Froid01-Le circuit frigorifique de base dans une chambre froide positive-explication | e-genieclimatique.com\nLa communauté TMETLARDY\nLa machine à glaçon\nLe dépannage de chambre froide\n← Méca-Technique pour enlever un boulon rouillé d’un châssis moteur\nFroid00-01-Les connaissances théoriques de base INDISPENSABLE au frigoriste →\nFroid01-Le circuit frigorifique de base dans une chambre froide positive-explication\n274 752 views Publié le 31 mars 2012 par Jean-Pierre MAZEL\nDans cet article, je vais vous présenter le circuit frigorifique de base d’une chambre froide positive.\nEt je vais vous expliquer le fonctionnement de base d’un circuit frigorifique avec quelques photos et schémas?\n(Complétement à la fin de l’article vous avez le schéma de principe.)\nCe document n’est qu’une aide, un support pour les révisions des bases des sujets qu’ils traitent.\nIl peut y avoir des erreurs et des inexactitudes,\ngardez toujours ça en tête.\nSi vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions,\nvous pouvez laisser un commentaire en bas de l’article.\n1-Le groupe de condensation frigorifique.\n1.1 Ses composants.\n1.2 Le circuit frigorifique du groupe de condensation.\n1.3 Explication du fonctionnement du groupe de condensation frigorifique.\n2 En route vers l’évaporateur.\n2.1 Le filtre déshydrateur.\n2.2 Le voyant liquide.\n2.3 L’électrovanne de la ligne liquide.\n2.4 Le détendeur.\n2.6 De retour au compresseur.\n2.7 Les pressostats.\n2.8 Le coffret de raccordement électrique du groupe.\n2.8.1 Le bornier du groupe de condensation.\n2.8.2 Le Klixon.\n2.9 L’armoire électrique de chambre froide.\n2.10 Le schéma circuit frigorifique de base d’une chambre froide.\n2.10.1 Sans annotations.\n2.10.2 Avec annotations.\n2.11 Le contrôle commande de la machine.\n2.12 Une petite chambre froide.\n1 Le groupe de condensation frigorifique.\nLe groupe de condensation frigorifique se compose :\nd’un condenseur avec son ventilateur.\nd’une bouteille liquide.\nde deux vannes de service.\nd’une boite de raccordement.\nde son châssis.\nVoilà une vue globale du groupe de condensation frigorifique. Les éléments du groupe de condensation sont fixés sur le châssis noir.\nVue de face du groupe de condensation frigorifique.\nVue du condenseur lui-même.\nUne vue plus rapprochée du groupe de condensation frigorifique.\nOn voit bien sûr la photo du dessus, le tuyau qui sort du compresseur, c’est le refoulement du compresseur, c’est la HP (haute pression) qui va vers le haut du condenseur.\nDans cette partie, le fluide frigorigène est sous forme de vapeur et cette vapeur est très très chaude (100% vapeur).\nLe fluide frigorigène circule dans le l’échangeur est ressort en bas de cet échangeur. Lorsqu’il ressort de l’échangeur le fluide frigorigène est 100% liquide. C’est d’ailleurs ici que l’on mesure le sous-refroidissement (c’est la différence entre la température de condensation du fluide frigorigène (Tk) et sa température en sorti de condenseur). Cette mesure du sous-refroidissement permet de poser un diagnostic sur le bon fonctionnement de l’installation.\nIl faut savoir que lorsque le fluide frigorigène circule dans le condenseur, le ventilateur que l’on peut voir sur la photo, en soufflant de l’air à température ambiante, évacue les calories du condenseur . Les calories (c’est-à-dire la chaleur ) du fluide frigorigène sont évacuées vers l’extérieur grâce au ventilateur. Ce qui fait chuter la température du fluide frigorigène.\nIl est toujours sous forme de vapeur (gaz). Des qu’il aura une certaine température, Tk, la température de condensation, les vapeurs vont condenser, les vapeurs vont changer d’état, elles vont se transformer en liquide. Tant que les vapeurs ne seront pas 100% liquide, la température sera fixe, c’est la chaleur latente de condensation. C’est pendant cette phase que la relation pression – température se vérifie.\nDans cette phase du procédé, le fluide frigorigène est à l’état vapeur et liquide (fluide diphasique).\nUne fois que les vapeurs se sont transformées à 100% en liquide, à ce moment-là, la température continue à diminuer de plusieurs degrés et le fluide frigorigène sort du condenseur. C’est à cet endroit que l’on mesure la température sortie condenseur ce qui permet de calculer le sous-refroidissement.\nLe fluide frigorigène est 100% liquide et se dirige vers la bouteille liquide.\nEt il en ressort par la vanne de service HP pour se diriger vers le filtre déshydrateur.\nCette vanne de service HP est un élément clé de l’installation avec l’autre vanne de service BP (ce sont des vannes ROTALOCK). C’est par là que passeront toutes les interventions sur le circuit frigorifique :\nBrancher les manomètres pour faire un contrôle du fonctionnement de l’installation. ( Toute intervention sur le circuit frigorifique passe par le branchement des manomètres.)\nRécupérer la charge de l’installation (récupérer tout le fluide frigorigène) avec un groupe de récupération (station de transfert).\nCharger l’installation avec du fluide frigorigène en liquide ou en gaz.\nTirer au vide l’installation avec une pompe à vide.\nRincez l’installation (lorsque le compresseur a grillé pour nettoyer la tuyauterie).\nLa compréhension et la maîtrise de la vanne de service est indispensable pour pouvoir réaliser toutes ces interventions.\nLa vanne de service HP sur cette installation a 4 voies ,4 orifices (voir le schéma plus loin dans l’article):\n1 voie qui est raccordée sur la bouteille. (puissance)\n1 voie qui va vers le filtre déshydrateur.(puissance)\n1 voie appelée voie pressostatique qui va vers le pressostat HP de sécurité et le pressostat de régulation du condenseur ( il allume ou éteint le ventilateur du condenseur pour avoir une HP correcte).\n1 voie appelée voie manométrique. Cette voie est notre accès pour accéder au fluide frigorigène de l’installation. C’est à cet endroit que l’on branche le manomètre HP, après avoir tiré au vide le flexible.\nVue de la vanne de service sans son cabochon (capuchon).\nCette vanne de service peut prendre que 3 positions :\nCale arrière (ou siège arrière) : c’est pour accéder à la voie manométrique, pour brancher les manomètres (ou le manifold). On dévisse à fond.\nCale avant (ou siège avant) : dans la photo du dessus, mettre le carré de manœuvre de la vanne de service en cale avant ça permet de fermer le circuit frigorifique et de piéger, en fonctionnement tout le fluide frigorigène dans la bouteille liquide. On visse à fond.\nCale arrière et revissée 1/2 tour : lorsque les flexibles du manomètre sont branché, et que le tirage au vide des flexibles a été fait, on revisse 1/2 tour le carré de manœuvre pour pouvoir mettre en pression le manomètre et connaître la pression de l’installation.\nLa voie pressostatique où sont branché les pressostats ne peut jamais être fermée quelques soient la position de la vanne de service.\nNote : Lorsqu’on manipule le carré de la vanne de service il faut déssérer de 1/4 de tour le presse étoupe, avant de le manipuler. L’objectif de cette manipulation, c’est d’allonger la durée de vie du joint qu’il y a dans la vanne de service. Après les manœuvres, il ne faut pas oublier de resserrer le presse étoupe.\nLorsque le fluide frigorigène quitte la bouteille liquide par la vanne de service, il va passer par le filtre déshydrateur. Dans la photo c’est la pièce cylindrique rouge.\nLe filtre déshydrateur à deux fonctions :\nrécupérer les impuretés, les corps solides qui circulent dans le fluide frigorigène. Car le détendeur à une buse, dont le trou calibré est petit. Un corps solide présent dans le circuit pourrait boucher la buse du détendeur.\nRécupérer l’humidité qui peut être présente dans le circuit. Sa capacité de déshydratation est très limitée.\nLorsque le fluide frigorigène quitte le filtre déshydrateur, il se dirige vers le voyant liquide.\nVoici l’intérieur d’un filtre déshydrateur.\nZoom sur le filtre déshydrateur.\nLe voyant liquide à deux fonctions :\nPermet de voir le fluide frigorigène circuler et dans quel état : 100% liquide, liquide / vapeur (présence de bulle).\nUne collerette de couleur, à l’intérieur du voyant indique, indique si le circuit est contaminé par l’humidité. Le voyant hygroscopique à deux positions :\nWET : il y a de l’humidité, le circuit est contaminé (couleur jaune).\nDRY : Le circuit est sec, pas d’humidité (couleur verte).\nIl faut savoir que la molécule d’eau (l’humidité) réagit avec le fluide frigorigène pour créer un acide. C’est pour ça qu’on entend que l’humidité est l’ennemie du frigoriste, car l’acide polluera l’installation et détruira le compresseur.\nLe fluide frigorigène est toujours 100% liquide, il quitte le voyant liquide pour se diriger vers l’électrovanne de la ligne liquide.\nL’électrovanne de la ligne liquide a pour fonction d’arrêter indirectement le compresseur. Électriquement il y a 2 manières de la contrôler :\nL’automatic pump down.\nLe single pump down.\n(Je ferai un article sur les schémas électriques de base en froid. Il n’y en a que 3 : le minimum protection, l’automatic pump down, et le single pump down avec des options du style : chaîne de sécurité, réarmement automatique suite à coupure EDF, anti court cycle).\nL’électrovanne liquide est normalement fermée au repos. Lorsque l’installation fonctionne, la bobine ouvre l’électrovanne. Lorsque la température de consigne dans la chambre froide est atteinte, l’électrovanne se ferme, ce qui a pour effet d’empêcher le fluide de circuler.