Règles et schémas de câblage des conducteurs de protection PE et égalisation des potentiels - L'affichage\nDans tous les bâtiments, les lignes d’un réseau de groupe allant des panneaux de groupe, de plancher et d’appartement aux appareils d’éclairage général, prises de courant et récepteurs électriques fixes doivent être à trois fils (phase - L, zéro travailleur - N et zéro de protection - conducteurs PE).\nIl est interdit de combiner les conducteurs de travail zéro et zéro de protection de différentes lignes de groupe.\nLes conducteurs à zéro de fonctionnement et à zéro de protection ne peuvent pas être connectés sous la borne de contact commune. La sélection des sections de conducteur doit être effectuée conformément aux exigences des directives applicables du SPE.\nLes lignes monophasées à deux et trois fils, ainsi que les lignes triphasées à quatre et cinq fils lors de l'alimentation de charges monophasées, doivent avoir une section de N conducteurs en fonctionnement nulle égale à la section des conducteurs de phase.\nLes lignes triphasées à quatre et cinq fils pour l'alimentation de charges symétriques triphasées doivent avoir une section de conducteurs N à zéro travail égale à la section des conducteurs de phase, si les conducteurs de phase ont une section maximale de 16 mm2 pour le cuivre et de 25 mm2 pour l'aluminium, et pour les grandes sections d'au moins 50% de la section conducteurs de phase, pas moins de 16 mm2 pour le cuivre et de 25 mm2 pour l’aluminium.\nLa section PEN des conducteurs doit être au moins égale à la section N des conducteurs et à 10 mm2 au minimum pour le cuivre et 16 mm2 à l’aluminium, quelle que soit la section des conducteurs de phase.\nLa section des conducteurs PE doit être égale à la section des conducteurs de phase avec une section de 16 mm2 au maximum, 16 mm2 pour une section de conducteurs de phase comprise entre 16 et 35 mm2 et 50% de la section des conducteurs de phase de grande section. La section des conducteurs PE ne faisant pas partie du câble doit être d'au moins 2,5 mm2 - avec protection mécanique et de 4 mm2 - sans son.\nSchémas de connexion des conducteurs de protection PE\nLe conducteur combiné PEN de zéro et de travail est divisé en zéro conducteur de protection et zéro conducteur de travail dans le dispositif d'entrée.\nLes lettres utilisées dans les figures ont la signification suivante.\nLa première lettre est la nature de la mise à la terre de l'alimentation: T est la connexion directe d'un point des parties de l'alimentation alimentées en courant; N est la connexion directe de pièces conductrices ouvertes au point de mise à la terre de la source d'alimentation (le neutre est généralement mis à la terre dans les systèmes alternatifs).\nLes lettres suivantes définissent le dispositif des conducteurs de travail zéro et de protection: S - les fonctions des conducteurs de protection zéro (PE) et de travail zéro (N) sont pourvues de conducteurs séparés; С - Les fonctions des conducteurs de protection zéro et de fonctionnement zéro sont combinées dans un conducteur (conducteur PEN).\nLes conducteurs à zéro de fonctionnement et à zéro de protection ne peuvent pas être connectés sous la borne de contact commune. La signification de cette exigence est la nécessité, afin d'assurer les conditions de sécurité électrique, de maintenir la connexion du conducteur de protection à la terre en cas de destruction (épuisement) du clip de contact.\nExemples de connexion des conducteurs PE et N au PEN dans des panneaux de sol ou plats\nExemples de connexion des conducteurs PE et N au PEN\nAfin de garantir les conditions de sécurité électrique dans une installation électrique spécifique, un système d'égalisation de potentiel est important. Les règles pour la réalisation d'un système d'égalisation de potentiel sont définies par la norme IEC 364-4-41 et par l'OLL (7ème éd.). Ces règles prévoient que tous les conducteurs doivent être mis à la terre sur un bus commun.\nCette solution vous permet d’éviter la circulation de divers courants de circulation imprévisibles dans le système de mise à la terre, ce qui provoquerait une différence de potentiel sur les différents éléments de l’installation électrique.\nTout d’abord, parlons de ce dont le SUP est nécessaire dans l’appartement. Le fait est que tous les objets métalliques sont des conducteurs actuels, ce qui est connu depuis le cours de physique à l'école. Dans les appartements, ces objets sont des tuyaux d’eau froide et chaude, un porte-serviettes chauffant, une évacuation, un système de chauffage, des corps d’appareils électriques et même des conduits de ventilation. Comme vous le comprenez, les tuyaux en métal et le reste des communications de la maison générale sont interconnectés. Si la différence de potentiel électrique se forme entre deux objets métalliques, par exemple une cabine de douche et un radiateur, le contact simultané de deux objets avec une personne peut s'avérer extrêmement dangereux. Cela est dû au fait que le corps agira comme un pont entre les communications et que le courant traversera une personne d'un objet ayant un grand potentiel à ce qui l'est moins.\nUn cas typique d’un tel danger est l’apparition de différents potentiels sur une conduite d’eau et d’égout. Si une fuite de courant se produit sur les conduites d'eau lorsque vous vous baignez dans la salle de bain, la probabilité d'un choc électrique sera extrêmement élevée. La raison de cela - drainer l'eau et toucher simultanément le robinet. L'eau dans ce cas deviendra un conduit de l'égout aux conduites d'eau, et vous - ce cavalier. Vous pouvez clairement voir la situation dangereuse dans l'image ci-dessous:\nPour éviter un tel problème, il suffit de disposer d’un système de compensation des potentiels dans l’appartement.\nIl existe un système de base d'égalisation des potentiels (PCO) et un système supplémentaire de contrôle du trafic. La première, considérée comme la principale, est un contour dans lequel sont combinés les éléments suivants:\nconducteur de terre;\nle bus principal de mise à la terre (GZSh), situé à l'entrée du bâtiment;\ntous les accessoires métalliques d'un immeuble d'habitation élevé;\nconduites d'eau en métal (eau froide et chaude);\néléments de protection contre la foudre du bâtiment.\nLorsque tous ces éléments sont combinés, le danger d'apparition de potentiels différents n'aurait pas pu être craint ces dernières années, mais la situation est aujourd'hui différente. Cela est dû au fait que les propriétaires d'appartements sont récemment passés des tuyaux de chauffage en métal au plastique, ou plus précisément au polypropylène. En conséquence, le plastique rompt la chaîne de protection et une différence potentielle peut survenir entre différentes communications dans la salle de bain, par exemple la plomberie et un porte-serviettes chauffant.\nUn autre problème lié à l'utilisation d'OSUP uniquement est que, sur une grande longueur de communication (bâtiments à plusieurs étages), le potentiel électrique du même tuyau aux premier et dixième étages sera très différent, ce qui constitue également une situation dangereuse. C'est pourquoi, avec le SUP principal, créez encore plus, individuellement pour chaque appartement.\nLe système d'égalisation de potentiel supplémentaire se trouve dans la salle de bain et combine les éléments suivants:\nbain corporel ou douche;\nconduites d'eau et de gaz;\nventilation si une boîte en métal entre dans la pièce;\nChaque objet du système doit être connecté à un fil de cuivre à un noyau séparé, dont l'autre extrémité est sortie vers le boîtier d'égalisation de potentiel (PMC), comme indiqué sur la photo ci-dessous:\nNous attirons immédiatement votre attention sur plusieurs exigences applicables au système de péréquation supplémentaire, conformément aux règles et règles de la CLO:\nIl est interdit de connecter des éléments d’un système de contrôle du trafic par une boucle.\nIl est formellement interdit de créer un SUP supplémentaire si l'appartement n'a pas de boucle de masse (la mise à la terre est effectuée conformément au système TN-C).\nLe système DPCS doit être continu sur toute la longueur, de la boîte de jonction de la salle de bain à l’écran plat. L'inclusion dans la chaîne de tout équipement de commutation est interdite.\nNous avons donc examiné en quoi consiste le système de péréquation principal et supplémentaire. Si vous ne disposez pas d'un circuit de protection local dans l'appartement, nous vous expliquerons comment réaliser un système de contrôle de la circulation manuel.\nL'installation de SUP supplémentaire (on l'appelle aussi local) est facile à effectuer. Il est conseillé de faire ce travail pendant la phase de révision, car Le fil de la boîte (PMC) à l'écran doit être conservé dans la chape. Donc, vous devez d’abord préparer les matériaux suivants:\nBoîte à bornes avec un bus spécial en cuivre - SHDUP, comme sur la photo ci-dessous.\nFil de cuivre à un noyau avec une section de 2,5; 4 et 6 mm 2. Il est recommandé d'utiliser les câbles PV-1 et PV-3.\nSystèmes de fixation - colliers, boulons, lames de contact. Nécessaire pour connecter les conducteurs du système d'égalisation de potentiel aux tuyaux et aux boîtiers métalliques.\nAyant préparé un si petit ensemble de DPCS, vous pouvez procéder à l’installation. Tout d’abord, il est recommandé d’élaborer un schéma d’égalisation du potentiel, selon lequel vous effectuerez la connexion de tous les éléments. Il est également possible d’esquisser sur le schéma dans lequel passe le fil de la boîte à bornes au bus de terre dans le blindage. Exemples de projets pour un appartement que vous pouvez voir sur les plans ci-dessous:\nAprès cela, vous devez préparer les communications pour le raccordement - dénudez une petite zone sous le collier de serrage sur les tuyaux pour obtenir un éclat métallique. Cela est nécessaire pour garantir la fiabilité du contact et pour que le système de péréquation fonctionne dans une situation dangereuse.\nEnsuite, vous devez connecter chaque élément avec un fil séparé. Si les sections n’ont pas la probabilité d’endommager mécaniquement le fil, vous pouvez utiliser un conducteur de 2,5 mm 2 pour l’égalisation. Lorsque la probabilité de dommage est, même si elle est négligeable, il est préférable d’être en sécurité et d’utiliser un câble à 4 fils carrés. Tous les fils sont placés dans le PMC et solidement fixés au bus. À propos, il est recommandé de choisir la boîte à bornes pour l'installation dans la salle de bain avec le degré de protection IP 54 ou supérieur. Un fil de section de 6 mm 2 est tiré du bus et doit être posé sur le panneau plat. Il a également une exigence spécifique: ce conducteur ne doit pas croiser d’autres lignes de câbles, par exemple si vous décidez de réaliser un câblage électrique dans le sol.\nEn conclusion, le fil est connecté au bus de mise à la terre dans le panneau, après quoi l'installation du système d'égalisation de potentiel supplémentaire est terminée. Nous vous recommandons d’être en sécurité et de faire appel à un électricien pour qu’il vérifie les performances du système avec un testeur et une inspection visuelle!\nC'est tout ce que je voulais vous dire sur la façon de créer un système d'assistance vocale dans la salle de bain de vos propres mains. Nous espérons que les informations et les systèmes étaient clairs. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, ainsi que d'utiliser le service "Question électricien"!