ai contacté pour suivre l’un de ses séminaires, il m’a répondu qu’il ne pensait pas que je correspondais au profil des personnes qu’il pouvait aider… Bien… qu’aurais-je pu ajouter?\nQuelques années plus tard, quand j’ai pensé à refaire mon site, je me suis souvenue de son intégrité et je l’ai rappelé… ouf! Cette fois, je semblais avoir suffisamment évolué.\nIl a fait mon site sans jamais avoir écrit ou voulu un mot à ma place. Il a tenu le rôle de contenant tant dans la structure du site que dans l’émergence énergétique de ce qui naissait en moi, m’aidant à clarifier ce qui devait l’être.\nC’est mon site. Je m’y reconnais dans le moindre détail. Je ne vois pas quel meilleur compliment lui faire … Merci, Alain-Yan, du fond du cœur.\nOlivia Renasco (Voir son site)\nJ'ai rencontré Alain Yan pour la création de mon site en 2007. Il y a dans la vie des rencontres importantes. La rencontre avec Alain-Yan en est une.\nIl a su comprendre mes exigences esthétiques et pratiques, mon envie de création, mon coté ludique et attractif, mettre en valeurs mes nombreux métiers, mes paradoxes et mes passions. Pédagogue, Alain-yan a aussi su me former, ce qui est essentiel ! Je peux régulièrement manier le site à ma guise. Toujours ouvert en pensée et en pratique, avec lui, les problèmes trouvent vite des solutions. Et son écoute humaniste se marie bien avec son sens technique. "Un Geek Humaniste", c'est rare! Optimiste et ouvert sur le monde, son professionnalisme et son sens de l'amitié font de lui que je peux non seulement travailler avec lui mais m'en faire un ami.\nAlors naviguer avec lui sur ce monde virtuel ne nous empêche pas de créer une vraie relation humaine.\nPascale Rocard (Voir son site)\nMerci cher Alain-Yan, non seulement pour un site qui correspond exactement à ce que je désirais à un prix sans concurrence, mais encore pour le lien profondément amical que nous avons tissé et la richesse de nos échanges. Merci pour ta patience avec un spécimen rare de l'homo informaticus néanderthalis et surtout la certitude de savoir que je serai toujours bien accueilli si j'ai besoin d'un coup de main.\nPierre Pradervand ( Voir son site )\nLe développement du site de notre institution www.bellerive.ch a été assuré par Alain-Yan Mohr qui a réalisé à cette occasion un travail dont nous sommes extrêmement satisfaits et qui nous a valu de nombreuses félicitations de la part de nos clients utilisateurs et de nos partenaires. Je tiens à relever le professionnalisme d’Alain-Yan, sa disponibilité et la qualité de ses suggestions pour rendre notre site attractif et convivial. Et je dois aussi souligner sa patience avec les néophytes comme moi…\nA vous qui voulez développer un site web à des conditions tout à fait intéressantes, je ne peux que vous recommander de vous adresser à Alain-Yan qui se révèle être une personne aussi attachante que compétente.\nPh. Maire, directeur de La Résidence Bellerive (Voir leur site)\nPublié le 9 juillet 2014 . Publié dans Services\nPrix à la journée: 1200.- Demie-journée: 700.- Autrement, 160.- de l'heure.\nEtude, développement, ajouts contenu initial Sur devis\nMaintenance simple sur forfait Forfait selon nombre d'heures/mois\nMaintenance combinée avec paiement échelonné (1) Sur devis\n(1) Possibilité de paiement échelonné: un tiers du montant de création du site à la commande, le reste en paiements mensuels combinés à la formule de maintenance, sur 12 ou 24 mois.\nSur devis uniquement. Premier entretien gratuit et sans engagement.\nCONSEIL ET SERVICES APPLE\nPrestation Base Particuliers Entreprise Observations\nAssistance sur site heure 100.- 130.– + déplacement\nMaintenance heure 100.- 130.– + déplacement\nInstallation OSX, configs et transferts forfait 500.- 750.– + déplacement\nConseil pour achat etc. heure 100.- 130.– + déplacement\nAssistance téléphonique (min. 15 minutes) minutes 25.-/15 minutes 35.-/15 minutes Tranches de 15 min.\nPremier entretien gratuit et sans engagement. Séance: 120.- de l'heure.