\nLe compresseur fonctionne toujours, tout le fluide frigorigène entre l’électrovanne liquide , l’évaporateur et le coté de l’aspiration compresseur est aspirée. Le fluide est stocké dans le condenseur et la bouteille liquide. Le côté BP de l’installation est vidé du fluide frigorigène.\nCe qui arrête le compresseur, c’est le pressostat BP qui coupe à 0.2 Bar (pression relative).\nCette technique est utilisée, car lorsqu’une installation est à l’arrêt, le fluide frigorigène peut migrer tout seul vers le compresseur (le fluide se dirige vers l’endroit le plus froid du circuit frigorifique). Il faut savoir qu’un liquide à la différence d’un gaz, est incompressible, ce qui veut dire que si le fluide est liquide au moment de la mise en marche du compresseur, le clapet BP du compresseur sera cassé par le liquide lorsque le piston aura fini sa course de montée, c’est ce que l’on appelle le coup de liquide.\nDonc on ne pourra plus monter en pression le circuit frigorifique, la HP sera faible et la BP sera haute, c’est la panne du compresseur trop petit. Si c’est un compresseur hermétique, il est mort.\nLe fluide quitte l’électrovanne de la ligne liquide et va vers le détendeur. Le fluide est toujours 100% liquide. En passant dans le détendeur, la pression du fluide chute brusquement. C’est ce que l’on appelle une détente adiabatique (sans échange de chaleur avec le milieu extérieur, lorsqu’on trace le circuit frigorifique sur le diagramme enthalpique on visualise mieux ce phénomène , voir la vidéo du dessous).\nEn chutant, la température diminue aussi brusquement. Le fluide en sorti de détendeur est 80% liquide et 20% vapeur. Il suffit de lire le manomètre BP pour connaître la température du fluide, car dans ce cas-là , la relation pression – température se vérifie (pour des circuits à faible perte de charge).\nLa relation pression température se vérifie, car il y a un changement d’état du fluide qui est en train de passer de liquide en vapeur. C’est la chaleur latente de vaporisation.\nL’évaporateur sans son carter.\nLe fluide frigorigène quitte le détendeur et va vers l’évaporateur. L‘évaporateur est un échangeur comme le condenseur.\nSauf que l’évaporateur se situe dans la chambre froide. Il va absorber les calories du milieu ambiant ce qui va faire chuter la température de la chambre froide.\nLe ventilateur qui souffle sur l’évaporateur va apporter des calories au fluide frigorigène qui va changer d’état. Pour pouvoir changer d’état, pour pouvoir passer de l’état liquide à l’état vapeur (gaz) il faut apporter des calories au fluide.\nTant que le fluide change d’état, la température reste fixe, c’est la température d’évaporation To.\nLorsque tout le fluide est 100% vapeurs, alors à ce moment la température du fluide qui est à l’état de vapeur augmente. Cette température augmente de quelques degrés °C et le fluide sort de l’évaporateur.\nÀ peu près, à ce niveau, en sortie d’évaporateur, on mesure ce que l’on appelle la surchauffe. Il faut savoir que la valeur de surchauffe permet de poser un diagnostic sur le bon fonctionnement du circuit frigorifique. La surchauffe c’est la différence de température entre la température du fluide sorti évaporateur et la température To, température d’évaporation.\nOn peut voir à la sortie de l’évaporateur un bulbe fixé sur la tuyauterie. De ce bulbe sort un capillaire qui va vers le détendeur. Ce détendeur s’appelle le détendeur thermostatique et sur ce montage c’est un détendeur thermostatique à égalisation interne.\nLe but du bulbe, c’est de contrôler la surchauffe de l’évaporateur dans le but de remplir correctement en fluide frigorigène l’évaporateur. La fonction principale d’un détendeur est de bien alimenter l’évaporateur en fluide frigorigène.\nLa valeur de surchauffe nous indique si le fluide est 100% vapeur (gaz). Ce qui est très important, car un compresseur à piston ne peut compresser que des vapeurs. Si du liquide arrive, les clapets du compresseur pourront casser et entraîner sa destruction.\nLorsque le fluide quitte l’évaporateur il est 100% vapeur. Il se dirige vers l’aspiration du compresseur. La température du fluide augmente un peu.\nLe fluide passe par la vanne de service BP du compresseur. Sur cette vanne de service il y a de branché le pressostat de régulation BP. C’est lui qui arrête le compresseur. Son point de consigne est réglé vers 0.2 bar, c’est le déclenchement obtenue avec la valeur du “Diff” du pressostat. L’enclenchement ou “CUT IN” sert à mettre en marche le compresseur.\nOn remarquera que le diamètre de la canalisation du côté de la BP est supérieur à la HP.\nCe qui est normal car le gaz prend plus de volume que le liquide à un débit masse identique.\nVoici à quoi ressemblent les pressostats.\nOn peut voir à gauche le pressostat de régulation HP, il est branché sur la vanne de service de la bouteille liquide et il contrôle le ventilateur du condenseur. Il sert à réguler la HP.\nNote : une mauvaise régulation de la HP avec une régulation en tout ou rien peut provoquer un flash gaz dans la bouteille liquide (voir vidéo et commentaire sur la chaîne TMETLARDY).\nEt à droite on peut voir un double pressostat. Ce pressostat double ( HBP) a ici deux fonctions. Le pressostat de gauche est utilisé en tant que pressostat de régulation BP (pump down = arrêt compresseur) il est branché sur la vanne de service BP, et celui de droite sert de pressostat de sécurité HP à réarmement manuel, il est branché sur la vanne de service de la bouteille liquide (on voit le T sur la photo), il sert à protéger l’installation d’une trop forte pression qui entraînerait la destruction de l’installation et en particulier des soufflets des pressostats HP.\nDans certain montage le pressostat double peut être intégré dans une chaîne de sécurité (quand il y en a une) à réarmement manuel de la commande électrique (bouton d’acquittement défaut) et il sert de pressostat BP sécurité et HP sécurité et ils sont câblés à l’intérieur du pressostat en série.\nLes pressostats sont les capteurs de la machine.Ils font partie du contrôle-commande de la machine.\nIl faut savoir qu’il y a certaines subtilités sur le réglage du pressostat BP (pump down) que je traiterais dans un article ultérieur.\nVoilà pour le cycle, le compresseur aspire le fluide 100% vapeur en BP (basse pression) , le compresse et le refoule toujours 100% vapeur, mais en HP (haute pression).\nVoici l’intérieur du coffret de raccordement du groupe de condensation que je traiterais dans les articles Froid11, Froid12, Froid13.\nDans ce coffret on peut voir 2 petits cylindres, ce sont des klixons. Le klixon est une sécurité qui protège le moteur des surintensités, en cas d’intensité trop élevée – ou d’une température trop élevée (suivant ou est placé le klixon) , le compresseur va chauffer ce qui va déformer un disque bimétallique à l’intérieur du Klixon et ce qui va couper la commande du compresseur (c’est le même principe que le relais thermique). Le compresseur hermétique est ici triphasé, il y a 1 klixon sur la phase qui va à la borne U et 1 klixon sur la phase qui va sur la borne V. La phase qui va sur la borne W n’a pas de klixon.\nNote : lorsque l’on regarde le schéma de raccordement constructeur, on peut voir sur ce schéma que le constructeur ne met pas de relais thermique, ce qui semble logique, car il y a les klixons. On rajoute un relais thermique pour avoir les contacts NO et NC, car si je n’ai pas de relais thermique, je ne peux pas utilisé sont contact NO pour mettre un voyant défaut thermique par exemple et je ne peux pas utiliser son contact NC pour le mettre dans la chaîne de sécurité.\nLe bornier de raccordement au niveau du compresseur hermétique.\nOn peut y voir les 3 phases :\nle fil noir\nLa valeur des résistances :\nentre noir et rouge = 16.8 ohms\nentre noir et bleu = 16.5 ohms\nentre bleue et rouge 17.3 ohms\nOn remarque que sur la droite de la photo il y a 2 fils marron. D’après le schéma électrique du constructeur, c’est un klixon qui serait à l’intérieur du compresseur hermétique pour surveiller la température des enroulements du moteur (un klixon qui aurait le rôle d’un ipsotherme). Si la température est trop élevé au niveau des enroulements (à cause d’un mauvais refroidissement) ce klixon arrête le moteur avant que l’isolant, sur les enroulements du moteur, fonde ce qui mettrait les bobines du moteur en court – circuit.\nVoici un klixon (vue globale).\nExemple de référence d’un klixon.\nLes klixons sont utilisés sur des petites puissances. Lorsque l’on regarde certains catalogue les klixons sont exprimés en “HP” par exemple un klixon de “1.5 HP”. En 10 ans en tant qu’électricien d’équipement c’est la première fois que je tombe sur cette unité.\nC’est quoi cette unité , le HP ?\nLe “HP” est une unité anglo-saxonne qui signifie “horse power” en français, le “cheval- vapeur” connu sous les lettres “CV“, 1 HP (metric) = 735,499 W et 1 HP (US/UK) = 745.7 W\nL’intérieur d’un klixon.\nDans cette armoire électrique, on peut voir :\nUn sectionneur porte fusible.\nUn disjoncteur uni + neutre 230VAC (disjoncteur phase neutre).\nUn régulateur (dont la sonde est placée à la reprise d’air de l’évaporateur et qui contrôle l’électrovanne liquide).\nUne minuterie ( pour le dégivrage de l’ évaporateur).\n3 disjoncteurs moteur magnéto-thermiques (ici des GV2).\nUn contacteur auxiliaire ( KA) avec un bloc additif.