\nLes immeubles d'appartements modernes sont équipés de divers systèmes d'ingénierie et de nombreux appareils électroménagers dont les éléments métalliques servent de conducteurs de courant électrique et ont leur potentiel. En fonctionnement normal, le potentiel est proche de zéro et ne diffère pas du potentiel de la surface et des objets environnants. En cas d'accident, par exemple, en cas de détérioration de l'isolation ou de potentiel de dérive le long des tuyaux, le potentiel de pièces conductrices peut atteindre plusieurs centaines de volts. Lorsqu'une personne touche deux objets ayant des potentiels différents en même temps, il existe un risque de choc électrique. La cause de la tension sur les parties conductrices métalliques peut être non seulement une isolation endommagée, mais également de l’électricité statique, ainsi que des courants de fuite des systèmes de mise à la terre. En cas de passage de courant électrique à travers le dispositif de mise à la terre, celui-ci est également mis sous tension et ne garantit pas un niveau de sécurité adéquat.\nUne protection fiable est fournie par un système d'égalisation de potentiel (EMS), organisé selon le principe de connexion électrique de toutes les parties conductrices d'un bâtiment qui sont accessibles au toucher avec un conducteur de protection zéro PE. Dans ce cas, les éléments métalliques potentiellement dangereux auront le même potentiel, ce qui réduit le risque de choc électrique en les touchant.\nSystème d'égalisation du potentiel de rationnement\nSelon la clause 1.7.32 de ПУЭ, la liaison équipotentielle de protection est comprise comme la connexion électrique des parties conductrices pour réaliser l’égalité de leurs potentiels, réalisée à des fins de sécurité électrique.\nLe système d'égalisation de potentiel (EMS) est utilisé pour éliminer la différence de tension de tous les éléments et structures conducteurs du bâtiment, ainsi que des réseaux d'ingénierie et des communications connexes entre eux et le dispositif de mise à la terre, en les combinant dans un seul circuit utilisant des conducteurs de protection.\nLes conducteurs de protection peuvent faire partie des lignes électriques du bâtiment ou être posés séparément. La connexion de chaque élément conducteur doit être réalisée avec un fil séparé, à l'aide de connexions boulonnées, de pinces ou de soudures, en tenant dûment compte des conditions d'accessibilité pour l'inspection et les essais, ainsi que d'une protection contre les dommages mécaniques et la corrosion. Les connexions ne doivent pas être effectuées par soudure.\nEn tant que partie du système SUP d'un bâtiment séparé, les systèmes d'égalisation de potentiel principaux et supplémentaires sont distingués. Les règles pour leur mise en œuvre sont définies dans les documents réglementaires suivants:\nNorme CEI 364-4-41; GOST 13109-97 Énergie électrique. Compatibilité électromagnétique des équipements techniques. Normes de qualité pour l'énergie électrique dans les systèmes d'alimentation générale;\nGOST R. 50571.1-93 Installations électriques de bâtiments. Les principales dispositions;\nR. 50571.2-94 GOST Installations électriques de bâtiments. Principales caractéristiques;\nRègles pour les installations électriques (PUE 7ème édition).\nLe système d’égalisation de potentiel de base (PCO) réunit toutes les grandes parties conductrices d’un bâtiment, qui n’ont normalement pas de potentiel électrique, dans un circuit unique avec un bus de mise à la terre principale. Prenons un exemple graphique de l'exécution du SUP dans l'installation électrique d'une maison d'habitation.\nSystème d'égalisation des potentiels dans un immeuble résidentiel\nSelon le schéma ci-dessus, OSUP comprend les éléments suivants:\nboucle de masse (dispositif de mise à la terre);\nbus de terre principal (GZSH);\nconducteurs de protection nuls;\nLa liste des parties conductrices dans les installations électriques jusqu'à 1 kV à connecter au système AUPP est définie à la clause 1.7.82 du code d'installation électrique. Le bus de mise à la terre principal peut être installé à l'intérieur du dispositif de distribution d'eau ou séparément, à condition que les conditions suivantes soient remplies: l'emplacement est proche de l'objet protégé, permettant ainsi son entretien et une protection obligatoire contre tout contact éventuel.\nDans le tableau de distribution, un conducteur de protection neutre PE est utilisé comme GSSH. Il assure non seulement la connexion du zéro de protection de la ligne d'alimentation entrante avec les conducteurs neutres du réseau de distribution du bâtiment, mais assure également la connexion de pièces conductrices individuelles et de dispositifs de mise à la terre. Un bus placé séparément ne connecte que les structures conductrices et les dispositifs de mise à la terre inclus dans OSUP. La section de ce type GZSH ne doit pas être inférieure à la section du conducteur de protection zéro de la ligne d'alimentation entrante.\nLe bus principal de mise à la terre est en cuivre, il est possible d'utiliser de l'acier.\nUne boucle de terre et des conducteurs de protection du neutre y sont connectés (PEN ou PE en fonction du système de mise à la terre choisi). Les pièces et les structures métalliques du bâtiment, ainsi que les communications associées et le système de ventilation, sont montés radialement sur le GZSH, permettant ainsi de relier chaque élément conducteur à un conducteur d'égalisation de potentiel séparé, avec la possibilité de déconnecter n'importe lequel d'entre eux.\nLes parties conductrices des communications entrant de l'extérieur dans le bâtiment doivent être connectées au GSSH aussi près que possible de leur point d'entrée. Les conducteurs de raccordement OSUP imposent des exigences accrues, dont le principal est leur continuité. Par conséquent, l'installation dans les circuits de divers dispositifs de commutation est strictement interdite. Les conducteurs sont de couleur jaune-vert avec la présence obligatoire d'une étiquette avec le nom de l'élément à attacher. Ils sont fixés au bus avec des joints boulonnés, ils sont également fixés par soudage sur les structures conductrices et des colliers sont utilisés pour les tuyaux de communication.\nLes conducteurs d'égalisation de potentiel doivent avoir une section d'au moins 6 mm 2 pour le cuivre, de 16 mm 2 pour l'aluminium et de 50 mm 2 pour l'acier. voir clause 1.7.137 PUE.\nDans les zones présentant un risque accru de choc électrique, telles que la salle de bain, le sauna, la cuisine ou la douche, un système de compensation du potentiel supplémentaire doit être utilisé pour garantir un niveau suffisant de sécurité électrique en cas d'urgence. Le système d'égalisation supplémentaire des potentiels interconnecte toutes les parties conductrices ouvertes et tierces accessibles simultanément aux conducteurs de protection tactiles, nuls et à la terre de tous les équipements (en fonction du type de système), y compris les conducteurs de protection des prises de courant. voir la clause 1.7.83 du code de l'électricité. Le schéma de câblage de la projection est présenté dans la figure ci-dessous.\nSystème d'égalisation dans la salle de bain\nComme on peut le voir sur le schéma, toutes les structures conductrices potentiellement dangereuses sont connectées à la boîte à bornes (bus) dans la boîte d'égalisation potentielle, ce qui vous permet d'organiser un DSUP, sans tirer les conducteurs de protection de chaque élément vers le panneau de distribution de l'appartement (maison).\nLe bus DSUP est fabriqué en cuivre d’une section minimale de 10 mm 2, connectant six connecteurs et plus.\nLe PMC est connecté au bus de mise à la terre du tableau de distribution d'entrée à l'aide d'un conducteur PE de protection en cuivre de 6 mm2 de section, mettant ainsi à la terre toutes les parties métalliques de la pièce. Les éléments conducteurs tiers s’étendant au-delà des limites des locaux sont également obligatoires connectés au système DPMS.\nDans les habitations de logements neufs, les conducteurs de SUP sont posés pendant la phase de construction, de même que l’installation de câblage électrique. En cas d'absence, pour une raison quelconque, les conducteurs peuvent être posés indépendamment en découpant des rainures étroites à cet effet dans la chape. Avant de commencer à travailler, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d'autres communications dans le sol. Les conducteurs sont connectés à des objets mis à la terre à l'aide de joints boulonnés, de pinces ou de soudures de lobes de contact, ce qui garantit la présence d'une connexion métallique solide entre eux.\nLa DSUP est réalisée en utilisant des conducteurs spécialement prévus ou en utilisant des éléments conducteurs ouverts et tiers répondant aux exigences de la clause 1.7.122 de la section П relative aux conducteurs de protection. voir page 1.7.83 PUE. En l'absence d'impact mécanique, la section transversale requise pour les conducteurs est de 2,5 mm 2 et plus. Avec un effet mécanique possible, des conducteurs d’une section de 4 mm 2 et plus sont utilisés. La connexion de deux éléments conducteurs ouverts est réalisée par un conducteur ayant une section transversale correspondant au moins à la section transversale du plus petit des conducteurs de protection qui leur sont connectés. La section des conducteurs DSUP reliant les parties conductrices ouverte et externe doit correspondre à au moins la moitié de la section du conducteur de protection connecté à la partie conductrice ouverte. voir clause 1.7.138 PUE.\nL'installation du système de gestion de l'environnement est réalisée au stade de la construction du bâtiment. Cependant, son utilisation est limitée dans les bâtiments existants. Dans les maisons équipées d'un système de mise à la terre TN-C et d'un conducteur PEN combiné, il est strictement interdit d'effectuer une égalisation supplémentaire des potentiels. Sinon, en cas de rupture du fil neutre, il y a un risque de choc électrique pour les autres résidents qui n'ont pas fait le DPM. En règle générale, cette restriction s’applique aux immeubles à plusieurs étages de l’ancien parc de logements.\nLe problème est résolu lorsqu'il est possible de passer au système de mise à la terre TN-C-S: à cet effet, le conducteur PEN dans le système de distribution du bâtiment du bâtiment est divisé en conducteurs PE et N au GSSH, effectue une boucle de mise à la terre et le relie au bus de mise à la terre principal avec un fil de cuivre. La tendance actuelle aux communications (plomberie et égouts) avec des tuyaux en plastique ne nécessite pas de les combiner dans un système de péréquation potentiel. Le remplacement des tuyaux métalliques dans un DSUP existant par un plastique non conducteur perturbe la connexion électrique au bus de mise à la terre de tous les autres éléments métalliques de la pièce (piles, porte-serviettes chauffants, etc.), ce qui les rend potentiellement dangereux pour une personne si on les touche simultanément.\nLes normes et règles de construction modernes accordent une attention particulière à la bonne installation du système de potentiels d’égalisation. Sa première étape consiste à inspecter et à vérifier la conformité avec la documentation du projet lors de la mise en service de la maison. La sécurité électrique est assurée par l'organisation du raccordement électrique de toutes les parties conductrices d'un bâtiment qui sont accessibles au contact du GSSH à l'aide de conducteurs PE. OSUP est complété par un système d'égalisation des potentiels dans les zones à risque accru de choc électrique.\nIl est important de rappeler que l’exécution d’un système DPMS n’est possible que dans les maisons équipées d’un système de mise à la terre et d’une pose séparée des conducteurs PE et N. Ceux-ci comprennent le système de mise à la terre TN-S moderne, ainsi que le système mis à niveau vers le circuit TN-C-S.\nLors de l’installation du SUP, il est impératif d’assurer une liaison solide en métal entre ses éléments, reliés de manière radiale à la section requise des conducteurs de protection.\nSystème d'égalisation potentielle. SUP et DUP\nQu'est-ce que la péréquation potentielle?\nEn bref, l’égalisation des potentiels est la connexion des éléments conducteurs du bâtiment, afin de ne pas créer de différence de potentiel dans la zone de contact humain simultané de différentes structures et bâtiments métalliques. Nous comprendrons plus en détail.