\nParticuliers: vu les conditions avantageuses qui leur sont accordées, ils paient comptant.\nEntreprises: facture à 10 jours. Les professions libérales et les indépendants sont considérés comme entreprises.\nPour toute intervention, un minimum d'une heure est facturé.\n• Forfait de 60 francs dans le canton du Valais\n• Forfait de 120 francs pour la Suisse-romande\n• Autres lieux: selon la situation.\nCe document est disponible en version PDF: télécharger\nBasse-Nendaz, Janvier 2014\nHermès, dossier de soins informatisé\nDossier de soins infirmiers informatisé\nQui est «Hermès»?\nDans la mythologie grecque, Hermès est l’une des divinités de l'Olympe. A la fois organisateur et désorganisateur, Hermès est un Dieu multiple et facétieux : à peine né, il sait déjà parler et marcher. Personnification de l'ingéniosité et de la chance, il est le dieu du commerce, le gardien des routes et des carrefours, des voyageurs, des voleurs, le conducteur des âmes aux Enfers et le messager des dieux.\nProtecteur des chemins visibles et invisibles, Hermès est, parmi les dieux grecs, le plus proche des hommes et le plus bienveillant à leur égard : il leur donne l'écriture, la danse, les poids et mesures, la flûte et la lyre, le moyen de produire une étincelle lorsque le feu s'est éteint.\nAux époques tardives et dans l'Égypte hellénisée, il se confondra avec Thot, le dieu des savoirs cachés, et deviendra ainsi l'auteur mythique, sous le nom d’Hermès Trismégiste (Hermès trois fois grand), d'une véritable bibliothèque ésotérique qui nourrira notamment les études des alchimistes. En sa qualité de messager des dieux, Zeus lui avait en effet accordé le privilège unique d’accéder aux trois mondes : l'Olympe, la Terre et les Enfers.\nHermès possède plusieurs attributs. Le pétase, chapeau à large bord, est le symbole des commerçants et des voyageurs. Les sandales ailées ainsi que le casque ailé rappellent qu'il était le messager des dieux ; ils symbolisent sa rapidité car il se déplace à la vitesse du vent.\nIl porte aussi à la main un caducée, ou sceptre d’Hermès, formé d’un bâton en or autour duquel s'enroulent en sens inverse deux serpents surmontés d'ailes. Le serpent représente symboliquement deux aspects, l'un bénéfique et l'autre maléfique ; les ailes symbolisent le suprême état de force de ces aspects contraires et l'enroulement autour du bâton symbolise l'équilibre entre ces deux puissances contraires qui se croisent et se séparent, qui s'approchent et s'éloignent ; cet équilibre est nécessaire pour obtenir la paix, l'harmonie et en terminologie médicale le bien être et la santé dans ses deux versants, physique et psychique. De nos jours, certaines institutions médicales considèrent ce caducée comme l'emblème universel de la science médicale. D'autres voient dans le caducée, les quatre éléments de la nature : le bâton représente la terre, les ailes correspondent à l'air, les serpents par leurs ondulations représentent l'eau et le feu.\nLes particularités du dossier de soins infirmiers Hermès\nLe dossier de soins infirmiers informatisé Hermès présente plusieurs particularités :\nElaboré avec des soignants, il est très convivial et simple d’utilisation. Il ne nécessite aucune connaissance particulière en matière d’informatique.\nIl présente une carte des besoins de la personne.\nIl permet la documentation de la prise en charge de la douleur, qu’elle soit physique ou psychique.\nS’agissant de la douleur psychique, Hermès intègre la dimension subjective des soignants (ce qu’ils éprouvent dans une situation douloureuse), ce qui contribue à prévenir le risque d’épuisement professionnel et pourrait préfigurer une nouvelle manière de prendre soin.\nIl met l’accent sur le bilan de vie de la personne, lequel constitue à la fois une nouvelle approche de la fonction du grand âge dans la vie et une contribution à la préparation spirituelle à la mort.\nIl représente une solution « sur mesure » économique qui peut être aisément adaptée aux spécificités de toute institution médico-sociale.