\n3 contacteurs moteur (KM) dont 1 qui a un bloc additif.\nLe câblage de cette armoire, au niveau contrôle commande est un automatic pump down.\n(Pour les commentaires, voir la vidéo YOUTUBE en haut de l’article.)\nOn peut voir sur le schéma du dessus que j’ai mis des chiffres.\nLe chiffre 1 :Le pressostat BP régulation contrôle la marche et l’arrêt du compresseur avec un asservissement du pressostat HP sécurité sur le compresseur. S’il y a un problème de trop forte pression sur le circuit le pressostat HP coupe le compresseur. Le pressostat BP (pump down) peut contrôler électriquement le compresseur de deux manières différentes :\nLe single pump down (tirage au vide unique)\nJe développerai ces points ultérieurement.\nLe chiffre 2 : Le pressostat HP régulation contrôle le ventilateur du condenseur pour évacuer les calories du système pour faire baisser la pression HP à l’intérieur du circuit.\nLe chiffre 3 : La sonde de température qui est dans la chambre froide et qui est reliée au régulateur (dans l’armoire électrique) contrôle l’ouverture ou la fermeture de l’électrovanne liquide suivant la consigne de température fixée dans le régulateur.\nLorsque l’on mesure le sous-refroidissement et la surchauffe, on mesure un delta de température ( une différence de température) qui sera toujours exprimé en KELVIN. Le delta thêta (Δθ). Exemple : Δθ = 7K\nLa condensation est une réaction exothermique. Cette réaction produit de la chaleur (passage de la vapeur (gaz) au liquide), c’est sur ce principe que fonctionnent les chaudières à condensation (on récupère les calories de la vapeur d’eau dans les fumées de combustion).\nL’évaporation est une réaction endothermique. Cette réaction absorbe de la chaleur (passage du liquide vers la vapeur (gaz) ). C’est pour ça que lorsque l’on sort de sa douche, mouillé, on a froid, les gouttes d’eau sur le corps s’évapore et absorbe les calories du corps ce qui fait que les muscles se contractent pour produire plus de chaleur.)\nVoilà pour une première approche du fonctionnement du circuit frigorifique.\nCe que j’aime dans le froid et c’est pour ça que je m’oriente dans le génie climatique, c’est que pour être un bon frigoriste il faut être complet et le domaine est vaste :\nHydraulique (échangeur à eau)\nGestion du client.\nLes articles sur le FROID, par jp0065\nAbonne toi au blog (en haut à droite) et à la chaîne YouTube TMETLARDY pour être tenu au courant de la publication du prochain article et des prochaines vidéos.\nTu peux me soutenir financièrement dans la production de mes articles et de mes vidéos par un don\nTwitter : https://twitter.com/egenieclim\nFacebook : https://www.facebook.com/egenieclimatique\nInstagramm : https://www.instagram.com/egenieclimatique/\nGoogle+ : https://plus.google.com/+e-genieclimatique\nYouTube : https://www.youtube.com/e-genieclimatique\nLicence Creative Commons Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage desConditions Initiales à l’Identique 2.0 France\nschéma electrique chambre froide\nschema electrique frigorifique\ncircuit frigorifique dune chambre froide\nschéma chambre froide\nchambre froide fonctionnement\nschéma fluidique chambre froide\ncircuit frigorifique d\_une chambre froide\nLivres – Les bases du froid 4e édition de Francis Cabeza.\nLivres – Réussir l’attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes – éditions Casteilla\nBG03-Compréhension de la fiche européenne des brûleurs gaz et fioul, 2 allures, progressif,modulant, AGP et base du dépannage\nÀ propos de Jean-Pierre MAZEL\nTechnicien de Maintenance en Génie Climatique et Technicien Frigoriste\nVoir tous les articles de Jean-Pierre MAZEL →\nCette entrée a été publiée dans Frigoriste, Machine frigorifique à détente directe, avec comme mot(s)-clef(s) base, circuit frigorifique, comprésseur, condenseur, détendeur, évaporateur, explication, fluide, frigorigène, frigoriste, froid, MDF, monteur dépanneur frigoriste. Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien.\n69 réponses à Froid01-Le circuit frigorifique de base dans une chambre froide positive-explication\n4 avril 2012 à 6 h 05 min\nsuper , ça met bien les idées en place ;\nberkouk mohamed dit :\n17 avril 2012 à 8 h 30 min\nvraiment c’est bien pointue les titres et sa aide vraiment pour les débutant du froid industrielle comme moi voila un site intéressent j’aime bien (bonne chance)\nBOULAFAL Issame dit :\n1 juin 2012 à 14 h 42 min\nje vu une schema de circuit électrique de commande de chambre froide\n6 juillet 2012 à 0 h 21 min\nJe me demande pourquoi faire autant de boucle? et est ce impératif?\nA quoi ça sert au niveau des presostats?\nA quoi ça sert au niveau du detendeur?\nMerci pour les informations détaillées dans votre site.\n6 juillet 2012 à 11 h 37 min\nSalut la boucle en entrée détendeur sert à avoir une réserve de cuivre, lorsque l’on change le détendeur on peut être amené à refaire le dudgeon. La boucle sous le filtre déshydrateur, c’est la même chose, lorsque l’on change le filtre déshydrateur , les dimensions du filtre peuvent être différente, il faut donc laisser une réserve et sur du 1/4″ on a vite fait d’abîmer le dudgeon. La boucle sur le capillaire du pressostat sert à diminuer les vibrations du compresseur sur le pressostat, c’est aussi plus esthétique, et au démontage / remontage il y a plus de mou c’est plus simple.\nLa grande boucle sur la BP est juste la pour nous faire travailler le cuivre, c’est-à-dire faire des boucles sur des sections de cuivre plus grande et donc plus difficiles à faire. C’est aussi plus esthétique.\nDans l’article « Froid01-Le circuit frigorifique de base dans une chambre froide positive-explication » le travail du cuivre est mal fait, on voit que la cintreuse n’a pas été utilisée. Il suffit de comparer avec les photos des autres montages.\njabeur dit :\n14 novembre 2017 à 10 h 27 min\ngénial , ça met bien les idées en place ;\nJe me demande est ce que il ya un procédure d’entretien préventive pour les chambre froid positif.\nmerci de me donner\nJean-Pierre MAZEL dit :\n14 novembre 2017 à 10 h 39 min\nJ’ai fais pas mal de vidéo sur ma chaîne YouTube sur le froid commercial http://bit.ly/FroidCommercial actuellement il y a 89 vidéos. L’entretien dans la chambre froide se résume au nettoyage du bac des condensats, nettoyage de l’évaporateur, nettoyage des pales du ventilateurs, contrôle du fonctionnement de tous les ventilateurs de l’évaporateur, nettoyage du siphon et contrôle de la bonne évacuation des condensats, recherche de fuite (contrôle réglementaire). Après sur certain site, il peut y avoir nettoyage et désinfection des murs et du sol de la chambre froide lorsque la chambre froide est vide.\nbelghaouti abdelkebir dit :\n10 novembre 2012 à 21 h 17 min\nc’est bon pour une chambre froide commerciale mais il faut simplifier le schéma électrique\n10 novembre 2012 à 22 h 22 min\nEffectivement on peut utiliser moins de matériel et faire un schéma électrique plus simple, voir juste avec un régulateur.\n26 décembre 2012 à 16 h 48 min\ndes Eléments auxiliaire dans un circuits frigorifique\n12 janvier 2013 à 12 h 14 min\nje dois mesurer le bruit d’un groupe frigorifique de chambre froide cet hiver.\ncomment faire pour être sûr que le compresseur et le ventilateur du condenseur fonctionneront simultanément, de manière à avoir le bruit maximal produit par le groupe ?\n14 janvier 2013 à 17 h 36 min\nSalut, mon avis perso avec les données que tu me donnes. Pour faire tourner au maximum le ventilateur du condenseur,tu peux l’obstruer ou forcer le contacteur moteur du ventilateur. Si c’est une chambre froide de base il est peu probable que tu es une variation de vitesse sur le compresseur, donc lorsqu’il tourne , c’est en tout ou rien.\nlasme roland dit :\n19 janvier 2013 à 8 h 51 min\nMerci pour ces explications surtout que pour un débutant comme moi, la prochaine des questions juste le temps de relire encore en profondeur.\nabel froid dit :\n20 février 2013 à 10 h 33 min\nje suis technicien frigoriste à perenco rep R D C (muanda)\npas de comenteur ,comme tout technicien fait de recherche pour augmenter les connaissence pour en savoir plus ;courage.\n20 février 2013 à 11 h 36 min\nMerci, j’ai une question , en quelle qualité tu peux regarder les vidéos YouTube en RDC ? (Youtube propose 5 qualités possible : 240p 360p 480p 720p et 1080p)\nhacini slimane dit :\n23 février 2013 à 19 h 31 min\nc bien pr les debutants mais ds l’avenir il faut leur montrè a calculer le sousrefroidissement et la surchauffe a l’aspiration a partir du mano d’une part et calcul theorique d’autre part a la variation de different fluide frigorigène,et aussi le role de chaque organe frigorifique en detaille pr qu’ils puissent repndrent a n’importe quel intervention merci\ngaeva dit :\n25 mars 2013 à 10 h 32 min\nje suis electrotechnicien et je suis débutant en froid.\nvous avez de tres bonnes explications.\nmais pour moi qui suis débutant comment etudier.\nproposez moi un programme pour mieux etudier le froid\n25 mars 2013 à 10 h 44 min\nSi tu veux apprendre le froid seul, il existe 3 livres de référence pour acquérir les bases , et c’est avec ces livres que j’ai appris et que j’apprends toujours.\nTu peux apprendre les bases avec le livre “enerbase 3 édition” de KOTZA quand tu pars de zéro ce livre est indispensable pour moi et après tu peux t’acheter “le manuel du dépanneur 5e éditions” de Kotza c’est le niveau au-dessus , ce livre est une référence absolue.