\nQuel est le potentiel et pourquoi devrait-il être nivelé\nAfin de traiter du système de péréquation du potentiel, rappelons brièvement ce qu'est le potentiel électrique et, par conséquent, ce qu'est le courant électrique. Par exemple, prenez n’importe quel conducteur électrique. Par exemple, fil électrique.\nÀ l'état «silencieux», tout conducteur présente une distribution uniforme d'électrons, positifs et négatifs, dans toute sa structure interne.\nSi vous connectez un conducteur à un appareil qui crée un manque d'électrons sur l'un de ses pôles et un excès d'électrons sur l'autre pôle, tous les électrons de notre conducteur commenceront à bouger afin d'égaliser ce déficit et cet excès. C’est-à-dire revenir au mode "silencieux". Un tel mouvement directionnel des électrons est un courant électrique, et l'excès ou le manque d'électrons créé au pôle d'un conducteur s'appelle un potentiel électrique négatif et positif.\nLa différence de potentiel électrique au niveau des pôles entraîne l'apparition de courant électrique. Si la différence de potentiel ne change pas et que les électrons se déplacent dans le même sens, le courant est appelé constant. Si les potentiels positif et négatif changent souvent de place, le courant est appelé variable. Dans nos réseaux électriques, les potentiels changent à une fréquence de 50 fois par seconde. Ce qui crée dans nos circuits électriques un courant électrique alternatif d’une fréquence de 50 Hertz.\nAyant un petit souvenir du courant électrique, revenons au système d’égalisation des potentiels.\nEn mode de fonctionnement, le courant électrique "circule" le long du conducteur en isolation d'un potentiel électrique à un autre, en changeant de direction 50 fois par seconde. Tous les produits métalliques avec lesquels notre boîtier est encombré, ainsi que toute autre pièce dans laquelle aucun courant ne doit circuler, ont idéalement un potentiel électrique nul.\nIl existe de nombreux conducteurs potentiels de ce type dans les pièces et les bâtiments. Les raccords en fer sont encastrés dans les murs, les conduites d’eau en métal sont nécessairement incluses dans le système d’alimentation en eau. Les systèmes de ventilation, de climatisation, de protection contre la foudre, de chauffage incluent également les structures métalliques. Oui, et la plupart des appareils électroménagers, fonctionnant à l'électricité, ont des éléments de construction en métal, mais c'est l'idéal.\nSupposons que quelque part dans l'appartement voisin à la suite d'un accident, le câble sous tension ait touché le radiateur. Le courant «s'étale» dans tout le système de chauffage et modifie le potentiel électrique de votre batterie.\n1. Vous êtes au sol ou dans des chaussures qui ne conduisent pas de courant électrique. Rien ne se passera. Vous ne frappez pas le courant.\n2. Vous êtes sur un sol relié à la terre. Un choc est inévitable. Pour vous protéger contre une telle lésion, utilisez un dispositif d’arrêt de protection (RCD).\n3. Vous êtes sur un sol non conducteur et touchez simultanément la batterie sous tension et à proximité du tuyau qui passe. Le tuyau et la batterie ont des potentiels électriques différents, et le courant circulera en toute sécurité à travers vous. Un choc est inévitable.\nIci, protéger contre le dernier choc électrique protège le système d'égalisation de potentiel.\nSi vous connectez toutes les structures en métal et les produits dans la pièce, qui ne doivent pas être alimentés, alors en cas d'accident, ils auront tous le même potentiel. Et même si tous les tuyaux dans l'appartement seront à 220 volts, vous ne serez pas choqué par le courant. Certes, à une condition: vous devez vous tenir sur une surface isolée.\nPour un exemple visuel, rappelez-vous les oiseaux assis sur des lignes électriques à haute tension non isolées.\nExigence obligatoire pour l'installation d'un système d'égalisation de potentiel\nC'est important! Avant d'installer un système d'égalisation de potentiel, il est impératif de savoir quel système est utilisé pour la mise à la terre de la maison. Si le système TN-C, alors vous ne pouvez pas faire les potentiels du système d'égalisation! C'est dangereux pour la vie de tous vos voisins qui n'ont pas fait le SUP.\nLe système de mise à la terre TN-C suppose la combinaison du conducteur neutre (N) et du conducteur de protection (PE) dans un fil. En savoir plus sur les systèmes de mise à la terre dans l'article: Systèmes d'alimentation, Systèmes de mise à la terre\nSystème d'égalisation de potentiel (EMS)\nLa connexion à l'entrée du bâtiment des éléments conducteurs suivants est appelée le système principal d'égalisation de potentiel. Ils sont connectés à l’entrée du bâtiment, dans l’ASU ou à côté de celui-ci:\nConducteur de protection principal (conducteurs PE ou PEN);\nConducteur de mise à la terre du coffre;\nTuyaux de communication en acier dans le bâtiment et entre les bâtiments (alimentation en eau froide et chaude. Gaz, chauffage, égouts);\nToutes les parties métalliques des structures de bâtiment, des systèmes centralisés de ventilation et de climatisation, ainsi que de la protection contre la foudre\nIls sont connectés sur un bus de mise à la terre principal (GZSH) spécial ou sur un clip.\nSystème d'égalisation de potentiel supplémentaire (DUP)\nLe système supplémentaire d'égalisation de potentiel combine, simultanément accessibles au toucher, des pièces conductrices ouvertes, des pièces conductrices tierces, ainsi que des conducteurs de protection nuls de tous les équipements, y compris les prises.\nUn système d'égalisation de potentiel supplémentaire (DUP) est créé dans les zones à environnement dangereux.\nLe système d'égalisation supplémentaire des potentiels (DUP) est requis pour les salles de bain. S'il n'y a pas d'équipement dans le système avec des conducteurs de protection neutres connectés au système d'égalisation de potentiel, un système d'égalisation de potentiel supplémentaire doit être connecté au conducteur PE de la borne à l'entrée.\nC'est important! Le système d'égalisation des potentiels dans la salle de bain, ainsi que dans les saunas et les bains, est un système supplémentaire (DUP), qui complète le système de base d'égalisation des potentiels (SUP). Mettre en place dans ces locaux un système d’égalisation du potentiel local qui n’est pas lié au système général d’égalisation du potentiel.\nComment organiser un système de potentiels d'égalisation supplémentaires dans la salle de bain (DUP)\nEn bref Pour installer un système d'égalisation de potentiel supplémentaire dans la salle de bain, vous devez installer une boîte de dérivation en plastique avec un bornier dans l'armoire de distribution. Appelez cela une boîte d’égalisation potentielle supplémentaire, KPUP ou PMC. La taille de la boîte est standard.\nÀ partir du bus PE (conducteur de mise à la terre / conducteur) situé sur l’écran plat, posez un fil de cuivre de grade PV3-1x6 mm 2 sur une autre boîte à potentiel d’égalisation (PCB). Depuis le bus, installé dans KDUP avec des câbles individuels PV3-1x2,5 mm 2, nous connectons tout ce qui doit être combiné dans le système d’égalisation supplémentaire des potentiels. L'exemple dans la figure ci-dessous. Des fils de liaison équipotentielle sont posés dans l'ondulation.\nDocuments réglementaires régissant le SUP et le DUP\nToute chambre, bureau, hôpital, bâtiment industriel ou résidentiel doit être conçu sur la base des normes, règles et règlements suivants:\nGOST 13109-97 Énergie électrique. Compatibilité électromagnétique des équipements techniques. Normes de qualité pour l'énergie électrique dans les systèmes d'alimentation générale;\nRègles pour les installations électriques (PUE ed. 7) Points: 1.782; 1.7.83; 1.7.87; 1.7.88. Figure: 1.7.7.\nQu'est-ce qu'un système de péréquation potentiel et à quoi sert-il?\nSelon l’EIR * (1..7.32.): L’égalisation des potentiels est une connexion électrique de pièces conductrices * afin d’atteindre l’égalité de leurs potentiels.\nA quoi sert le système de péréquation? Pour le comprendre, imaginons un schéma d'alimentation électrique de salle de bain:\nComme on le sait, le courant électrique passe de phase à zéro. Le diagramme ci-dessus montre que, lorsque le lave-linge est mis en marche, le courant passe par son moteur électrique et revient au réseau via le bus N via le fil neutre. À partir du même bus N, la mise à la masse (remise à zéro) du boîtier de la machine à laver est effectuée. Cette opération est nécessaire pour que, en cas de détérioration de l'isolation de la machine à laver et d'un court-circuit, la tension soit coupée par le dispositif de protection. Mais depuis le boîtier de la machine à laver est connecté au même bus N à travers lequel le courant passe à travers le fil neutre, il existe un risque de courant du fil neutre passant par le bus N vers le corps de la machine à laver et l'apparition de potentiel électrique sur celui-ci.\nComme on le sait, la tension (désignée par la lettre U) est la différence de potentiel de deux points (désignée par les lettres1 et2):\nPar exemple, dans notre cas, le fil de phase a le potentiel1= 220 Volt, et le fil neutre a un potentiel2= 0 Volt, la tension entre la phase et le neutre (tension du secteur) sera égale à:\nEn plus du câble zéro, toutes les structures conductrices du bâtiment en contact avec le sol, telles que le système de chauffage, les tuyaux métalliques pour eau chaude et froide, le tuyau métallique pour gaz, l'armature du bâtiment, etc., ont un potentiel nul.\nImaginez une situation: dans le cas d’une machine à laver, à la suite de la connexion illustrée dans le schéma ci-dessus, un potentiel électrique est apparu, par exemple égal à 30 volts, moment auquel une personne a pris un bain, s’est appuyée sur une machine à laver, a touché une serviette et a touché un sèche-serviettes le chauffage a une connexion à la terre (c’est-à-dire que son potentiel est égal à zéro), une personne peut être électrocutée, car le courant, comme on le sait, suit le chemin de moindre résistance:\nLa tension entre les aiguilles (c'est-à-dire entre les points "A" et "B") sera égale à:\noù:1 - potentiel sur le boîtier de la machine à laver; φ2 - potentiel sur le sèche-serviettes\nLe courant circulera dans le corps de la machine à laver, puis le long de la chaîne main-à-main vers le porte-serviettes chauffant, puis de là vers le sol via le système de chauffage; en outre, le pied-de-biche pourra également circuler dans le circuit, car Le sol de la salle de bain est également généralement conducteur.\nAfin d'éviter un tel développement d'événements, un système de péréquation potentielle est appliqué:\nDans ce cas, même lorsque la situation ci-dessus se présente avec l'apparition d'un potentiel électrique sur le boîtier de la machine à laver, un potentiel de même ampleur apparaîtra sur toutes les structures conductrices et, par conséquent, la tension entre tous les points du bâtiment sera égale à zéro.\nPar exemple, le potentiel de apparaît sur le cas d'une machine à laver.1 = 30 Volts, dans ce cas, sur toutes les structures conductrices de la salle de bain à travers le système d'égalisation de potentiel, un potentiel de même grandeur apparaîtra2 = 30 volts. La tension dans ce cas sera égale à:\nU = φ1 -2= 30 - 30 = 0 Volt\nLa vidéo sur laquelle vous pouvez voir clairement ce qui se passe en l'absence d'un système d'égalisation potentielle dans la maison (différence potentielle entre le sol et le tuyau de gaz):\n2. Le système d'égalisation de potentiel de l'appareil.\nLe système d'égalisation des potentiels (SUP) est divisé en principal (ACUP) et supplémentaire (DSUP).\n2.1 Le dispositif du système principal d'égalisation de potentiel.