\nLa structure d’Hermès\nHermès se présente comme une structure simple et flexible susceptible de s’adapter facilement et à un faible coût aux spécificités de n’importe quelle institution médico-sociale. Chaque modification d’une fiche personnelle - du recueil de données ou du bilan de vie - est relevée dans un historique des modifications pour faciliter le suivi des dossiers par les soignants.\nConformément à la tradition ésotérique, Hermès comprend trois parties :\nune base de données pour identifier les divers besoins de la personne ;\nles actions de soins qui documentent les prestations qui lui sont fournies ;\nle bilan de vie qui se présente comme la tâche essentielle proposée par le grand âge.\nLa base de données pour identifier les besoins de la personne se compose de :\nune fiche d’admission, pour les informations générales de la personne ;\nson histoire de vie qui constitue sa biographie ;\nun recueil de données pour documenter les besoins de la personne ; ce recueil de données permet de saisir dès l’entrée en institution les données nécessaires pour compléter un questionnaire de demande d’allocation d’impotence ;\nune page réseau pour consigner les relations sociales ;\nune fiche des 14 besoins selon V. Anderson ;\nune documentation de l’alimentation destinée à décrire les goûts et les besoins de la personne ;\nun diagnostic médical ; la mise à jour du diagnostic médical se fait sous la forme de fiches successives reproduisant la précédente de manière à conserver l’historique ;\nun diagnostic infirmier ; la mise à jour du diagnostic infirmier se fait aussi sous la forme de fiches successives reproduisant la précédente de manière à conserver l’historique ;\nune fiche destinée à établir la médication de la personne à partir d’une liste de médicaments figurant dans le programme ; la mise à jour de la médication se fait aussi sous la forme de fiches successives reproduisant la précédente de manière à conserver l’historique ; à partir de la liste des médicaments, on peut imprimer les étiquettes à placer sur les boîtes de médicaments ;\nune fiche kardex destinée à l’enregistrement de diverses observations générales qui ne figureraient dans les transmissions ciblées ;\nune fiche pour les notes éventuelles.\nAu moyen d’onglets placés en bas de page, cette base de données permet de constituer :\nune carte des besoins de la personne, assortie d’un onglet permettant d’accéder aux transmissions ciblées dont elle fait l’objet ;\nune carte de vie destinée à faciliter la fourniture des prestations de soins au moment de la toilette matinale ;\nune carte de référente qui a pour objectif de permettre un suivi personnalisé des besoins de la personne.\nLes actions de soins décrivent les prestations de soins fournies à la personne. Ces actions de soins sont toutes documentées de la même manière (cible, observation-décision, action, résultat). Elles se composent :\ndes transmissions ciblées ; synthèse des actions de soins en cours, une transmission ciblée est ouverte chaque fois qu’une des diverses actions de soins décrites ci-dessous est ouverte.\ndes actes infirmiers – de nursing (par mesure de simplification, aucune distinction entre ces deux catégories ne prestations n’a été ici opérée) ;\ndes visites médicales, page qui peut être imprimée pour pouvoir être classée dans le dossier du résident après signature par le médecin ;\nd’une fiche PCI (prévention et contrôle de l’infection) pour documenter les mesures qui seraient prises pour dépister les MRSA ;\nd’une description des éventuelles mesures de contention avec les nécessaires visas infirmier, médical et familial ; cette fiche permet la réévaluation périodique de ces mesures ;\nd’une page documentant les mesures prises en faveur de la motricité, qu’il s’agisse de la physiothérapie, des plans de marche (stimulation à la marche) ou des exercices ;\nd’une page décrivant la prise en charge de la douleur physique telle qu’elle est pratiquée à la Résidence Bellerive de Cortaillod (NE) et composée d’une évaluation de la douleur et d’une documentation des éventuels massages prodigués à des fins de soulagement.