\nAprès pour le froid commercial, (commence par enerbase avant) il y a “les bases du froid” 4e édition de Francis Cabeza très très bon livre, mais plus technique, moins accessible que le Kotza.\nTU as que 2 sites internet pour acheter le Kotza : le site du Kotza et la librairie technique en ligne EDIPA, (fait une recherche sur google)\nzera dit :\n17 juillet 2013 à 0 h 34 min\nJ’ai une chambre froide de(5.4.2,5) lorsque arrive l’été j’ai des problèmes je n’arrive pas avoir -18.Elle calle parfois sur -14 ou -16.\n17 juillet 2013 à 19 h 01 min\nPeut être que la puissance de l’évapo n’est pas suffisante si ça l’a toujours fait. Après il faut prendre les valeurs de sous-refroidissement, surchauffe, la HP et la BP pour voir l’état du circuit frigorifique\n7c-lord dit :\n25 juillet 2013 à 23 h 57 min\ntrès bon article, merci pour toutes ces précieuses informations, je veux juste savoir le nom du logiciel avec quoi tu fais le schéma fluidique du circuit, et merci pour tout.\n26 juillet 2013 à 7 h 27 min\nSalut pour le logiciel j’utilise Xrelais qui a changé de nom qui s’appelle maintenant Winrelais\nFoucourt martial dit :\n26 juillet 2013 à 23 h 28 min\nBonsoir, j’ai un soucis avec ma vitrine de magasin (22ans). Le compresseur se bloque régulièrement, et jusqu’à maintenant, j’arrivais à le faire repartir en tapant dessus mais aujourd’hui impossible… Sachant que mon circuit utilise un fluide qui sera interdit a partir du 01/01/2015, suis je obliger de changer toute mon installation (groupe + évaporateur) ou je peux seulement faire changer le compresseur avec un nouveau fluide ?\n27 juillet 2013 à 8 h 46 min\nBonjour, tout dépend de la valeur marchande de la vitrine actuelle. Un compresseur au R22 peut être changé et il y a des fluides de substitution. La question c’est, est-ce que ça vaut le coup économiquement de faire ce que l’on appelle un retrofit ( passer à un fluide de substitution) sur cette vitrine avec un résultat incertain dans le temps. Il vaut peut être mieux acheter une vitrine d’occasion ou neuve.\n29 juillet 2013 à 15 h 00 min\nBonjour, merci bien pour les réponses très rapide !\nChanger ma vitrine semble impensable car elle est encastrée dans mes meubles de magasin et cela me couterait une fortune de tout casser…\nCe week-end mon compresseur est reparti par intermittence mais n’est jamais descendu plus bas que 11°… Un collègue pense que je manque de fluide ??? Dans mon voyant liquide, à l’arrêt du groupe, il stagne un liquide au 1/3 du voyant, qu’est ce que cela signifie ???\n29 juillet 2013 à 19 h 10 min\nLe manque de charge peut se voir dans le voyant liquide mais avec le compresseur en marche, ça bulle mais il faut aussi mesurer le sous-refroidissement.\n30 juillet 2013 à 14 h 07 min\nMon message est un peux différent des autres.\nJe vous écrit car je voudrais savoir, quel est le nom de la formation professionnelle correspondant aux vidéos (“Froid01….Froid213”) ainsi que la dénomination de ce métier.\nEn effet, je trouves ces vidéos passionnantes et très bien expliquées.\nJe voudrais savoir égallement à quel endroit peut-on faire cette formation (afpa, cfpma…).\n30 juillet 2013 à 19 h 02 min\nJ’ai fait une formation de “Monteur Dépanneur Frigoriste” à l’AFPA de Tarbes avec comme formateur Jean-Louis Linarès (un bon formateur) et j’avais la chambre froide 8.\nLa fiche descriptive de la formation : http://www.afpa.fr/formations/les-offres-de-formation-et-vae/formation-diplomante/fiche/947/programme.html?url=&xtor=www.google.fr\nIl y a de la place pour entrer dans cette formation, il te faut juste le financement (CIF, ou Pôle emploi, ou région etc…) Contact l’AFPA et un conseil soit motivé quand tu fais une demande de formation ça aide…\n24 avril 2014 à 20 h 33 min\nje confirme que la formation est tres bien et que jean louis est un bon prof 🙂\n31 juillet 2013 à 10 h 29 min\nUn grand merci à toi pour ta réponse rapide ainsi que pour tes conseils précis.\n12 août 2013 à 22 h 30 min\nmerci beaucoup pour ces tutos et videos étant moi même du métier mais ayant appris sur le tas, sa ma beaucoup aidé a comprendre les organes frigorifiques car je n’ai pas encore eu l’opportunité de faire des formations. Mais comme la plus part dans mon cas on ces les installé mes des qu’il faut rentré dans le techniques on appelle un metteur au point lol en tout cas toute mes félicitation pour ces heures de boulot !\n29 août 2013 à 14 h 37 min\nMerci pour ce tuto qui a le mérite d’être clair.\nJ’ai cependant une question relative à la position de compresseur:\nDoit-il être impérativement placé en position basse de l’installation frigo .?\nJe m’interroge car lorque le compresseur fonctionne une partie de son huile doit migrer dans le circuit et alors comment fait-elle pour retourner au compresseur si ce dernier n’est pas au point bas ?\n29 août 2013 à 20 h 04 min\nSalut, le compresseur peut être en haut, mais comme tu dis il faut penser au retour d’huile. En phase liquide, donc sur la ligne liquide il n’y a pas de problème car sa pousse par contre en phase vapeur, il faut absolument mettre des pièges à huile (siphon et contre siphon sur le retour vapeur) et avec une double colonne montante suivant le diamètre de la tuyauterie, si non l’huile reste bloquée en bas, par exemple dans les évaporateurs et le compresseur n’ayant plus d’huile crame.\n13 septembre 2013 à 23 h 51 min\nj’ai 2 chambres froides positives d’une meme capacité et contenant de la pomme de terre..le groupe de la premiere marche pendant 4 mn et s’arrete pendant 25 mn ce qui me parrait normal alors que celui de la deuxieme marche pendant 1 h 20 mn et s’arrete pendant 4 h 30mn et cela depuis 1 mois. quelle est la cause de ce fonctionnement?\nridha znaidi dit :\n11 novembre 2013 à 13 h 34 min\nMercie beaucoup pour votre intervetion\n24 décembre 2013 à 11 h 13 min\nmerci beaucoup de vos vidéos\nj ai fait une formation en chauuffage et de froid\nest ce que il y a moyenne de regarder vous video sans connecter a l internet ?\n25 décembre 2013 à 7 h 27 min\nMarque sur google “télécharger vidéo youtube” il y a des services qui permettent de télécharger des vidéos youtube et de différentes qualités, de la résolution 144p jusqu’au 720p, après avec un lecteur vidéo de type VLC tu devrais pouvoir les lire. Si tu veux avoir une vidéo nette, et pouvoir lire les textes et schémas électriques sur un écran PC il faut minimum du 720P.\n7 janvier 2014 à 18 h 20 min\nBonjour, est ce que vous conseiller un logiciel gratuit , pour schema électrique de chambre froide merci.\n7 janvier 2014 à 21 h 41 min\nSalut, à ma connaissance il existe 2 logiciels gratuits pour faire des schémas électriques :\n-et Autocad electrical version éducation que tu peux demander et sans justificatif scolaire (ça c’est bien pour nous les vieux en autoformation) . Le lien Autocad Electrical regarde à droite de la page “logiciel gratuit en version étudiant”. Je crois que ça fait maintenant 3 ans qu’Autocad ne fait plus payer les licences éducations. C’est cool car c’est un logiciel pro et Autocad est très utilisé en entreprise.\n8 janvier 2014 à 21 h 16 min\nBonsoir, merci mon ami pour ton précieux conseil.\nDesolé j’ai complètement oublier de te souhaiter une bonne et heureuse année pour toi et tous ceux que tu aime.\n8 janvier 2014 à 22 h 46 min\nBonne année et meilleurs voeux…\n8 février 2014 à 22 h 15 min\nBonsoir, je vous remercie énormément pour cette explication ça m’a clarifié les idées , seulement j’aime bien savoir les températures dans chaque tronçon du circuit par exemple : froid, chaud au toucher etc.. est ce possible de le mentionner ?\n8 février 2014 à 22 h 51 min\nBonsoir tu peux regarder les vidéos sur le froid positif, je fais les relevés de température.\nAdrien GOMEZ dit :\n10 avril 2014 à 21 h 15 min\nSalut a toi, très bon post.\nJe suis en BTS Fluide Energie Environnement génie frigorifique, et j’aurais aimer savoir si tu avais des bibliothèques de composants frigo sous AutoCAD? J’en cherche partout désespérément, sans en trouver nul part, ni même mes profs.\n10 avril 2014 à 21 h 54 min\nSalut , je n’utilise pas Autocad pour faire mes schémas, j’utilise Xrelais et les symboles je les dessine avec un la fonction XSymbole intégrée à Xrelais. à mon avis si tu sais utiliser Autocad ça ne devrait pas être trop difficile de faire les symboles de schéma fluidique.\n23 septembre 2014 à 19 h 28 min\nmerci pour votre publication\nEbeygabriel dit :\n8 novembre 2014 à 13 h 10 min\nJ aime le site et j aimerais apprendre plus merci\n8 décembre 2014 à 3 h 52 min\nj apprecie ce que vvous faites vivre vous explications nous aides au quotidien merci …….\nvoila je suis un debutant niveau 0 en frigorifique mais j ai 8 groupes condensations bitzer LH114/4pc 10.2 y qui ont fonctionner ds mes chambres depuis 3ans qui sont tomber a seches\nMon 1er souhait c est d avoir un technicien comme vous pour venir m installer des nouveaux et voir si on pourais reparer les enciens\nje tiens aussi a vous informer que mes chambres froides est situer a 10 000km de la france.\nVeuillez me repondre svp\n13 décembre 2014 à 23 h 51 min\nSalut, 10000 Km, la Nouvelle Calédonie ? je ne suis pas mobile à l’étranger, je suis sur qu’il y a des frigoristes de compétent dans la zone géographique où tu te trouves.