\nLe système principal d'égalisation de potentiel est généralement utilisé dans le cas d'une nouvelle construction ou de la reconstruction d'un bâtiment et les éléments conducteurs suivants * doivent être connectés au bus de mise à la terre principale (bus PE) (conformément à la clause 1.7.82. ПУЭ):\n1) conducteur de protection nul de la ligne d'alimentation;\n2) un conducteur de mise à la terre connecté à la mise à la terre de mise à la terre à l'entrée du bâtiment (s'il y a un conducteur de mise à la terre);\n3) tuyaux métalliques de communication entrant dans le bâtiment: alimentation en eau chaude et froide, eaux usées, chauffage, alimentation en gaz, etc.\nSi le pipeline d'alimentation en gaz comporte un insert isolant à l'entrée du bâtiment, seule la partie du pipeline relative à l'insert isolant du côté du bâtiment est connectée au système principal d'égalisation de potentiel;\n4) parties métalliques du cadre de construction;\n5) parties métalliques des systèmes de ventilation et de climatisation centralisées. En présence de systèmes de ventilation et de climatisation décentralisés, les gaines métalliques doivent être raccordées au bus PE des panneaux d'alimentation du ventilateur et du climatiseur;\n6) dispositif de mise à la terre du système de protection contre la foudre des 2ème et 3ème catégories;\n7) le conducteur de terre de la mise à la terre fonctionnelle (de travail), s'il y en a un et qu'il n'y a aucune restriction sur la connexion du réseau de la terre de travail au dispositif de mise à la terre de la terre de protection;\n8) gaines métalliques de câbles de télécommunication.\nLa connexion des parties conductrices du système d’égalisation de potentiel de base doit être réalisée conformément au schéma radial, c’est-à-dire Chaque partie conductrice doit avoir un conducteur de terre séparé du bus PE.\nLa section des conducteurs du système principal de compensation du potentiel doit être au moins égale à la moitié de la section maximale du conducteur de protection de l'installation électrique, si la section du conducteur de compensation du potentiel ne dépasse pas 25 mm 2 pour le cuivre ou l'équivalent en d'autres matériaux. L'utilisation de conducteurs de plus grande section n'est généralement pas nécessaire. La section des conducteurs du système principal de compensation du potentiel ne doit en aucun cas être inférieure à: cuivre - 6 mm 2, aluminium - 16 mm 2, acier - 50 mm 2. (par. 1.7.137 PUE)\nComme le montre le schéma ci-dessus, toutes les parties conductrices du système principal d'égalisation du potentiel sont connectées au bus principal de mise à la terre (HPSL) par des conducteurs séparés et le HSSB lui-même doit être mis à la terre en le connectant au circuit de mise à la terre.\nÀ l’intérieur des tableaux d’introduction conformément à la clause 1.7.119. PUE en tant que bus GZSH PE doit être utilisé. Nous analysons à l'aide de l'exemple de connexion d'une conduite de gaz d'un immeuble résidentiel privé à un OSUP:\nPour connecter les conducteurs du système d'égalisation de potentiel aux tuyaux, des colliers spéciaux sont utilisés:\n2.2 Système d’égalisation de potentiel supplémentaire de l’appareil.\nLe système d'égalisation supplémentaire des potentiels doit interconnecter toutes les parties conductrices ouvertes des appareils électriques fixes et des parties conductrices tierces accessibles au toucher, y compris les parties métalliques en contact des structures de bâtiment, ainsi que les conducteurs de protection nuls du système, y compris les conducteurs de protection des prises de courant. (p. 1.7.83. PUE)\nUne égalisation supplémentaire des potentiels est obligatoire pour les pièces présentant un danger accru de blessure humaine par le courant électrique, telles que les saunas, les bains et les douches.\nLa connexion des parties conductrices du système d'égalisation de potentiel supplémentaire peut être effectuée à la fois selon le schéma radial et le câble le long du circuit principal en assurant la continuité du conducteur de connexion. Dans cette connexion, en règle générale, est effectuée par le biais de la boîte PMC - égalisation du potentiel.\nLe PMC est conçu pour être connecté au même conducteur du système d’égalisation de potentiel de plusieurs pièces conductrices. Le PMC a la forme suivante:\nUn exemple de système de péréquation supplémentaire:\nFixation des conducteurs DSUP:\nPour un système d'égalisation de potentiel supplémentaire, des conducteurs spéciaux spécialement conçus peuvent être utilisés.\nSection de conducteurs du système d'égalisation de potentiel supplémentaire (clause 1.7.138, ci-après):\nlors du raccordement de deux parties conductrices ouvertes * - la section transversale du plus petit des conducteurs de protection raccordés à ces parties;\nlors du raccordement de la partie conductrice ouverte et de la partie conductrice externe - la moitié de la section du conducteur de protection connecté à la partie conductrice ouverte.\nLes sections des conducteurs en cuivre pour l’égalisation supplémentaire des potentiels qui ne sont pas inclus dans le câble doivent être les suivantes:\n2,5 mm 2 - en présence d'une protection mécanique;\n4 mm 2 - en l'absence de protection mécanique.\nLe schéma général d'égalisation des potentiels de construction sera le suivant:\nM - partie conductrice ouverte; C1 - tuyaux métalliques d'alimentation en eau entrant dans le bâtiment; C2 - tuyaux d'égout en métal entrant dans le bâtiment; C3 - tuyaux d’alimentation en gaz métalliques avec un insert isolant sur l’entrée, entrant dans le bâtiment; C4 - conduits de ventilation et de climatisation; C5 - système de chauffage; C6 - conduites d'eau en métal dans la salle de bain; C7 - bain de métal; C8 est une pièce conductrice tierce à la portée de pièces conductrices ouvertes; С9 - renforcement des structures en béton armé; GZSh - le pneu principal au sol; T1 - mise à la terre naturelle; T2 - mise à la terre de protection contre la foudre (le cas échéant); 1 - conducteur de protection zéro; 2 - conducteur du système principal d'égalisation de potentiel; 3 - le conducteur du système d'égalisation de potentiel supplémentaire; 4 - conducteur de courant du système de protection contre la foudre; 5 - circuit (trunk) du terrain de travail dans la salle des équipements informatiques; 6 - conducteur de terre de travail (fonctionnel); 7 - conducteur d'égalisation de potentiel dans le système de mise à la terre en fonctionnement (fonctionnel); 8 - conducteur de terre\nPUE - Règles pour les installations électriques\nLa partie conductrice est la partie pouvant conduire le courant électrique. (Conformément à la clause 1.7.7. EIR)\nLa partie conductrice ouverte est la partie conductrice d'une installation électrique qui est accessible au toucher, qui n'est normalement pas sous tension, mais qui peut l'être si l'isolation principale est endommagée. (Conformément à la clause 1.7.9. PUE)\nPartie conductrice tierce - partie conductrice, qui ne fait pas partie de l'installation électrique. (Selon 1.7.10. PUE)\nPotentiel d'égalisation du CNS souterrain\nOutre les équipements électriques, chaque bâtiment résidentiel, public ou industriel comporte de nombreux autres composants d'ingénierie qui ne sont normalement pas sous tension. Il s'agit d'éléments tels que les canalisations métalliques d'alimentation en eau chaude et froide, les systèmes d'égout, les conduits de ventilation en métal, les tuyaux métalliques, les structures de bâtiment, etc. En d'autres termes, tout bâtiment comporte de nombreux éléments et structures capables de conduire du courant électrique, mais souvent non destinés à cela.\nChaque partie métallique des communications a un potentiel électrique. En vertu des lois de la physique, ces potentiels pour chaque élément métallique peuvent différer, formant une différence de potentiel, c'est-à-dire tension électrique.\nLa tension électrique entre les éléments métalliques non isolés crée un danger pour l'homme. La tension entre les éléments non conducteurs peut également être due à une défaillance de l’isolation des conducteurs de phase des câbles du système d’alimentation, à la surtension atmosphérique (foudre), à l’électricité statique, aux courants de fuite, etc.\nAfin de s'assurer que les potentiels de tous les éléments métalliques sont les mêmes, un système d'égalisation des potentiels est créé. Si les pièces sous tension ont une connexion électrique directe, leur potentiel est toujours le même et la tension entre elles ne se produira pas.\nConformément aux documents réglementaires en vigueur dans chaque bâtiment (structure), le système principal de compensation du potentiel doit être mis en œuvre, en connectant les éléments conducteurs suivants au bus de mise à la terre principal de l'installation électrique:\n- conducteurs de mise à la terre des dispositifs de protection de protection, fonctionnels et de protection contre la foudre, si de tels dispositifs sont prévus dans l'installation électrique du bâtiment (structure);\n- tuyaux métalliques de communication entrant de l'extérieur dans le bâtiment (structure): alimentation en eau froide et chaude, eaux usées, chauffage, alimentation en gaz (dans le cas d'un insert isolant à l'entrée du bâtiment, le raccordement est fait après sur le côté du bâtiment), etc.\n- parties métalliques de la structure du bâtiment (structure) et structures métalliques à des fins de production;\n- parties métalliques des systèmes de ventilation et de climatisation;\n- les pièces métalliques de base pour le renforcement des structures de construction, telles que l'armature en acier du béton armé, si possible;\n- les revêtements métalliques (gaines, blindages, armures) des câbles de télécommunication (ceci devrait prendre en compte les exigences du propriétaire des câbles spécifiés ou de l'organisation desservant ces câbles en ce qui concerne cette connexion).\nLes parties conductrices qui pénètrent dans le bâtiment (structure) de l'extérieur doivent être connectées aux conducteurs du système principal d'égalisation de potentiel le plus près possible du point d'entrée de ces parties dans le bâtiment (structure).\nUn exemple de construction d’un système de péréquation potentielle dans nos projets est donné dans l’article «Fourniture d’électricité des appartements».\nParfois, pour assurer la sécurité, en plus du système de base de péréquation, il est nécessaire de créer un système de péréquation supplémentaire.\nUn système d'égalisation de potentiel supplémentaire est utilisé en plus du système d'égalisation de potentiel de base lorsque le dispositif de protection ne peut pas répondre aux exigences d'un temps de mise hors tension automatique.\nDans certaines installations électriques spéciales présentant un risque accru de choc électrique, par exemple dans les salles de bains et les douches, les réglementations qui prennent en compte ces installations électriques peuvent imposer la mise en place d'un système de compensation du potentiel supplémentaire, quelles que soient les circonstances.\nLe système d'égalisation de potentiel supplémentaire peut couvrir toute l'installation électrique, sa partie ou des dispositifs individuels de l'installation électrique.\nLe système de compensation de potentiel supplémentaire doit unir (en connectant avec des conducteurs de protection) toutes les parties conductrices ouvertes des équipements électriques fixes et les parties conductrices tierces disponibles pour un contact simultané, y compris, si possible, des pièces métalliques de base pour renforcer les structures de bâtiments, telles que le béton armé d'acier.\nLes conducteurs de protection de tous les équipements électriques, y compris les prises de courant, doivent également être connectés au système d'égalisation de potentiel supplémentaire.\nEn règle générale, pour exécuter les fonctions des conducteurs des systèmes d’égalisation de potentiel primaire et secondaire, il convient d’utiliser des conducteurs fixes spéciaux.