\nVéritable spécificité de la Résidence Bellerive et considérée comme un signe vital au même titre que le pouls, la température, la tension artérielle et la respiration (cf. description du projet institutionnel « Ensemble pour soulager » dans www.bellerive.ch – page la douleur), la douleur physique est évaluée et prise en charge par des mesures générales appliquées à chaque résident tous les deux mois au moyen d’échelles visuelles analogiques (EVA) ou de questionnaires « doloplus » à l’intention des personnes désorientées, deux dispositifs d’évaluation qui peuvent être imprimés à partir d’Hermès.\nLes mesures bi-mensuelles sont reportées sur un graphique des évaluations, pour être ensuite transmises au médecin traitant, d’une part, et faire l’objet d’une analyse interne, d’autre part.\nPour les personnes affligées de souffrances particulièrement aiguës ou chroniques ainsi que pour les personnes en fin de vie, des protocoles de mesures quotidiennes peuvent être introduits. Ces protocoles peuvent être complétés soit dans Hermès, soit à la main.\nLe bilan de vie se présente comme la tâche essentielle proposée par le grand âge.\nOn considère à la Résidence Bellerive (cf. www.bellerive.ch – page la mourance) que la fonction principale du grand âge est de se préparer à la mort et que le bilan de vie constitue la meilleure - et peut-être la seule - manière de le faire. La mort sera inévitablement douloureuse pour quiconque l’aborde l’esprit chargé de regrets ou de remords, en raison des résistances que ces sentiments entraînent. Il est également impossible de mourir paisiblement si l’on est dominé par l’impression que notre existence a été inutile.\nDe nos jours, dans les EMS, la mode est aux projets de vie - parfois plus modestement appelés projets d’accompagnement - dont la fonction est de faciliter l’intégration d’un résident ou de lui permettre de retrouver une activité qui lui faisait plaisir. Il n’y a rien de mal à cela. Sauf quand les projets de vie ont pour objectif inconscient de se soustraire au bilan de vie. D’ailleurs, un projet de vie est naturellement issu d’un bilan qui consiste à prendre la mesure de ce que l’on avait et dont on est dorénavant privé.\nPour les soignants, faciliter le bilan de vie des résidents constitue une opportunité précieuse d’apporter la contribution qu’ils souhaitent. Comme le dit Sogyal Rinpoché dans le livre tibétain de la vie et de la mort : « Il n’y a pas de plus grande œuvre de charité que d’aider quelqu’un à bien mourir ».\nLa partie bilan de vie comprend :\nLa prise en charge de la douleur psychique / interpellations qui présente la particularité d’également documenter les interpellations des soignants dans les circonstances où la douleur psychique des résidents s’exprime (cf. www.bellerive.ch – page la douleur). Par interpellation, on entend les sentiments et les pensées qui animent un soignant lorsqu’il est confronté aux douleurs, aux peines, voire à la mort de ceux dont ils s’occupent.\nFaute d’identifier ses interpellations, la probabilité est importante que les prestations de soins fournies visent davantage à soulager le soignant que le résident. En outre, l’accumulation des interpellations non traitées - parce que non identifiées - entraîne un important risque d’épuisement professionnel.\nIdentifier ses interpellations permet donc au soignant d’agir avec davantage de pertinence tout en ménageant sa propre santé. L’hypothèse qui est ici formulée, c’est que l’on s’occupe d’autant mieux des autres si l’on prend soin de soi.\nLe bilan de vie dont le contenu porte sur les différents secteurs de l’existence que sont les rapports avec les proches (les enfants, les parents, les amis), le couple (la vie à deux, la sexualité), le travail, l’activité créatrice et/ou la pratique spirituelle (la recherche du sens).