\n27 janvier 2015 à 18 h 06 min\nc’est par hasard que jai trouver votre site il est formidable et super bien moi qui aime le bricolage de tout genre\nje tien avous dire merci pour ces explications si simple et précieux\nTres bon site pour comprende au mois les base du systeme de la climatisation.\nUne question: pourquoi les compesseur vibrent lorsqu’ils demarrent?\n12 avril 2015 à 14 h 29 min\nBonjour, les compresseurs vibrent parce qu’à l’intérieur il y a des pièces en mouvements.\nSimplement un grand merci pour ce généreux et talentueux partage des connaissances, j’ai trouvé ici maintes réponses à un tas de questions que je me posais, je ne sais pas si je me coucherai moins ignorant ce soir mais c’est un vrai bonheur de comprendre !!!\nMerci Monsieur Mazel\n29 mai 2015 à 19 h 00 min\nMerci pour toute ces explications…\nY-a-t-il un moyen de forcer le compresseur à pleine charge, sans tenir compte des températures extérieur ?\n25 juin 2015 à 7 h 56 min\nSur ce type d’installation lorsque le compresseur se met en marche, le compresseur est en marche à 100% de sa puissance, il n’y a pas de variation de vitesse sur le compresseur. Il suffit de modifier la consigne du régulateur, de descendre le point de consigne pour mettre en marche le compresseur.\n1 août 2015 à 16 h 36 min\nBeaucoup de travail, bonne pédagogie, bravo!\nJe ne me suis jamais préoccupé de froid artificiel jusqu’à ces jours-ci ; votre site m’a très intéressé, j’attends du matériel de base pour réinstaller un appareil déposé depuis quelques années et effectuer une mise en service sérieuse…\n30 mai 2016 à 19 h 23 min\npour faire un tirage au vide, sans électrovanne, peut on le relaisser cette façon fermer service de vanne bouteilles puis après l’arrêt du compresseur faire un cale avant du HP\net tirge au vide par le bp ouvert\nAdjoumany.k dit :\n17 juin 2016 à 3 h 32 min\nJe suis un electricien reconvertis dans se metier du froid mais je desir aller encor plus loin alors je demande de laide. En tout cas chapeau vous etes un genis…\n17 juin 2016 à 12 h 28 min\nSalut, sur les bases du froid tu as mon blog et les vidéos FROID de la chaîne\n►Playlist FROID01base : http://bit.ly/playlistfroid01\n►Playlist FROID02base : http://bit.ly/playlistfroid02\nTu as plus de 250 vidéos, il y a les bases.\nAprès achète toi le livre “Les bases du froid” de Francis Cabeza et “le manuel du dépanneur 6e éditions” de Kotza pour aller plus loin\nTU as aussi des groupes de discussion froid sur facebook etc\n4 septembre 2016 à 21 h 25 min\nest ce que vous pouvez me donner des informations sur le fonctionnement des chambres froides de base et merci\n13 décembre 2016 à 18 h 29 min\nComment savoir l’arrivée du liquide vers le compresseur\n24 janvier 2017 à 17 h 54 min\nquelle logiciel vous utilisez pour calculer la puissance frigorifique d’un volume.\n8 janvier 2018 à 20 h 03 min\nil me semble que les ventilos condenseurs sont souvent en aspiration plutot qu a souffler comme ecrit ici!\n8 janvier 2018 à 20 h 56 min\noui, l’air est aspiré à travers le condenseur, on peut voir le sens des flèches du sens du passage de l’air dans le condenseur\n10t.malango dit :\n4 mai 2018 à 8 h 19 min\n20 mai 2018 à 1 h 41 min\nsalut mon frère j’ai un mini projet sur l’installation a deux poste froid;tu peux m’aider ??\n20 mai 2018 à 4 h 50 min\nSalut, je ne peux pas t’aider sur ce genre de chose, demande de l’aide ici https://www.facebook.com/groups/frigoristes/ tu auras certainement plus de chance de trouver quelque’un avec plus de disponibilité.\nSoutenir le blog et la chaîne par un don\n1 DON PAYPAL\nLes vidéos-VOD e-genieclimatique\nLes vidéos-Froid-Frigoristes les bases\nLes vidéos-Chaud-Chauffagiste les bases\nCommunauté Google+ du blog\nPage Google+ e-genieclimatique\nCatégories Sélectionner une catégorie Capacité en gestion des entreprises (3) Électricien d’Équipement (10) Batiment / tertiaire (5) Industriel (8) Frigoriste (41) Centrale froid (3) Chambre froide négative (12) Chambre froide positive (4) Dépannage (6) Groupe d’eau glacée (2) Informatique (3) Arduino (2) Instrumentation – Régulation (6) Instrumentation (3) Régulation (5) La vie du blog (5) Livres (5) Logiciels (1) MOOC (2) Plombier Chauffagiste (24) Chauffagiste (13) Plombier/Plomberie (21) Retour d’expérience (2) Électricien Industriel (1) Électricien Tertiaire (1) Schémas électriques (19) Technicien de Maintenance des Équipements Thermiques (51) Bruleur fioul (2) Bruleur gaz (6) Chaud (6) Chaudiére murale (1) Chaufferie (7) Chaufferie biomasse (2) Hydraulique génie climatique (8) Machine frigorifique à détente directe (32) Machine frigorifique Groupe eau glacé (7) Solaire Thermique (1) Téchnicien de Maintenance Industrielle (4) Automatisme (1) Hydraulique Industrielle (1) Méthode – Outils (2) VOD vidéo (2)\nChaufferie05-Les différents montages des vannes 3 voies : Mélange, Mélange Inversé ou Répartition, Décharge, Décharge Inversée, en Injection\nChaufferie04-Différents schémas hydraulique de principe de chaufferie, de chauffage et du sanitaire\nPlomberie14-Les différents types de raccords à visser en plomberie à connaître\nSolaireThermique01-Fiche-Les bases du Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI)\nPlomberie13-Fiche-Les raccords laiton pour tube PE, PEHD (Polyéthylène Haute Densité), acier et plomb utilisés en plomberie pour l’eau\nQuel est le sujet qui vous intéresse le plus ? (appliqué au génie climatique)\nJean-Pierre MAZEL dans Livres – Les bases du froid 4e édition de Francis Cabeza.\nlahcene dans Livres – Les bases du froid 4e édition de Francis Cabeza.\nJean-Pierre MAZEL dans Froid01-Le circuit frigorifique de base dans une chambre froide positive-explication\nwalid dans Froid01-Le circuit frigorifique de base dans une chambre froide positive-explication\nacier apprendre arrêt compresseur autoformation automatic pump down base Bruleur fioul Bruleur gaz CAO chambre froide négative chambre froide positive chaudiére chauffagiste compresseur ouvert condenseur cuivre draftsight dégivrage dépannage e-learning entraînement fiche de révision fluide frigorigène frigoriste froid groupe de condensation hermétique ligne liquide livre MDF mise en service moteur plomberie procédure R404A régulateur régulation schéma électrique schéma électrique froid single pump down amélioré TMETLARDY tracer épure winrelais électrovanne ligne liquide épure évaporateur


Mairie D'orsinval | Accueil | Commune d'Orsinval\nElection nouveau Conseil Municipal\nCe dimanche 24 Mai, élection du nouveau Conseil Municipal.\nAprès 6 semaines de confinement, la bibliothèque rouvrira ses portes le vendredi 15 mai de 17 h à 18h30, puis tous les vendredis aux mêmes heures.\nIl est également possible contacter M.Pilarczyk soit au 06 45 33 90 95 ou encore sur la boîte mail\nbibliothequedorsinval@gmail.fr pour convenir d'un rendez-vous si les horaires ne vous conviennent pas.\nLes mesures sanitaires demeurent cependant.\n- une seule personne à la fois sera admise dans les locaux\n- le port du masque vous sera demandé\n- du gel hydro alcoolique sera à votre disposition avant et après avoir manipulé les livres, les gants ne sont pas nécessaires.\n- une boîte dédiée aux livres rendus se trouvera à l'entrée de la bibliothèque. Ceux-ci seront "confinés" durant dix jours minimum avant d'être remis en rayon après que les couvertures plastifiées aient été passées à la lingette désinfectante.\nJe compte sur votre compréhension pour respecter ces contraintes.\nVoici les derniers titres mis à votre disposition depuis le début du confinement :\nRomans : "Patria" de Fernando ARAMBURU, " Toute une vie sans toi " de Martine PILARCZYK\n" Une toile large comme le monde " d'Aude SEIGNE , " Boussole " de Mathias ENARD\n" La bête humaine " d'Emile ZOLA , " Beau comme un homme " d'André STIL\nPoliciers, Thrillers : " Baton Rouge " de Patricia CORNWELL,\n" Le suspendu de Conakry " de Jean-Christophe RUFIN\nFantastique, anticipation : " Le signal " de Maxime CHATTAM\nRoman jeunesse : " Blog " de Jean-Philippe BLONDEL\nPour les tout petits : " Mon premier abécédaire à toucher ", " Mon grand imagier à toucher " ,\n" Grandir " de PAVEL\nDivers : " Le dictionnaire plus, de l'idée aux mots ", " Bien manger en famille " du Dr Jean-Michel COHEN,\n" La cage aux souvenirs " mémoires de Pierre MONDY\nM.Pilarczyk sera présent pour vous conseiller dans vos lectures.\nLa ville d'Orsinval recevra les masques lavables de la Région en fin de semaine.\nEn attendant, une distribution de masques chirurgicaux aura lieu à partir du mardi 12 Mai dans la commune.\nExtinction de l'éclairage public durant la nuit\nA partir du 4 mai et jusqu'au 31 Août 2020, l'éclairage public sera coupé de 22 heures à 5 heures, à l’exception de la RD934, pour des raisons de sécurité.\nCette mesure exceptionnelle contribue, au respect par la population des règles de confinement et de précautions pour lutter contre la propagation du Covid-19, et à limiter les impacts négatifs de l'éclairage nocturne sur l'environnement.\nLe Parc naturel régional de l’Avesnois tient à rester en contact avec les acteurs économiques du territoire afin de les accompagner du mieux qu’il le peut dans la gestion de la crise sanitaire.\nLe PNR encourage les habitants du territoire à consommer près de chez eux et ainsi faire vivre les producteurs locaux.\nPour consommer local en Avesnois, c’est facile !