\nLa section des conducteurs du système principal de compensation du potentiel ne doit pas être inférieure à 6 mm 2 pour le cuivre, 16 mm 2 pour l’aluminium et 50 mm 2 pour l’acier.\nLa section du conducteur du système d'égalisation de potentiel supplémentaire ne doit pas être inférieure à 4 mm 2 pour le cuivre (avec une protection mécanique de 2,5 mm 2 autorisée) et à 16 mm 2 pour l'aluminium.\nConception d'un système d'égalisation de potentiel dans le système TN\nSelon les textes réglementaires, le principal système de péréquation potentielle devrait être mis en place dans chaque bâtiment. Cet article abordera les questions suivantes:\nLe système de base d'égalisation des potentiels.\nSystème d'égalisation de potentiel supplémentaire.\nMise à la terre fonctionnelle.\nLe système d’égalisation de potentiel de base combine les éléments conducteurs suivants d’une installation électrique:\nconducteur de protection (conducteur PE ou conducteur PEN) du réseau d'alimentation;\nun conducteur de terre connecté à un dispositif électrique de mise à la terre;\ntuyaux métalliques de communication entrant dans le bâtiment;\nparties métalliques du cadre de construction;\nparties métalliques des systèmes de ventilation et de climatisation centralisées. Avec les systèmes de ventilation et de climatisation décentralisés, les gaines métalliques doivent être raccordées au bus PE des armoires de climatisation et des ventilateurs;\ndispositif de mise à la terre pour les systèmes de protection contre la foudre des catégories II et III;\nconducteur de mise à la terre mise à la terre fonctionnelle (de travail).\nToutes ces pièces conductrices sont interconnectées à GZSH. GZSH - installation électrique du bus de mise à la terre principal, installée dans le périphérique d'entrée du bâtiment (ASU, MSB). À l’intérieur du périphérique d’entrée, le bus PE doit être utilisé comme GZSH. Si nécessaire, par exemple lors de la reconstruction, il est permis d'installer le GZSH à côté du dispositif d'introduction de bâtiment. Le GZSh peut être en cuivre ou en acier. La section d'un GZSH installé séparément doit être au moins égale à la section PEN (PE) du conducteur d'alimentation.\nS'il existe plusieurs entrées distinctes dans le bâtiment (plusieurs ASU), le GSSH est installé dans chaque ASU. Ces bus doivent être interconnectés par un conducteur d'égalisation de potentiel.\nDispositif de mise à la terre répétée effectue deux électrodes verticales de 5 m, mise à la terre horizontale interconnectée. Le diamètre de la mise à la terre verticale 16mm2. Une bande d'acier sert de conducteur de mise à la terre horizontal et de conducteur reliant le conducteur de mise à la terre de mise à la terre au GZSH. La section minimale de la bande est de 75 mm2, l'épaisseur minimale est de 4 mm. La résistance de la mise à la terre n'est pas normalisée.\nLa section du conducteur d'égalisation de potentiel est choisie en fonction de la section du câble d'alimentation et doit correspondre à au moins la moitié de la section du câble d'alimentation. Dans tous les cas, pas moins de 6mm2 et pas plus de 25mm2 pour le cuivre. Poser principalement des bandes d'acier ou des fils PV1, vous pouvez utiliser des câbles monoconducteurs. Lorsque j'utilise un fil, j'utilise des pinces de branchement pour dériver du tronc.\nJe n'utilise jamais de pièces conductrices tierces comme conducteurs potentiels du système d'égalisation, bien que la réglementation le permette. Pour avoir moins de questions de l'examen, il est plus facile de poser un chef d'orchestre séparé.\nUn système supplémentaire d'égalisation des potentiels est prévu dans les douches et les salles de bain. À ces fins, le fil PV1 × 2,5mm2 est posé dans un tuyau en PVC ou PV1 × 4mm2 sans protection. Le conducteur du système d'égalisation de potentiel supplémentaire est connecté à l'écran plat (bus PE) ou à une autre plaque d'alimentation. Ainsi, un système d'égalisation de potentiel supplémentaire relie toutes les parties conductrices de la salle de bain au jeu de barres PE de l'écran plat.\nEn présence d'installations informatiques dans le bâtiment, un circuit de mise à la terre d'information (fonctionnel) (TE ou FE) doit être prévu dans le bâtiment. Ce circuit doit être connecté électriquement à la GZSH du bâtiment. Les conducteurs de mise à la terre fonctionnels ont une section d'au moins 10 mm2 pour le cuivre. La résistance du sectionneur de protection fonctionnelle ne doit pas dépasser 4 ohms. Personnellement, j'ai toujours utilisé un fil de 25mm2.\nTKP 45-4.04-149-2009. Systèmes électriques des bâtiments résidentiels et publics. Règles de conception.\nTCH 339-2011. Installations électriques pour tensions jusqu'à 750 kV...\nPUE 7. Règles pour les installations électriques.\nComment faire vous-même la terre dans une maison privée\nSi la prise de la maison comporte deux fils, il est nécessaire de construire un nouveau système de mise à la terre et de rééquiper le réseau électrique dans son ensemble pour pouvoir utiliser les appareils électriques acquis.\nTerrassement au dispositif de mise à la terre\nPourquoi se terrer dans la maison\nLa mise à la terre dans une maison privée de 380 V est nécessaire pour éviter aux consommateurs des chocs électriques en cas de panne de courant, à savoir: en présence de potentiels dangereux, le courant ne traversera pas le corps humain, mais suivra le contour (triangle) du sol au sol.\nLa mise à la terre d'une maison de vos propres mains n'est pas difficile si vous connaissez les exigences de base de la sécurité électrique et des normes de conception.\nCombien coûte le projet de reconstruction du réseau électrique, le calcul et l’installation du chargeur peuvent être trouvés dans l’organisation d’alimentation.\nPourquoi changer le schéma d'alimentation\nLes nouveaux appareils (ordinateurs, convecteurs, bains avec hydromassage, etc.), inclus dans l'ancien réseau, constituent une menace potentielle pour la vie des personnes. Si vous les connectez au réseau, en cas de court-circuit (le risque d’un court-circuit), le potentiel d’une personne peut être sur leur corps.\nLors de la reconstruction et de la construction de nouveaux réseaux d'ingénierie, il est interdit d'utiliser la mise à la terre TN-С. Pour les bâtiments résidentiels, utilisez le système TN. L'objectif principal est de protéger une personne des chocs électriques en violation de l'isolement. Tous les appareils électriques doivent être connectés au circuit, s’il existe un système d’égalisation de potentiel et des structures métalliques (bains, tuyaux, etc.).\nLes principales exigences pour le système:\nperformance de protection;\nréduire le risque d'incendie. La formation de grands courants est impossible, car les appareils de commutation fonctionnent plus rapidement.\nSystèmes de mise à la terre dans la maison\nTN-C est le type de mise à la terre le plus ancien avec un neutre bas. Le système est conçu de manière à ce que la source d'électricité (RU-0, 4 kV au niveau de la sous-station) et la protection du consommateur et le zéro travaillant soient combinés. Selon les nouvelles exigences du PUE, de tels réseaux électriques doivent être reconstruits et remplacés par le système TN-S-S ou TN-S.\nLe TN-S est le plus fiable des sous-types du système de terre neutre mis à la terre. Les conducteurs de protection en PE et les conducteurs en N actifs conviennent au dispositif de mesure d'entrée du consommateur.\nhaute sécurité électrique et fiabilité;\nla possibilité d'installer un système d'égalisation de potentiel et des dispositifs de mise à la terre de protection;\nla mise à la terre n'est pas nécessaire;\nabsence d'interférences haute fréquence provenant d'appareils électriques;\nIl n'est pas nécessaire de surveiller la facilité de maintenance de la boucle de masse.\ncoût élevé des travaux de construction et d'installation. La conversion de TN-C en TN-S est coûteuse. Par conséquent, il est conseillé de mettre à la terre le TN-S sur des sites proches du poste de distribution.\nLa mise à la terre TN-C-S est utilisée plus souvent que d’autres. Les conducteurs PE, - et N sont connectés sur la partie de la ligne. En règle générale, la séparation des zéros de protection et de travail s'effectue avant le dispositif d'enregistrement des entrées du consommateur.\nhaute sécurité électrique;\nfaible coût des travaux de construction et d'installation;\npossibilité de construire partout;\nla possibilité d'appliquer un système de péréquation potentielle.\nEn cas de situation d'urgence au niveau de la sous-station, le système TN-С-S avec rupture du conducteur PEN est inefficace.\nLe dispositif d'arrêt de protection dans le système TN-S-S\nPour savoir quoi et comment effectuer la mise à la terre (circuit), vous devez compléter le projet, définir plusieurs options, effectuer le calcul du chargeur et déterminer la section de câble et les dimensions de la boucle de terre. Pour les habitations privées, le système TN-C-S est choisi en raison de son efficacité élevée et de son faible coût.\nPour les habitations privées, il est nécessaire d’effectuer un circuit de mise à la terre du conducteur PEN, puis de le diviser en un zéro de travail et de protection si l’appartement dispose de nouveaux appareils électriques avec un troisième contact (PC, fers à repasser, bains à remous, etc.).\nLe système de mise à la terre est constitué de parties souterraines et souterraines dont la connexion a lieu dans le tableau de distribution.\nUn dispositif de mise à la terre est constitué de plusieurs éléments: un fil de terre et un fil de terre. Connecte le circuit de protection à la terre avec un appareil de commutation dans le tableau. Tous les appareils ménagers (appareils de chauffage au mazout, baignoires de massage, fours électriques, etc.) sont mis à la terre.\nLe sectionneur de terre est une partie souterraine, une boucle de masse, à travers laquelle le potentiel en cas d'accident est transmis au sol.\nFacteurs affectant la résistance du dispositif de mise à la terre:\nType de sol (limon, chernozem, tourbe, etc.).\nÉtat du sol Il est nécessaire de faire un calcul pour la période hiver et été, car sa conductivité varie à différents moments de l'année.\nLa profondeur de la mise à la terre verticale.\nLa distance entre les sommets du contour.\nMatériau de fabrication des électrodes.\nLes meilleures qualités pour la construction du contour sont les sols tourbeux, les loams et les argiles à forte teneur en humidité. Le sol le plus puissant et le plus inefficace est le sol rocheux et rocheux. Si le territoire du site n'est pas favorable à la construction du contour, la conductivité du sol est augmentée pour une plus grande efficacité du dispositif de mémoire.\nEn cours de construction et d'installation, des travaux sont nécessaires:\njeu standard de clés (clés);\nBulgare pour couper du métal pour une taille donnée;\nmachine à souder (toutes les connexions de la boucle de masse doivent être effectuées par soudage).\nLe nombre et le type de matériaux pour la fabrication du circuit et le déclencheur de mise à la terre sont choisis en fonction des calculs et des caractéristiques du site de construction. Pour un immeuble d'appartements ordinaire avec une charge maximale de 10 kW, vous aurez besoin de:\nBande en acier 40x4 (GOST 103-76) pour la fabrication de fil de terre horizontal. La longueur est choisie en fonction de la taille du contour (pas moins de 1,2 m - pour un contour avec un triangle).\nAcier angulaire 50x50 (GOST 8509-93) pour la mise à la terre verticale. À la place, vous pouvez utiliser de l’acier rond (sections de 10 et 16 mm 2).\nDénudez l'acier 40x4 pour connecter l'armoire de mesure d'entrée au triangle de boucle de masse.\nBoulons (GOST 7805-70).\nConducteur de terre - pour connecter la mise à la terre de protection aux prises et aux appareils électriques.\nLes électrodes verticales (GOST 9467-75) et horizontales sont en cuivre ou en acier (voir point 1.7.111). Le revêtement de peinture n'est pas autorisé.