\nIl s’agit de faire l’inventaire de ce qui s’est bien déroulé dans ces différents secteurs, et aussi d’identifier ce qui laisse un goût d’inachevé. C’est l’occasion également d’exprimer ses sentiments, ses colères, ses regrets, ses peurs comme ses joies. Très souvent, ce bilan de vie met en lumière les relations qui ont été ternies par les aléas de l’existence. Ce qui est tout à fait naturel, dans la mesure où l’existence se résume finalement à l’amour que nous avons donné et reçu.\nLe bilan de vie, c’est en définitive l’opportunité de mettre ses affaires en ordre et de se préparer spirituellement à la mort.\nCommençant avec l’histoire de vie de la personne qui documente les faits de son existence, Hermès se termine avec son bilan de vie, lequel exprime comment elle se représente son cheminement dans la vie.\nAutres fonctions et personnalisations\nHermès a été développé sur Filemaker. Son interface comporte un jeu de menus propres à Hermès, mais les fonctions internes à Filemaker (menus standard) sont en tout temps disponibles pour qui veut disposer de plus de souplesse dans les recherches, les tris et l’établissement de rapports particuliers.\nEnfin, Hermès peut être personnalisé, modifié et agrémenté de nouvelles fonctions reflétant l’activité de pratiques spécifiques au sein de diverses institutions. Dans le cas de telles modifications, un cahier des charges est établi au préalable.\nLe dossier de Soins Informatisé Hermès a été développé pour la Résidence Bellerive. Plus d'infos sur: www.bellerive.ch\nOrganisation et développement de projets\nBénéficiez d'un regard extérieur et d'une expertise multidisciplinaire lors de l'élaboration ou du développement de vos projets, de vos activités.\nNos prestations vous permettront, par exemple, d'affiner vos intentions, de mieux connaitre vos points faibles et forts, de choisir des stratégies de développement appropriées et de mettre en place les meilleurs outils de développement, d'organisation et de gestion.\nCette expertise constitue la fondation de nos autres services, tels que le développement web et les solutions personnalisées.\nElle peut être complétée par du coaching informatique, orienté "Apple": optimiser l'emploi des outils informatiques en fonction de nos besoins spécifiques.\nCoaching et organisation informatique orientés "Apple"\nAvec plus de 30 ans d'expérience nos prestations de conseil "Apple" peuvent comprendre:\nEtude de solutions spécifiques adaptées à votre domaine d'activité\nConseil pour l’achat d’équipement et de solutions\nRenouvellement partiel ou complet de vos équipements\nDéveloppements spécifiques liés à vos projets et activités.\nLe volet "coaching" informatique offre:\nL'évaluation de vos équipements et de vos pratiques en fonction de vos projets et besoins\nLa formation et l'accompagnement pour optimiser votre usage des outils informatiques\nEnfin, uniquement service additionnel au conseil et au coaching, nous pouvons offrir:\nInstallation de système ou mises à jour importantes, y-compris synchonisations entre iPhone, iPad, et Macs\nConseil et dépannage lors de problèmes divers\nTransferts de solutions existantes\nConception et mise en place de réseaux\nNous travaillons en partenariat avec DG solutions à Martigny, excellents revendeurs, réparateurs et experts réseau et bon amis de surcroît.\nContactez-nous pour un premier rendez-vous sans engagement, au cours duquel nous ferons connaissance et détaillerons les possibilités et modalités d'une collaboration.\nA l'heure où la normalisation et les économies d'échelle se généralisent, comme autant de tentatives désespérées de garder le contrôle sur une économie globale qui tremble sur ses bases, nous pensons au contraire que l'originalité et la diversité sont des facteurs vitaux pour la survie de toute entreprise.\nEn quoi votre entreprise, votre activité ou votre projet sont-ils uniques?\nEt comment articuler, organiser et exprimer ces qualités originales?\nFavoriser le développement d'initiatives et de projets originaux est une de nos passions. C'est en cela que la notion de "service" prend tout son sens.