\nVous pouvez retrouver ces informations sur deux sites que le PNR administre :\nLe site www.ouacheterlocal.fr qui permet de trouver les produits des fermes en Hauts-de-France\nDon de l'association Val des sources au CCAS\nLe bureau de l'Association Val Des Sources a décidé à l'unanimité d'offrir un chèque de 1500 € au CCAS d'Orsinval afin d'aider les personnes en difficulté de notre village.\nC'est grâce votre dévouement que ce don a été réalisé.\nInfo Covid-19 CCPM\nMise en place par la CCPM d'une permanence pour le soutien aux personne âgées et vulnérable, de fonds de soutien aux entreprises de 0 à 5 salariés, d'un soutien aux commerçants et entreprises locales et de la commande de masques\nLes infos en cliquant sur le lien ci dessous :\nLettre info de la CCPM\nEn raison de la crise sanitaire, la course aux Oeufs, sera annulée.\nObtenez des informations à jour en provenance de Gouvernement.fr\nTélécharger (Pdf - 73ko)\nTelécharger (pdf - 1Mo)\nCORONAVIRUS : CONDUITE À TENIR POUR LES PERSONNES DE RETOUR D’UNE ZONE DE CIRCULATION DU VIRUS\nVous trouverez en cliquant sur le lien, la conduite à tenir pour les personnes de retour d'une zone de circulation du virus\nConsignes Coronavirus du 25 février 2020\nNotre commune a reçu le 4 février 2020, le prix d'encouragement pour sa 1ère participation à la campagne des "Villes & Villages Fleuris".\nLes efforts de fleurissement de notre village par nos agents communaux et de nos concitoyens ont été récompensés et nous encouragent à concourir pour la labellisation "1 Fleur".\nPermanences Aides des Hauts de France\nDe nombreux dispositifs et aides individuelles sont mis en place par la Région Hauts de France.\nL’Antenne de la Région Hauts-de-France de Fourmies organise régulièrement des présences sur le territoire.\nVenez rencontrer les agents de l’Antenne de la Région. Vous pourrez découvrir le panel d’aides et de services mises à votre disposition par la Région pour vous :\nEn cliquant sur l'image, vous trouverez les offres et le planning des permanences pour Février et Mars.\nMadame le Maire, le conseil municipal et l'ensemble des employés de la Mairie vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020 et vous invitent à la cérémonie des vœux ce Dimanche 26 Janvier à 11 heures à la salle des fêtes d'Orsinval.\nChangement d'horaires d'ouverture de la mairie en cette fin d'année\nChangement d'horaires d'ouverture de la mairie en cette fin d'année :\nLundi 30 Décembre : 8h-12h\nMardi 31 décembre : 8h-12h\nMercredi 01 Janvier : Fermé\nJeudi 02 Janvier : 8h-12h 14h-17h\nVendredi 03 Janvier : 8h-12h\nSamedi 04 Janvier : 8h-12h\nPour consulter les horaires à partir du 06 Janvier 2020 : cliquer sur le lien contact\nCommemoration 11 Novembre 2019\nLe 11 novembre marque la date anniversaire de l'Armistice de 1918. . Cette armistice a suspendu les combats qui faisaient rage depuis quatre ans. Elle a été célébré au monument aux morts de la commune, rendant hommage aux soldats du village de la Grande Guerre, morts pour la France.\nA la salle de fête, la mairie a reçu 2 salariés pour leur remettre la médaille d’honneur du travail, et 2 couples pour la célébration de leur 50 ans de mariage.\nUn concert de la chorale de Villers-Pol a clôturé cette matinée.\nRéunion publique ONF\nL’Office national des forêts organise une réunion publique sur la gestion forestière en forêt de Mormal. Celle-ci aura lieu à la salle des fêtes de Locquignol le vendredi 4 octobre à 18h et abordera les enjeux de la multifonctionnalité à travers les missions que l’Etat confie à l’ONF. Un état des lieux de la forêt sera également dressé et les perspectives seront présentées.\nAprès cette présentation, un temps de discussion permettra de répondre aux questions que les usagers de la forêt peuvent se poser.\nLa traditionnelle Brocante d'Orsinval a attiré de nombreux exposants. De nombreux visiteurs et le soleil étaient au rendez vous.\nDes objets sortis des greniers, des caves et des placards ont fait le bonheur des chineurs.\nDéploiemenet de la fibre : Prudence à la fraudre\nDes tentatives d'escroquerie nous ont été signalées en marge du déploiement de la fibre.\nPrudence, les logos de certains opérateurs peuvent être utilisés frauduleusement pour vous tromper!\nPour en savoir plus : Déploiement du haut débit : prudence !\nAide à l'achat d'un récuperateur d'eau\nLe pays de Mormal vous aide à acquérir un récupérateur aérien d'eau de pluie. Il vous accompagne financièrement de 50% du prix d'achat dans la limite de 100€.\nSi vous êtes intéressé(e)(s), le formulaire est disponible à l'adresse suivante : https://www.cc-paysdemormal.fr/recuperateur-eau-pluie\nTravaux sur la RD934\nA partir du 8 juillet, des travaux de rénovation du réseau d'eau potable seront effectués de 8h à 17h du lundi au vendredi pendant une période de 3 mois, route de Valenciennes, de la limite de Le Quesnoy à la rue de Saulchelles. La circulation sera alternée par l'installation de feux tri-colores avec une limitation de vitesse à 30km/h le jour et la nuit. Un séparateur de voies sera installé.\nL'association Val des Sources et la municipalité organisent leur traditionnelle fête champêtre le Dimanche 7 Juillet 2019 à partir de 12h00 au square Maurice Demarle (Place de la mairie)\nAssociation Val des Sources -06 77 00 09 25\nMairie -03 27 49 06 36\nCet été, le Parc naturel régional de l’Avesnois, organise des sorties nature sur le territoire. Avec les conseils avisés de naturalistes, ces rendez-vous nature vous permettront d’apprendre à reconnaitre la faune et la flore de l’Avesnois. Se promener près de chez soi et observer la nature, quel plaisir ! Si vous êtes curieux de nature, nous vous attendons !\nAvec plus de 1000 kms de sentiers balisés partez, à votre rythme, en famille ou entre amis, découvrir les richesses patrimoniales situées autour de chez vous et bien souvent méconnues. L’Avesnois est un musée à ciel ouvert. Au fil de vos balades vous découvrirez, les paysages de bocage mais aussi les kiosques à musique ou à danser, les chapelles et oratoires nichés au coeur de nos villages. Sans oublier les rencontres avec la faune et la flore de chez nous selon les saisons.\nRetrouvez plus de 120 circuits sur l’application visiorando.\nVous divertir, comprendre et apprendre tout en randonnant, voilà la promesse de Baladavesnois !\nCette application pédagogique et ludique vous livre sous forme de jeux, de questions, d’anecdotes des informations qui vous permettront de comprendre les paysages, les patrimoines naturels et bâtis de l’Avesnois, les grands épisodes de l’histoire !\n12 parcours thématiques, de Wallers en Fagne à Bellignies, de Maubeuge à Sars Poteries, de Féron à Le Quesnoy. Vivez des expériences inédites en famille.\nPour en savoir plus : www.tourisme-avesnois.com\nEt si vous aviez un arbre remarquable près de chez vous…\nUn concours est lancé pour élire l’arbre de l’année 2019.\nN’hésitez pas à candidater!\nPour tout renseignements cliquez sur le lien http://www.arbredelannee.com\nLe 5 mai, participez au parcours du coeur et découvrez les bons conseil d'hygiène de vie à pratiquer toute l'année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires.\nDépart de l'étang du moulin, 9h00 fin à 12h00\n- 4 parcours en marche d'allure libre : 4,5km, 8km, 12km et 1 parcours ludique (photos)\n- Vélo familial ou VTT\nFlyers des parcours sur place.\n1 barre de céréales et 1 bouteille d'eau offertes au départ.\nDes abeilles dans mon village\nLa commune d'Orsinval et le CCAS ont mis en place une convention de partenariat avec un apiculteur local en vue d'une installation d'un rucher sur un terrain communal.\nUne animation vous est proposée le 26 Avril 2019 à 18h30 à la salle Malbrough.\n- Présentation du projet de l'installation d'un rucher au cœur du village.\n- Présentation de l'abeille et sa vie au sein de la colonie\n- Zoom sur le frelon asiatique, un prédateurs de l'abeille.\nInscription en mairie avant le 20 avril 2019.\nDes Séjours d'été En Espagne pour les jeunes de 14 à 16 ans\n2 séjours d'été sont prévus en Espagne pour 2x60 jeunes de 14 à 16 ans du 17 au 31 juillet 2019 et du 1er au 15 Août 2019.\nAu programme : Parc Aquatique, Skibus, scooters des mers, snorkeling, bodyboard, kayak des mers, plage à 300m, pisvine, veillés chaque soirs.\nLes bulletins de pré-inscription sont à retourner avant le 26 Avril 2019 à la Communauté de Communes du Pays de Mormal, 18 rue Chevray, à Le Quesnoy.\nTélécharger la plaquette d'infos et tarifs 2019.\nVacances d'Avril 2019 : Acceuil de loisirs des enfants\nVous désirez inscrire vos enfants au centre aéré pour les vacances d'Avril 2019, les dossiers d'inscription sont à retirer à la Communauté de Communes du Pays de Mormal au 18, rue Chevray à Le Quesnoy, ou sur le site www.cc-paysdemormal.fr jusqu'au 25 Mars 2019.\nTélécharger la plaquette infos et tarifs Avril 2019\nDéploiement de la fibre à Orsinval\n2 séances sont prévues pour le déploiement de la fibre à Orsinval :\n- Une réunion d'information le 27 Mars 2019 au Gymnase de Villereau à18h30.\n- Un forum des opérateurs le vendredi 29 Mars 2019 à la salle des fêtes d'Orsinval de 16h à 20h.\nAssemblée Générale Val des Sources\nL'association Val des Sources est heureuse de vous inviter à son assemblée générale qui se tiendra le 8 Mars 2019 à 19h à la salle Malbrough.\nLors de cette assemblée générale, il vous sera communiqué le bilan quantitatif et qualitatif de l'année 2018.\nVous êtes chaleureusement inviter à venir assister à cette réunion.\nEnsemble pour le climat en Avesnois\nLe dérèglement climatique : Etat des lieux, causes, conséquences, actions concrètes.