\nLes dimensions sont indiquées dans le tableau 1.7.4 des règles d'installation électrique en vigueur.\nLa section du câble de mise à la terre est similaire à la phase pour laquelle un projet est nécessaire, qui contient le calcul et l'estimation (où vous pouvez voir le coût d'installation et d'achat du matériel nécessaire pour connecter le chargeur au secteur).\nLe câble est fixé avec des assemblages vissés pour lesquels les produits GOST sont utilisés.\nPour savoir combien coûte l'installation d'une mise à la terre de 380 V dans une maison de bois privée, vous devez décider du mode de pose du circuit, de sa taille, du type de matériau utilisé.\nLe dispositif de mise à la terre est considéré sur l'exemple d'un circuit en triangle.\nL’emplacement dépend de la sécurité des humains et des animaux en cas d’urgence - lors de la panne et de la protection près de la boucle souterraine, il existe un potentiel dangereux. Par conséquent, une mise à la terre appropriée doit être connectée plus loin des allées et du porche derrière la maison. La zone de danger doit être protégée. Pour améliorer l'esthétique de la parcelle, la zone de contour (triangle) peut être décorée, par exemple pour poser des blocs.\nRaccordement du conducteur de terre à un protecteur\nTout d'abord, il est nécessaire de creuser une tranchée sous la forme d'un polygone sélectionné et directement à l'endroit où la connexion au sol est à la maison. Pour un contour standard avec un triangle, les dimensions de la fosse sont de 3x3x3 m et une largeur allant de 0,3 à 0,5 m. Dans le cas d'un contour en ligne droite, la longueur de la tranchée doit être d'au moins 4 m, la profondeur optimale étant de 0,8 m.\nSelon le schéma en triangle, il est nécessaire d’enfoncer les électrodes (avec un marteau) au sommet du polygone sur une profondeur de 2 à 3 m pour pouvoir les connecter par soudure (pas plus de 0,2 m de tolérance). Au lieu d'une masse, vous pouvez utiliser du borax. Pour un circuit linéaire, des électrodes (4 à 5 unités) sont entraînées dans chaque mètre.\nEnsuite, vous devez souder les électrodes verticales avec du feuillard d'acier dans un seul cadre. Ensuite, dans une tranchée dirigée vers la maison, une bande d'acier est posée et est connectée à une extrémité du bus de mise à la terre principal sur le blindage d'entrée et à l'autre extrémité du sommet du polygone. Connecter le circuit au bus de mise à la terre principal peut être différent.\nPour ce faire, retirez la bande d'acier de la tranchée (près du site d'installation des appareils de mesure), fixez-la au conducteur de terre à l'aide de boulons, puis fixez-la au conducteur PE du bus de mise à la terre principal.\nLe matériau de fabrication du fil de terre: acier d'au moins 75 mm 2, aluminium de 16 mm 2, cuivre de 10 mm 2.\nLes sites de soudure doivent être traités avec une solution anticorrosion (bitume), la tranchée doit être enterrée et scellée avec de la terre filtrée.\nAfin de marquer les électrodes plus rapidement, une extrémité doit être affûtée avec un moulin.\nPour augmenter la conductivité du sol, il est imprégné de saumure aux endroits où des électrodes verticales sont posées.\nPour éviter l’apparition de résistances transitoires entre les électrodes verticales et horizontales, les coups avec une masse ponceuse produisent des coups droits (verticaux) sans basculement.\nContrôle de performance de contour\nUne fois le projet (calcul du chargeur, section de fil) et les travaux d'installation terminés, il est nécessaire de mesurer la boucle de résistance. Pour ce faire, en présence d'un appareil spécial, effectuez des tests. Sinon, vous devez contacter un électricien qualifié. Les mesures doivent être effectuées conformément au chapitre 1.8. PUE et PTEEP.\nAvant de prendre des mesures, il est nécessaire d’inspecter le circuit (triangle) de résistance pour vérifier l’intégrité des connexions, la présence d’un revêtement anti-corrosion sur les boulons, l’état des résistances de contact. Lors de la nouvelle mesure, la tranchée n'est pas cassée.\nLa fiabilité des coutures doit être vérifiée en martelant, des clés sont nécessaires pour identifier les joints desserrés.\nDe même, lors de l'inspection de tous les composants du dispositif de mise à la terre, il est nécessaire de vérifier leur conformité avec les exigences du ПУЭ et des solutions techniques (projet):\nconnexion au circuit de mise à la terre du système d'égalisation de potentiel;\nconnexion correcte du câble de mise à la terre au bus de mise à la terre principal, section de la mise à la terre et zéro de travail.\nEn conclusion, vous devez vous assurer que l'installation est correcte.\nPourquoi dois-je prendre des mesures\nLors du changement de configuration, du nombre d'électrodes, de l'introduction du système d'égalisation de potentiel, ainsi que de la conception de nouveaux circuits, une mesure de contrôle de la résistance est effectuée.\nLes indications les plus fiables concernant le projet sont supprimées à condition que le sol soit le plus sec - pendant la période chaude et sèche en été, en hiver lorsque les couches supérieures gèlent. Dans ces conditions, la plus grande valeur de résistance du sol est observée.\nLorsque vous effectuez des lectures dans d'autres périodes, vous devez utiliser des facteurs de correction.\nDispositif pour appareil de mesure М416\nMesurer la résistance des électriciens à l'aide d'un appareil de mesure M416. Utilisé pour mesurer la résistivité active et spécifique du sol et des boucles de masse.\nDispositif de mesure de la résistance de la boucle de masse M416\nL'appareil doit être inscrit dans le registre national et avoir une période d'étalonnage valide.\npoids - 3 kg;\nplage de température de travail: -25.. + 60 ° C;\nplage de résistance mesurée: 0,1... 1000 ohms;\nnombre de cycles de test avec piles seules: 1000.\nL'ordre d'exécution des travaux utilisant l'appareil M416:\nInstallez les piles et allumez l'appareil, vérifiez la polarité.\nPlacez l'appareil sur une surface horizontale et plane.\nPlacez l'appareil à la distance la plus proche de la boucle de terre mesurée.\nSélectionnez le schéma de connexion requis:\ncircuit à trois pincements;\nschéma à quatre pinces (pour des mesures plus précises, car dans ce cas, il n'y a pas d'erreur dans les connexions de contact et les fils).\nUne fois le schéma de connexion choisi, il est nécessaire d'effectuer des mesures. Pour quoi inclure l'appareil, le bouton rouge et le contrôle de rotation positionnent la flèche au point zéro de l'échelle.\nLes données obtenues, compte tenu de la multiplicité des mesures, doivent être enregistrées et, le cas échéant, intégrées au projet de protection contre la foudre, sous réserve d'une conception ultérieure.\nLes points de connexion du dispositif de mise à la terre aux câbles de l'appareil de mesure doivent être nettoyés avec une lime. Sinon, le contact peut être faible (non fiable).\nSi nécessaire, mesurez les contours de plus de 10 Ohms, vous devez considérer le facteur de multiplicité x5, x20 ou x100.\nLes options alternatives sont un bilan de santé avec une ampoule. Il est nécessaire de connecter un contact au conducteur de phase et l'autre au conducteur de terre. La lumière de la lampe indique que l'installation est correcte. La faible luminosité est un signe de faible liaison entre les détails du contour. Le manque de lumière indique que le projet de mise à la terre et le calcul du contour par un triangle doivent être refaits.\nSelon ПТЭЭП, une inspection de l'intégrité de la boucle terrestre est organisée tous les six mois. En l'absence d'utilisation d'appareils électriques appropriés, il est nécessaire de faire appel au service de commande du laboratoire d'électricité.\nRaccordement du conducteur PE aux appareils électroménagers\nLe projet d’alimentation externe inclut le calcul de la boucle de masse et du nombre d’électrodes nécessaires. La terre étant un conducteur non linéaire, la zone de mise à la terre doit fournir une protection fiable contre les chocs électriques.\nUne distance trop grande entre les sommets du contour entraîne la rupture de la connexion électrique entre eux et le manque de mémoire effective. Dans un contour en triangle, la distance effective entre les sommets est de 1,2 m.\nEn plus du système de mise à la terre pour améliorer la sécurité électrique, il est nécessaire d'effectuer le calcul (conception) et l'installation d'autres systèmes, par exemple, connecter le SUP (système d'égalisation de potentiel) et la protection contre la foudre.\nSystèmes d'égalisation de potentiel\nLes SME sont conçus pour protéger les personnes des chocs électriques lorsque le dispositif de protection présente un potentiel dangereux (car en cas d’accident, un courant circule dans le circuit). Pour la construction de SUP de haute qualité, il est recommandé (si nécessaire) de contacter les spécialistes qui effectueront le calcul de l'installation, ainsi que d'indiquer combien il en coûte pour effectuer l'installation elle-même et avec l'aide de l'organisation contractante.\nConnecter le bain à un système d'égalisation de potentiel\nLes appareils électroménagers en cas de court-circuit forment des courants de différentes tailles. Si pour chaque appareil construire une mémoire distincte, il existe une différence potentielle qui est dangereuse pour la vie humaine. Le système d'égalisation de potentiel interconnecte tous les appareils ménagers et les structures métalliques de la maison (bains, tuyaux, etc.) en un circuit de mise à la terre unique, garantissant des potentiels uniformes.\nSi vous souhaitez améliorer au maximum l'efficacité de la mise à la terre dans une maison individuelle de 380 V, vous devriez envisager la construction d'une protection contre la foudre.\nLa connexion des sectionneurs de terre est réalisée par les mêmes conducteurs PE que dans le système de mise à la terre. Il existe deux types de systèmes: primaire et secondaire.\nBus de mise à la terre principal\nNécessaire pour augmenter la sécurité dans les zones humides de la maison. Il se compose de deux éléments: un boîtier d’égalisation de potentiel et des conducteurs de connexion. L'installation du PMC est prévue dans une pièce humide, à l'écart de la baignoire.\nInstallation de SUP supplémentaire 380 V:\ndétermination de l'endroit où il est possible d'installer le SUP, les caractéristiques (section, matériau, etc.);\nconnexion de l'ASU avec PMC;\nraccordement au système SUP de tous les éléments métalliques (construction de la baignoire, alimentation en eau, chauffage, conduites d’égout);\nmesure du circuit électrique du système d'égalisation de potentiel.\nConditions requises pour un système d'égalisation de potentiel supplémentaire:\ndans le système TN-C, il est interdit de mettre en place un système de péréquation potentielle;\nLes connexions des conducteurs PE, et N ne sont pas autorisées après le bus de terre principal;\nLes bains acryliques doivent également être fixés au système de SUP.\nComment faire de vos mains un terrain fiable pour la maison des tiges galvanisées, explique cette vidéo.\nMise à la terre dans la maison - principale mesure de protection contre les chocs électriques. Lors de la mise à niveau d'anciens systèmes vers de nouveaux, en règle générale, dans TN-C-S, il est nécessaire de prendre toutes les mesures supplémentaires: calcul du chargeur et de la protection contre la foudre, installation d'un système d'égalisation de potentiel (auquel tous les appareils et structures métalliques, tels que les bains, sont connectés), etc.\nIl est nécessaire de procéder au calcul de plusieurs manières pour déterminer le coût de l’installation de chaque solution technique et choisir la solution la plus économique. Il est facile de faire la mise à la terre dans une maison privée avec les connaissances de base en génie électrique et les compétences de base pour réparer la maison.\nCourant pour fils d'aluminium\nLa phase apparaît à zéro