\nNos prestations axées sur des développements spécifiques prennent en compte les différentes dimensions de vos projets. Elles ont pour objectif d'en orchestrer le Sens et les valeurs, de leur apporter une architecture et de favoriser leur développement.\nLes offres de solutions personnalisées peuvent inclure:\nUne dimension de conseil pour traduire au mieux la nature, la vocation ou l'esprit du projet\nUn volet artistique pour illustrer le caractère unique du projet\nUne partie structurelle et logicielle pour instrumenter le projet et organiser son développement.\nVoici quelques champs d'application possibles:\nCréation d'intranet pour travail en réseau dans un lieu ou en regroupant plusieurs lieux géographiques\nMise en place de systèmes qualité et de leur déploiement en réseau\nEspaces de collaboration pour tous types d'activité\nForums d'information, de discussion, etc.\nDéveloppement de bases de données et d'environnements de travail\nSystème de formation en ligne\nMise en oeuvre d'environnement de collaboration virtuels et 3D\nExemple de solution personnalisée: Hermès, Dossier de Soins Informatisé pour EMS\nContactez-nous pour un premier rendez-vous sans engagement, au cours duquel nous ferons connaissance, explorerons votre projet et détaillerons les possibilités et modalités d'une collaboration.\nPublié le 31 juillet 2011 . Publié dans Services\nDu site personnel au déploiement d'une activité commerciale ou institutionnelle, nous vous offrons une palette de compétences pour déployer votre présence sur internet.\nSe distinguant par leur flexibilité, nos prestations comprennent si besoin l'étude d'image, l'expertise sur le plan du conseil institutionnel, de la qualité et de l'organisation.\nCet éventail de services permet d'assurer une cohérence additionnelle à votre projet.\nUn projet de création de site internet comprend généralement les étapes suivantes:\nDéterminer vos besoins, vos objectifs et les fonctionnalités nécessaires. Etude de faisabilité.\nEtude de contenu\nDéterminer ce que vous voulez présenter, offrir, vendre, comment et à quelle fréquence. Définir la substance du site.\nSi besoin, création d'identité visuelle, tant pour le site que pour l'ensemble de vos activités (logo, matériel commercial, publications, etc).\nComment présenter quoi, sous quelle forme, quelles interactions avec les visiteurs et/ou utilisateurs? Utilité d'un intranet? Combien de personnes éditeront le contenu du site? Qui aura accès à quoi?\nDémarches administratives et techniques: obtention de nom de domaine, négociations avec l'hébergeur, etc.\nConception et développement du site, en fonction du cahier des charges et des options choisies. Messageries email.\nAjout initial de contenu\nAu besoin, ajout des documents et matériaux que vous aurez réuni.\nCela peut comporter des articles, nouvelles, ou des fichiers à télécharger, mais aussi la mise en fonction d'un shop en ligne, d'un forum, etc.\nMaintenance technique du site.\nOptionnel: mise à jour du contenu: nouveaux articles, produits, promotions, etc. Options sur base de forfait mensuel.\nFormation à l'emploi du site, à définir selon l'importance du projet.\nEn plus des prestations de création et de maintenance de votre site nous pouvons également assurer son hébergement.\nQuelques sites réalisés par nos soins:\n(Cliquez l'image pour visiter le site dans une autre fenêtre).\nImmobilier, banque assurance\nProduits fins italiens\nInstitut de synthèse planétaire\nL'art à Nendaz\nThéatre, cinéma, écrits\nSki et vol libre\nAquarelles et sculptures\nRandonnées alpestres et plus\nSites archivés (plus en ligne):\nPublié le 8 juin 2011 . Publié dans Services\nDépliant MMm PDF\nConseil, création de sites internet, environnements de gestion personnalisés, coaching...: nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins!\n36, chemin de la Rosette\nCH - 1996 Basse-Nendaz\nTél fixe: 0041 (0)27 288 7701\nSite © Mohr, Mohr & more 2017