\nLa Mairie d'Orsinval et le collectif "Ensemble pour le climat en Avesnois" vous invitent à en débattre le jeudi 14 Mars 2019 de 18h à 20h en la salle des fêtes d'Orsinval.\nPrendre conscience du dérèglement climatique, en comprendre les mécanismes, causes et conséquences au niveau de la planète et de notre territoire.\nPrendre connaissance des actions susceptibles de ralentir le dérèglement et de faire face à ses conséquences.\nSavoir comment mettre en pratique ces actions, en se basant sur le retour d'expérience.\nPour toute in formation : contacter Olivier Sénéchal (olivier.senechal@uphf.fr ou au 06 46 31 49 92)\nDes ruches à Orsinval\nLa Mairie d’Orsinval recherche un apiculteur et sa ruche, pour polliniser un terrain communal et son environnement.\n(Sous réserve de conditions de contrats et assurances)\nN’hésitez pas à vous faire connaître en mairie aux heures d'ouverture, par mail à mairie.orsinval@orange.fr ou par téléphone au 03 27 49 06 36\nTravaux d'aménagement de l'église\nLes travaux d'aménagement du parvis de l'église ont commencé depuis quelques jours. Ils se termineront courant Mars. Un nouvel escalier et un accès PMR sont prévus et termineront les travaux de réfection du monument.\nSaison culturelle 2019 du pays de Mormal\nNous sommes très heureus de vous partager le nouvel agenda culturel du Pays de Mormal.\nDéjà, de belles rencontres et manifestations sont prévues !\nNous vous souhaitons d'agréables découvertes.\nPour découvrir toute l'actualité, cliquer sur l'image Saison culturelle du pays de Mormal\nInsee : Résultat Recensement\nLes résultats du dernier recensement ont été communiqués : Nous sommes 547 Orsinvaloises et Orsinvalois.\nPour connaitre l'ensembles des statistiques de la population, cliquer sur l'image INSEE\nLe père Noël était à Orsinval pour les enfants\nLe père Noël était ce Samedi 15 décembre à Orsinval pour les 139 enfants de la commune.\nLes moins de 4 ans ont reçu une peluche et des friandises, les 4-10 ans un rubik's cube et les friandises, et pour les plus grands, une place de cinéma.\nUn goûter était offert aux enfants et aux parents.\nDurant ce mois de décembre, des travaux sont réalisés afin d’installer le réseau fibre dans l’ensemble de la commune. Ces travaux se termineront à la mi-janvier 2019.\nDurant le 1er trimestre, une réunion d’information sera programmée. Des offres commerciales de différents fournisseurs seront proposées.\nL’objectif de raccord à la fibre est prévue au 31 mars 2019.\nL’installation de la prise sera gratuite.(Hors frais fournisseur d’accès)\nVous pouvez suivre le déploiement dans la commune de la fibre sur :\nCe 11 novembre 2018, a eu lieu la commémoration devant le monument aux morts. Ensuite à 11h00, la cloche a sonné 11 minutes en pleine volée pour célébrer le centième anniversaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale.\nLes 2 artistes du théâtre Massenet ont conclu cette célébration par une représentation posant des yeux d'aujourd'hui sur le conflit d'hier.\nInauguration du Véloroute\nUNE VOIE VERTE POUR LES VELOS AU PAYS DE MORMAL!\nCe samedi 10 Novembre 2018 était lancé les travaux et l'inauguration de la "Véloroute" du Pays de Mormal.\nUne voie verte pour les cyclistes qui relira plusieurs communes pour une voie réservée aux vélos et pour la découverte de notre belle région.\nMadame Le Maire de MARESCHES, Marie-Renée NICODEME, accueillait à la salle des fêtes de MARESCHES plusieurs personnalité pour l'inauguration officielle du lancement des travaux, Mme Françoise DEL PIERO Conseillère Départementale des Hauts de France et représentante du canton de Maubeuge, Guislain CAMBIER Président de la CCPM et Maire de Potelle, Elisabeth DEBRUILLE Vice-Présidente de la CCPM et de l'action économique, Maire d' ORSINVAL, Denis LEFEBVRE chargé de la cohésion sociale, Eric LECLERCQ Directeur du tourisme et chargé du projet véloroute du Pays de Mormal, Jean-Marie LEBLANC Directeur du TOUR DE FRANCE de 1989 à 2006, ainsi coureur cycliste et journaliste, protagoniste du projet véloroute, plusieurs maires et conseillers municipaux présents pour ce lancement du projet de la portion Véloroute Nationale n°31,liaison régionale nord-sud qui connectera les territoires régionaux du Valenciennois et du Val de Sambre.\nCette route verte pour le vélo symbolise la volonté d'un moyen de mobilité douce.\nNous souhaitons bonne route à cette belle aventure écologique et le respect de tous sur nos routes de demain.\nDepuis 1 semaine, a été installé rue Berlandois, un nouveau radar pédagogique, afin de ne pas oublier de respecter les 50km/h dans cette zone dangereuse.\nUn Orsinvalois à l'honneur\nFelix Juszczak est qualifié d’office pour la grande finale internationale de Top Model Europe.\nLors du tout premier passage avec la tenue excentrique réalisée par ses soins, le jury devait sélectionner les 5 candidats et tenues. Coup de cœur du jury, Felix est rappelé sur scène.\nA son grand bonheur, le grand patron des créateurs venu de l'étranger et créateur pour Lady Gaga l'a retenu pour son originalité!\nVous pourrez retrouver Felix sur vos écrans : La grande finale qui aura lieu le 17 Février 2019 à Bruxelles sera diffusée sur "66 minutes Inside"\nSi Felix est lauréat de cette finale, il s'envolera pour Miami pour un défilé de grands créateurs et il pourra se présenter dans la plus grande agence de la ville.\nSouhaitons lui bonne aventure!!!!\nUn nouveau véhicule pour nos agents municipaux\nLe village a acheté un nouveau véhicule en remplacement du Kangoo. Celui ci plus grand et mieux équipé est arrivé fin Juillet et a été mis aux couleurs d'Orsinval.\nL 'édition 2018 de la Brocante d'Orsinval a été une nouvelle fois une réussite avec 128 exposants!\nL'équipe des conseillers et les bénévoles de l'association Val des Sources ont accueilli les exposants dans la bonne humeur et se sont assurés de la sécurité sur le périmètre défini de la brocante!\nLa pause déjeuner s'est allègrement animée de musiciennes et musiciens haut-en-couleur de FESTI NOTE. Un grand merci à cette joyeuse troupe!\nLes quelques gouttes de pluie ont cependant mis un terme à cette journée qui néanmoins reste une excellente Brocante !! On se donne déjà rendez -vous l'an prochain!\nProchain évènement local : la fêtes des Ainés le 14 Octobre.\nAvec le retour des beaux jours, les insectes pollinisateurs travaillent avec effervescence dans nos vergers, cultures et jardins en fleurs. Il vous arrivera peut-être de voir un jour de beau temps à Orsinval un essaim d'abeilles à la recherche d'un endroit tranquille.\nPas de panique, contactez dans ce cas un apiculteur qui viendra le récupérer...\nVous pouvez contacter Arnaud Aldebert au 06 46 01 12 42.\nVous pouvez participer au parcours du cœur organisé sur 4 parcours (2,5km, 4,5km, 8km ou 12km) en vélo, en courant ou en marchant entre Villers Pol et Orsinval ce Mardi 1er Mai.\nDépart de l'étang du moulin à 8h45.\nUne barre de céréales et une boisson vous sera offerte.\nUne petite restauration sera proposée à la salle Aqua Terra.\nCérémonie d'anniversaires de mariage.\nCe dimanche 8 avril, le conseil municipal a souhaité à 8 couples d'Orsinval leurs 50 ans et plus de mariage.\nToutes nos félicitations à M. et Mme Petit, Jourdain et Engelsprach pour leurs noces de Toumaline, à M. et Mme Duhamel pour leurs noces de Merisier, à M. et Mme Masse pour leurs noces de Zibeline, à M. et Mme Depraeve pour leurs noces d'Erable, à M.et Mme Laurent pour leurs noces Pierre de Lune et à M. et Mme Houdre pour leurs noces d'Astrakan.\nCette cérémonie a été clôturée par un concert donné par la Chorale Vivre en Choeur de Villers Pol.\nBelle réussite de La Chasse aux Œufs à Orsinval ce Dimanche de Pâques avec la participation de 36 enfants et de leurs parents. Malgré un temps bruineux, le succès de cette animation est sans aucun doute lié à l’imagination de Lucie Dussart qui a créé dans le village entre la mairie et l’ Eglise, deux parcours semés d’images pour les petits et de rébus pour les plus grands. A la fin de cette chasse, le code identifié a permis d’ouvrir un coffre rempli de friandises et de chocolats pour tous les enfants ! En prime, grâce à un tirage de tombola, 2 enfants ont gagné une magnifique Poule et un Œuf géant en… CHOCOLAT ! Merci à tous les bénévoles de l’association Val des Sources, à la décoratrice, à Sylvie et aux conseillers présents d’avoir assuré la préparation et le bon déroulement de cette matinée pascale.\nLe conseil municipal d'Orsinval se réunira le 12 février 2018 à 19h00 à la salle Malbrough.\nSécurité RD 934\nPMR accessibilité église\nDélibération : Remboursement concession cavurne\nDélibération : fiscalisation "Défense exterieure contre l'incendie"\nTravaux 2018 : Sécurité rue Berlandois (Radars et zone 30)\nPour limiter tout risque d'accident sur la départementale 934 dans le sens Valenciennes vers Le Quesnoy, il sera installé, à partir du 29 janvier 2018, un panneau de stationnement interdit devant les commerces Bethegnies et Marché de l'Avesnois.\nLe Conseil Municipal a présenté ses vœux à Madame Le Maire et à tous les Orsinvalois le Dimanche 21 janvier 2018.\n50 enfants ont reçu un cadeau à la salle des fêtes d'Orsinval lors de la venue du Père Noël.\nCe repas a réuni 54 de nos aînés accompagnés de leurs amis. Animé par l'orchestre Henri Gaule et les danseuses brésiliennes de la compagnie Pré en bulle, l'ambiance était tropicale.