Mes-envies-deco, profil chez Overblog\nProfil de Mes-envies-deco\nJ'avais envie de parler de mes envies déco du moment, des petites trouvailles que j'ai faites sur internet, dans des boutiques déco... de parler des tendances, des couleurs, du design...Je me suis donc lancée!\nTags associés : diy, baignoire, bibliotheque, blanc, bleu turquoise, bois\nComment se démarquer lorsqu'on veut annoncer la naissance de son enfant? Vous voulez garantir l'effet "c'est trop mignon" lorsque vos amis recevront le faire part annonçant l'arrivée de votre nouveau né? Bref, vous voulez être original. Pas de panique! Voici quelques idées de faire-parts que vous pourrez bien entendu réaliser vous mêmes. Qu\nLes 9 choses à avoir absolument dans sa chambre à coucher\nPour que votre chambre à coucher soit parfaite, (oui, oui la perfection existe!!!) il y a certaines choses à avoir absolument. Vous me direz, il faut un lit. Biensûr. Mais ce n'est pas de cela dont on doit avoir conscience. Qu'on le veuille ou non, la chambre est en quelque sorte notre reflet. Les couleurs, les élements qui la composent, le ran\nVous avez une arrière cour dans votre maison. C'est génial, car cela signifie de l'espace en plus! On peut ainsi profiter de l'extérieur tout en restant dans son petit cocon. Mais parfois, on ne sait pas comment profiter de cet espace et comment le mettre en valeur. Que cette cour soit petite ou spacieuse, il faut organiser un espace détente. U\nC'est bientôt la rentrée et nombreux sont ceux qui ont ou qui vont emménager dans un petit appartement ou dans un studio ou encore une chambre de bonne. Ne désespérez pas! Il y a mille et une astuces pour aménager au mieux les petits espaces et profitez au maximum de son petit cocon. Voici quelques idées dénichées pour vous: Pensez à sép\nNous avons auparavant, dans de précédents articles visité la maison d'Ellen Pompeo, celle de Georges Clooney, de Jennifer Aniston ou encore d'Adam Levine. Nous n'avons pas tous les sommes astronomiques utilisées par ces célebrités pour décorer leur home sweet home. Nous pouvons donc faire un petit tour chez eux et s'inspirer de quelques idé\nHome sweet home : et si on visitait l’appartement londonien de Kate Middelton et du prince William La presse a pu prendre des photos de l’appartement de Kate et de William lors de la visite du couple Obama à Londres. On en profite donc pour décortiquer cette décoration à la portée de tous ;) Des lampes de chevet partout dans la pièce . Il\nNoël arrive à grands pas et la corvée des paquets cadeaux avec. Il faut du papier, du ruban adhésif, il faut couper, coller, décorer... Quelle perte de temps ! Quel gaspillage ! Et si on optait pour une solution plus économique, plus écologique et surtout plus fun! Le furoshiki, une technique ancestrale japonaise répond parfaitement à ces\nC'est la rentrée! Dans quelques jours la rentrée des classes. Il s'agira peut être de la première pour votre enfant ou d'une routine. Quoiqu'il en soit la rentrée est un moment à ne pas rater pour assurer et être au top toute l'année. Pour une année réussie et pour mettre toutes les chances de son côté, la chambre de l'enfant et son esp\nC'est encore les vacances, je le sais! Mais il est temps de commencer à réfléchir à la façon de décorer au mieux la chambre de son enfant. Je me souviens, quand j'étais enfant, avant chaque rentrée, la chambre prenait un nouveau visage. Essentiel pour être boosté avant de reprendre un rythme effréné! Et cela marchait! Cela va du simple\nPour de nombreuses personnes, les poutres dans une maison sont synonymes d'une architecture classique, peut être un peu trop classique rappelant les maisons des grands parents. Alors, pour un peu plus de modernité, la décision est souvent radicale: supprimer toutes ces poutres! Certains architectes ont su les mettre en avant et un peu plus en va


Télécharger La femme sur l'escalier – Bernhard Schlink 2016\nUn été avec Victor Hugo – Laura El Makki 2016 Labyrinthe fatal Tome: 14 – Douglas Preston 2016\nLa femme sur l’escalier – Bernhard Schlink 2016\nTelecharger La femme sur l’escalier – Bernhard Schlink 2016\nLa femme sur l’escalier – Bernhard Schlink EPUB 2016\nQuand le narrateur de ce roman – un grand avocat allemand âgé d’une soixantaine d’années – tombe par hasard sur un célèbre tableau montrant une femme nue sur un escalier, dans une galerie d’art à Sydney, il décide de ne pas prendre son vol de retour et de mener l’enquête. Est-ce pour essayer de comprendre comment ce tableau de l’illustre Karl Schwind a atterri en Australie ou pour tenter de retrouver la femme qui a servi de modèle au peintre? Ou peut-être venir à bout d’un sentiment de remords qui le ronge depuis trente-cinq ans, depuis sa rencontre avec Irène, femme de l’industriel Gundlach et maîtresse de Schwind.\nSon rôle d’avocat devait se limiter à régler le différend entre les deux hommes, mais c’était sans compter sur Irène, dont il tomba fou amoureux. Prêt à tout pour elle, il avait risqué sa carrière, avant de comprendre qu’Irène l’avait seulement utilisé pour s’enfuir… Quand la presse internationale révèle la présence du tableau à Sydney, Gundlach et Schwind se mettent eux aussi en quête de la vérité – et de la femme qui détient seule la clef du mystère… .\nISBN : 2070148351\nLien Direct : Telecharger La femme sur l’escalier – Bernhard Schlink 2016\nEbook Gratuit : Ebook La femme sur l'escalier - Bernhard Schlink 2016 Gratuit, La femme sur l'escalier - Bernhard Schlink 2016, La femme sur l'escalier - Bernhard Schlink 2016 Ebooks Gratuit, Roman La femme sur l'escalier - Bernhard Schlink 2016 Gratuit, Telecharger La femme sur l'escalier - Bernhard Schlink 2016 EPUB PDF


[ROADTRIP] LA YAUTRICHE CREW - Page 13 - Il était une fois Suzette SV650-SV1000\n[ROADTRIP] LA YAUTRICHE CREW\nRe: RE: Re: [ROADTRIP] La Yautriche Crew\nMessage par JEJ » jeu. 10 sept., 2015 19:16\nsca a écrit : Merde j'avais pas vu le topic.\nSuper trip les gars.\nToujours à 20 balles le grossglockner ? (désolé je pars dans 5 min j'ai pas lu tout le topic).\n18,5€ par moto pour un passage au péage, +11€ si tu reviens le lendemain.\nQu'est-ce qui justifie de faire payer (si cher) un col ?\nPeut-être pour l'entretien des routes du col, de la montagne en elle-même, pour aller voir le glacier (au même titre que tu payes pour aller voir celui du Mont-Blanc), pour une société privée qui s'engraisse, j'te laisse choisir ta solution.\nEnregistré le : dim. 29 sept., 2013 20:42\nMoto : Daytona 675 k9\nRe: [ROADTRIP] La Yautriche Crew\nMessage par Kop01 » jeu. 10 sept., 2015 22:59\nIl était attendu avec impatience ce jour 7. Dernier jour à passer avec ces 2 gros poireaux et leurs mesurages de quequettes quotidien. Ouai mais en fait non ... Encore 3 jours de mini-rasso à venir ... Vivement Dimanche.\nBref aujourd'hui petit roadbook de 4:15. Réveil 7h45 puis 8h00. Puis non finalement réveil 8h15. "JEJ nous".\nLa chambre est top ... pour un couple et un enfant. Je vous laisse deviner qui a dormi dans le (mini)lit et qui a fait la femme.\n09h40 ayé on décolle. Les meules ont dormi dans la rue mais on est serein c'est la suisse donc 100% secure. Jim récupère sa mob' sur le parking vélo. Bah ui il n'y avait plus de places dans le local poubelle ...\nMais le dieu de la manoucherie a bien failli réussir un nouveau record de non-manoucherie sur sa meule. Mais non après la plaque, son feu stop au tour du régulateur d'être attaché au riselan. Décidément ... Y'a rien qui tient normalement sur cette meule. Record 48 heures. GG ma gueule.\nJim ouvre. La sortie de la ville est un peu longue et on manque de se prendre la pluie mais on va plus vite que le nuage. Ouf. Heureusement que y'a beaucoup de ligne droite.\nTémoin de réserve, me reste 16L mais je préfère secure on sait jamais. On s'arrête avec Ju à une station et Jim nous fait faux bon. Première jiminade de la journée.\nOn entame l'unique col de la journée. Le col du Pillon et c'est pas ouf mais on se tire la bourre quand même entre les nombreuses, trop nombreuses zones de travaux. Après les cols mythiques du trip ça va être dur d'apprécier à nouveau les cols normaux.\nJu se prend un coup de flipette en début de descente quand une BAR de flics sort d'un chemin en terre juste devant lui.\nMais RàS le mec sert à droite et ralenti pour nous laisser passer. Ça sent l'entourloupe. On laisse 2 virages de distance puis gaz à nouveau. Paye tes débiles ...\nLe reste des liaisons est un peu barbant mais on trouve le moyen de s'amuser un peu en faisant toute sorte de figure improbable.\nOn passe à nouveau dans la ville d'Aigle comme à l'aller avec son château et ses vignobles. Jim n'a visiblement pas vu le château qui était en face de nous pendant 15 épingles. Sûrement la faute au petit muret qui devait tomber pil dans son champ de vision.\nLes panneaux devaient également être hors-champ parce qu'il s'en est fallu de peu pour qu'on finisse à Lausanne ... Mais la frontière approche. Jimmy a peur et laisse passer les vrais meules devant. Sauf que ... Y'a pas de douanes ... On passe easy en mode wheeling (bon ok ça je l'ai inventé. Mais comme c'est le rêve de Ju de tapper une levée avec une moto de keke).\nArrivé à La Roche avec 1h15 d'avance sur le RB. J'espère que les bleus étaient à l'apéro. Hein Ju' ?!\nOn fini le trip comme on l'a commencé. Au McDo. La boucle est bouclée.\nPour info il y a toujours 3 places de disponible pour l'année prochaine. La date limite de candidature est fixée au 1 Avril 2016.\nPack photo/vidéo/souvenir pour bientôt.\nMessage par Coyotus » ven. 11 sept., 2015 7:09\nBon ben c'est fini vous êtes toujours 3 c'est le principal\nMessage par DukeNukem59 » ven. 11 sept., 2015 7:10\nToujours le petit pincement au Coeur au moment de boucler la boucle .\nComment vous avez fait pour arriver 1h15 en avance ?? Et nous dites pas que c'est parce que vous êtes trop rapide\nMessage par sebh68 » ven. 11 sept., 2015 7:16\nÇa vous inquiétait de laisser vos motos dehors ? La Dayto why not mais les deux vieux tromblons, quand même\nMessage par black » mar. 15 sept., 2015 19:15\nKop01 a écrit : Pour info il y a toujours 3 places de disponible pour l'année prochaine. La date limite de candidature est fixée au 1 Avril 2016.\nSi c'est pas une blague, j'en suis\nMessage par Rustyc » mer. 16 sept., 2015 8:39\nMême pas un CR final?\nMessage par Matthgo » mer. 16 sept., 2015 8:41\nBha ils ont quand même enchaîné avecle mini rasso ... alors maintenant comme ils ont fait 10 jours de moto et qu'ils n'ont pas l'habitude bha ils récupèrent\nMessage par JEJ » mer. 16 sept., 2015 9:24\nRustyc a écrit : Même pas un CR final?\nComme dit par Matthieu, avec le mini-rasso et le post-mini-rasso on n'a pas trop eu le temps, mais on essaye de s'y mettre dans la semaine.\nMessage par DukeNukem59 » mer. 16 sept., 2015 10:03\nJEJ et ses délais\nEnregistré le : mer. 25 déc., 2013 20:21\nMoto : ex SVN 650 '01 - ex SVS 650 '01 - ex Dorso 750 '10 - KTM ADV 1090\nLocalisation : Pays des licornes wesh\nMessage par Celia74 » lun. 21 sept., 2015 13:44\nJEJ a écrit : Départ de notre champ entouré de chèvres ce matin, vers 7h59. Oui oui, on est à l'heure ce matin, il aura fallu 5 jours pour se régler, pire que les premières règles de Célia.\nCrève petite bite.\nSinon super chouette topic, bien vivant toussa toussa\nManouche bike 2.0\nnico97410 a écrit : Celia c'est un bonhomme\nMessage par Matthgo » lun. 21 sept., 2015 13:46\nAvant on avait la Yaute Crew ...\nMaintenant avec Célia on a la Yaute Cruche\nMessage par JEJ » lun. 21 sept., 2015 13:49\nCelia74 a écrit :\nIl t'en a fallu du temps.\nMessage par Mini Jim » lun. 21 sept., 2015 13:59\nAu moins autant que pour caler son cycle\nMessage par Mini Jim » ven. 25 mars, 2016 0:06\n#love #larmes aux yeux\nPS: le CR final va pas tarder à arriver, mais d'abord on finit la vidéo de Dijon.


numéro 14 - août 2009\nL’Assurance Maladie de Bayonne publie ses résultats 2008\nAgence Sud Pays basque et bureau de Hendaye\nPrise en charge des dispositifs médicaux et des prothèses dentaires : votre fiche pratique\nRappel : contactez vos sociétés informatiques pour la mise à jour de vos lecteurs\nUn nouveau service sur votre Espace Pro : le protocole de soins électronique (PSE)\nRSI : Bilan de Prévention pour les 15-25 ans\nMode de facturation de l'examen bucco dentaire\nLes délégués de l'Assurance Maladie à votre rencontre\nVos délégués de l'Assurance Maladie\nBDK et fiche de synthèse\nMise à jour de votre Mémo Masseur Kinésithérapeute\nMise à jour de votre Mémo Infirmiers\nLa Caisse primaire d’Assurance Maladie -Cpam- de Bayonne publie en accès libre sur internet l’ensemble de ses résultats pour l’exercice 2008 : son rapport d’activité et sa brochure Chiffres & repères sont en ligne sur ameli.fr, rubrique Assurés > Votre caisse .\n> Télécharger le rapport d'activité 2008\n> Télécharger la brochure Chiffres & repères 2008\nGestion du risque. Le rapport d’activité 2008 de la Cpam de Bayonne témoigne de l’engagement constant de l’entreprise dans la gestion du risque, notamment avec un développement accru des actions de maîtrise médicalisée des dépenses de santé en médecine de ville et dans le secteur hospitalier (public et privé) et un renforcement de la lutte contre les abus et fraudes.\nService.Le document rend compte également de l’effort de modernité poursuivi par la Cpam de Bayonne, avec des bouquets de services toujours enrichis, pour simplifier les démarches de chacun. Le développement de cette offre contemporaine contribue à améliorer la satisfaction des publics de la caisse primaire : le taux de satisfaction global des assurés sur le service rendu atteint 95% en 2008, celui des professionnels de santé atteint 90% et celui des employeurs 89%.\n> Télécharger la synthèse de l'enquête de satisfaction des Professionnels de santé.\nEfficience. Avec de bons scores sur la maîtrise des coûts de gestion comme sur les objectifs de gestion du risque, de qualité de service et de management, -conclus avec la Caisse nationale dans le Contrat pluriannuel de gestion-, la Cpam de Bayonne se maintient dans le peloton de tête des organismes les plus performants du réseau de l’Assurance Maladie (9ème au classement national des organismes les plus efficients).\nEn 2008 , la Cpam de Bayonne a redistribué plus de 703 millions d'euros à la population qu'elle protège.\nLa population couverte par la Cpam en Pays-Basque et dans le Seignanx augmente de 4.44% en 2008, atteignant 245 418 bénéficiaires. La Cpam couvre 83.75 % de la population résidant sur sa circonscription.\nLa démographie médicale reste parmi les plus fortes en France. Fin 2008, la circonscription de la Cpam de Bayonne recense 2 644 professionnels de santé, dont 825 médecins, 279 chirurgiens-dentistes et 1 236 auxiliaires médicaux.\nA Bayonne, le budget de fonctionnement de l’organisme se maintient en 2008 à un seuil de 2.3% des dépenses totales de l’organisme.\nEn parallèle de l'ouverture de l'agence Sud Pays Basque à Saint Jean de Luz, accessible 22 bd Victor Hugo, du lundi au vendredi en continu, de 8h à 16h30, le bureau de Hendaye reste ouvert une journée par semaine :\nAgence Sud Pays Basque, à Saint Jean de Luz, 22 bd Victor Hugo,\nOuverte du lundi au vendredi en continu, de 8h à 16h30.\nBureau d'accueil à Hendaye, au CCAS, Résidence Durruty, 9 rue des Jardins,\nOuvert le mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.\nPrise en charge des dispositifs médicaux et des prothèses dentaires\nL’article 98 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009 prévoit une amélioration de la prise en charge des produits et prestations remboursables et des prothèses dentaires en réduisant le reste à charge par application d’un coefficient multiplicateur sur les tarifs de responsabilité.\nCe coefficient est fixé à 1.5 par l’arrêté du 03 février 2009 paru au JO du 11février 2009.\nCependant, la prise en charge ne pourra excéder le montant des frais réellement exposés par la victime.\nPour tout savoir sur les modalités d'application et de facturation, téléchargez votre fiche pratique.\nRAPPEL : la migration de votre lecteur de facturation en version 3.x est impérative pour que vous puissiez continuer à lire toutes les cartes Vitale émises. La version lecteur 3.x intègre par ailleurs les règles de l’Assurance Maladie en matière de gestion stricte des fins de droit ALD, de traçabilité et de détection des cartes ne répondant pas aux critères de sécurité.\nA ce jour, 574 profesionnels de santé de la circonscription sont encore concernés par la migration du lecteur.\nLe taux de mise à jour est très hétérogène selon les professions.\nTaux de professionnels ayant procédé à la mise à jour à mi-août 2009\n> Vérifiez votre lecteur Vitale sur le site Sesam Vitale :\n> Retrouvez plus de détails sur www.ameli.fr rubrique Professionnel de santé > Gérer votre activité > Faire évoluer votre lecteur Vitale.\nUn nouveau service sur votre Espace Pro :\nle protocole de soins électronique PSE\nVous pouvez désormais rédiger en ligne et en quelques clics seulement les protocoles ALD de vos patients, et prendre rapidement connaissance de l'avis du médecin conseil. Simplification administrative, simplification des échanges avec le service médical, sécurisation du service...Vous souhaitez en savoir plus, contactez votre délégué de l'Assurance Maladie pour une présentation détaillée.\nLes avenants 29 et 30 parus au JO du 17/07/2009 mettent respectivement en place un comité technique permanent national chargé des simplifications administratives et un comité du fonds des actions conventionnelles auprès de la Commission Paritaire Nationale. Ils prévoient les missions, la composition et le règlement intérieur de ces instances.\nEn septembre, le Régime Social des Indépendants poursuivra sa campagne « Bilan de Prévention » en invitant ses assurés et leur ayants droit âgés entre 15 et 25 ans.\nCe programme fut lancé, dans un premier temps, en début d’année avec l’envoi d’invitations aux tranches d’âge suivantes : 26-40 ans, 41-55 ans et 56-70 ans.\nLe Bilan de Prévention représente l’occasion d’effectuer une consultation personnalisée entièrement dédiée à la prévention. Cet entretien est axé sur la recherche des facteurs de risque personnels, environnementaux et professionnels. De plus, des examens sanguins peuvent être associés à ce bilan.\nLa relance de cette campagne pour les assurés ou ayants droit n’ayant pas saisi cette opportunité se fera courant novembre.\nSi vous facturez l'Examen bucco dentaire (EBD) en télétransmission sécurisée (FSE), il est inutile d'adresser la partie haute de la feuille de soins papier à la Caisse primaire (imprimé Cerfa 705 EBD CNMAMTS exp.XI-2006). Dans tous les autres cas, cet envoi reste nécessaire.\nLes délégués de l'Assurance Maladie -Dam - viennent à nouveau à votre rencontre. Au cours de l'échange, les Dam vous proposent un protocole de transmission des pièces justificatives répondant à vos organisations de travail et font le point avec vous sur la campagne de traitement de l'hypercholestérolémie à laquelle vous participez.\nVos délégués de l'Assurance Maladie font le point avec vous sur le dispositif tiers-payant contre génériques, et sur l'avenant 4 publié au Journal officiel ce 10 juillet. Ils vous informent également de la campagne menée autour de la prescription et de la délivrance des pansements primaires.\nLe décret n°2009-955 du 29 juillet 2009 modifie l’article R. 4321-2 du code de la santé publique. Il précise que le bilan kinésithérapique ainsi que la fiche de synthèse retraçant le traitement mis en œuvre en fonction du BDK, doivent être tenus à la disposition du médecin prescripteur.\nLa fiche de synthèse doit être adressée au médecin prescripteur dans 2 situations :\nà l’issue de la dernière séance de soins lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou supérieur à 10\nlorsqu’il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsque apparaît une complication pendant le déroulement du traitement.\nVotre mémo Masseur Kinésithérapeute a été mis à jour\nLa fiche 3 de votre Mémo Masseur Kinésithérapeuthe, relative au BDK, a été mise à jour sur ameli.fr, rubrique Masseur kinésithérapeute > votre caisse. Pour y accéder, cliquez-ici.\nVotre mémo Infirmiers a été mis à jour\nL'annexe de votre Mémo Infirmiers relatif à la NGAP a été mise à jour sur ameli.fr, rubrique Infirmier > votre caisse. Pour y accéder, cliquez-ici.