Aix-En-Provence - Sites et Cites\nAccueil » Territoire » Aix-En-Provence\nLa ville d’Aix-en-Provence est située à l’ouest du mont Sainte-Victoire à 27 km au nord de Marseille au bord de la vallée de l’Arc.\nClément Dellandrea Aix en Provence\nMaire : Maryse JOISSAINS MASINI, Député des Bouches-du-Rhône, Présidente de la Communauté du Pays d’Aix\nMarie-Pierre SICARD-DESNUELLE, Adjointe au patrimoine, secteur sauvegardé, archives, santé publique, politique, prévention\nMichel-Edouard BELLET, Directeur des musées et du patrimoine culturel\nBrigitte LAM, Conservatrice du patrimoine\nLa ville est créée après l’opération de pacification conduite par Caius Sextius Calvinus en 124 av JC contre les Saliens installés à Entremont. Elle devient au IVe siècle métropole de la province de Narbonnaise seconde et siège d’une Eglise métropolitaine. Après s’être considérablement réduite pendant le Haut Moyen-Age elle connaît du XIe au XVe siècle un essor remarquable. A partir de 1583 est édifié le quartier Villeneuve qui constitue l’occasion de créer un urbanisme réglé qui annonce le quartier Villeverte en 1602 et enfin le quartier Mazarin en 1646. Avec la création de ce quartier, situé au sud du cours Mirabeau, la ville parachève son développement jusqu’au début du XIXe siècle. Il faudra attendre le début des années 60 pour voir une nouvelle poussée urbanistique avec la construction du quartier d’Encagnane puis du Jas de Bouffan et enfin la réalisation du quartier Sextius-Mirabeau sur l’emplacement de la gare du XIXe siècle et de ses abords.\nLa ville d’Aix-en-Provence possède un secteur sauvegardé depuis le 17 décembre 1964 qui couvre une surface de 69 hectares. Il constitue avec le site archéologique d’Entremont et son environnement (ZPPAUP), les abords de l’Atelier Cézanne, du Jas de Bouffan (ancienne propriété de la famille Cézanne), la vallée des Pinchinats, les Granettes (ancienne propriété du peintre Marius Granet et ses alentours), la place de la Rotonde, et la Cité universitaire un ensemble de sites protégés liés à la qualité de vie en Provence et à celle de foyer artistique depuis le XVIe siècle. La protection du Patrimoine inclut également le Grand site Sainte Victoire, emblème du pays d’Aix.\nLe Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ayant été annulé en 1999, une nouvelle enquête est en cours depuis 2006. Le règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur sera opérationnel fin 2011.\nLa Direction des Musées et du Patrimoine culturel de la ville dans un souci d’harmonisation du secteur sauvegardé avec son environnement immédiat a entrepris le recensement de l’ensemble des sites patrimoniaux de tout le territoire de la commune afin de documenter le futur Plan Local d’Urbanisme.\nL’Atelier du Patrimoine, au sein de la Direction des musées et du patrimoine culturel créée en 2002, accueille et accompagne les publics dans leurs projets et leurs démarches. Assure une expertise sur le patrimoine bâti et gère les dossiers d’aide au ravalement de façades. Il est un appui pour l’Architecte des Bâtiments de France dans sa gestion du secteur sauvegardé .Il participe à la sensibilisation des publics et à la mise en valeur du Patrimoine.\nLa Direction développe une politique active en matière de restauration d’immeubles classés dont la ville est propriétaire et d’aide aux propriétaires privés. Elle gère un ensemble de musées de la ville, développe une politique d’inventaire et de développement des collections.\nUne « mission des Biens mobiliers » gère les propriétés communales importantes en ce domaine.\nOutre les travaux concernant le secteur sauvegardé, la ville a entrepris un inventaire systématique du petit patrimoine ainsi que des travaux de documentation, de recherche et de publication.


Recherche effectuée en 0,54 secondes. Recherche: Messages créés par: Shû Shirakawa\nAffichages: 320 881\nAffichages: 44 999\nAffichages: 75 670\nRéponses: 11 007\nAffichages: 471 244\nForum: .: HORS-SUJET 07/03/2019, 12h49\nJoyeux anniversaire fboy.Drink! Tu t'es calmé...\nJoyeux anniversaire fboy.Drink!\nTu t'es calmé quand même depuis sur la revente/rachat. :p\nForum: .: HI-SCORES 06/03/2019, 15h21\nRassure-moi, tu le vires, l'affichage vert (AV1...\nRassure-moi, tu le vires, l'affichage vert (AV1 et symbole de source) quand tu joues. XXD


Aujourd'hui à 18:00 : Le temps d'une vie : Saison 10, épisode 20/20. A bord de...Aujourd'hui à 18:00 : Le temps d'une vie : Saison 10, épisode 20/20. A bord de l'Odyssée, SG-1 part pour un rendez-vous galactique avec Thor. Celui-ci apprend aux Terriens que, malgré tous leurs efforts, les Asgards s'éteignent...\nAujourd'hui à 18:50 : Enfant des dieux : Saison 1, épisode 1/22. Le colonel Jack O'Neill a pris une retraite bien méritée, après toutes ces années passées à remplir, au péril de sa vie, des missions classées top secret...\nAujourd'hui à 19:45 : Enfant des dieux : Saison 1, épisode 2/22. O'Neill et son équipe SG-1 se rendent sur la planète Chulak afin d'éliminer la menace que fait peser Apophis sur la Terre...\n2013-11-16 10-14-00ginger49HypnoSeries16.11.2013 à 10:14 par ginger49 AnniversaireListe des newsAnniversaire\nCastleBeck (13:24)Nuit un peu courte, mais ça vaCastleBeck (13:24)Moi je sais la réponse! serieserie (13:25)on creuse choup, arriver en australie je fais demi tour serieserie (13:25)beh j'ai des idées mais l'aspostrophe me perturbe ^^CastleBeck (13:25)Bon courage !serieserie (13:25)ouais beh je vais trouver heonCastleBeck (13:25)Ah, tu cherches la phrase?serieserie (13:26)non ça je l'ai ^^ j'ai pas la réponse ^^CastleBeck (13:26)l'apostrophe, c'est dans la phrase, non?serieserie (13:26)y en a une dans la réponse ^^'CastleBeck (13:27)Euh... je ne crois pas non...serieserie (13:27)ahhhhserieserie (13:27)je crois j'ai compris ^^serieserie (13:28)beh du coup j'ai la réponse!CastleBeck (13:28)Ah, bah voilà serieserie (13:28)pourquoi je me suis meme embeter a faire la phrase j'avais capter avantCastleBeck (13:28)mdrserieserie (13:28)'fin j'croisserieserie (13:28)bon je finis de trouver un nom a mon nouveau truc de lucifer et je l'envoisCastleBeck (13:29)C'est quoi? C'Est quoi?CastleBeck (13:29)Faut que je regarde Lucifer aujourd'hui, d'ailleurs, si j'ai le tmpsserieserie (13:30)ahah beh tu sauras pas CastleBeck (13:33)serieserie (13:34)bientôt! ça arrive bientôt, ça a pas de nom, ça a tout juste une idée mais ça arrive bientot CastleBeck (13:35)SI je sais, je peux t'aider à trouver un nom Sonmi451 (13:36)c'est bon j'ai tout trouvé ^^Sonmi451 (13:36)merci Sabbyserieserie (13:36)on a trouvé castle BCastleBeck (13:37)AhSonmi451 (13:37)donc moi je trouve plus facilement la réponse que la phrase ^^


Canicule record au Canada : un énorme incendie détruit un village entier\nParis Match | Publié le 01/07/2021 à 16h22 |Mis à jour le 01/07/2021 à 16h33\nPlusieurs incendies étaient en cours au Canada mercredi, dont un à proximité du village de Lytton, en Colombie-Britannique.\nLe village de Lytton, en Colombie-Britannique (Canada), a été entièrement évacué avant l'arrivée d'un énorme incendie.\nPlusieurs centaines de morts subites, des hospitalisations en hausse et la multiplication de feux de forêts : l'ouest du Canada et des États-Unis suffoquent sous l'effet de températures insoutenables. La vague de chaleur, qui a déclenché des alertes à la canicule dans des zones où habitent des millions de personnes, a fait près de 500 morts au Canada et au moins 16 aux États-Unis, mettant sous pression les services d'urgence, alors que la fraîcheur n'est pas attendue avant la semaine prochaine.\nPlusieurs incendies étaient en cours au Canada mercredi, dont un à proximité du village de Lytton, en Colombie-Britannique, à quelque 250 km au nord-est de Vancouver : c'est là qu'a été enregistré mardi un nouveau record absolu de chaleur pour tout le pays, à 49,6 degrés Celsius. Les 250 habitants ont dû évacuer car «tout le village est en feu. Il a fallu environ 15 mn entre l'apparition de la première fumée et le moment où le feu avait pris partout», a décrit le maire de Lytton, Jan Polderman, à la télévision CBC News. Des images vidéo montraient le feu ravageant les collines entourant le village, que les habitants quittaient sous des nuages de fumée.\nThe Sparks Lake Wildfire is probably the most intense wildfire I've seen, and I have seen hundreds.#bcfire@weathernetworkpic.twitter.com/MyfC4ECvba\n— Kyle Brittain (@KyleTWN) July 1, 2021\nA lire :L’inexorable sécheresse de Californie en images\nLes habitants de 241 autres habitations de la région ont également fui les flammes. «La canicule historique continue de pulvériser des records» et devrait durer jusqu'à la fin de la semaine, écrivaient les services météorologiques canadiens, dressant une longue liste de températures jamais vues au Canada, qui battent parfois des records établis au XIXe siècle.\nLa fin du remboursement des tests anti-Covid ait chuter leur nombre\nDes parents arrêtés 30 ans après la découverte de leur bébé dans une poubelle


accidents de travail – Politiques et Strategies de Transformation Digitale\nQuelle couverture sociale pour l’IGT du secteur privé ?\nde Mohamed Timoulali 07/12/2013 02/02/2016 IGT\nDans le cadre de son programme de travail le bureau de l’AMIGET Rabat a adressé un questionnaire pour s’enquérir de la situation de la couverture sociale des ses membres. Cela concerne, l’assurance maladie, l’assurance décès, la retraite et les accidents.\nEn l’absence de réactions, et le semblant de manque d’intérêt par rapport à ce sujet important, sur lesquels nous ne pouvons tirer de conclusions pour le moment, nous allons cependant continuer à nous y intéresser.\nLes instances de l’ONIGT ont d’ailleurs déjà essayé de l’aborder avec plusieurs initiatives et plus au moins de bonheur\nNous avions retenu ce sujet comme objet du premier dîner débat que nous avions programmé, mais au vu de l’actualité et de son urgence, nous avons plutôt traité du nouveau décret des marchés publiques qui rentre en application à partir du premier janvier 2014.\nAu vu des situations déplorables auxquelles sont arrivées certains de nos confrères en raison justement d’absence de couverture sociale appropriée, Il nous faudra donc trouver des moyens pour sensibiliser tous à cette question, et essayer de travailler avec l’ordre pour proposer des solutions adéquates.\nNous sollicitons donc les propositions de toutes les associations et confrères à ce propos.\nPour initier la discussion nous proposons l’organisation d’un dîner débat sur ce thème avec la présentations de diverses offres actuellement disponibles, et la discussion des options qui répondraient aux besoins des IGT.\nTaggé accidents de travail, assurance maladie, Coverture sociale, retraite


Taxe foncière - Portes-en-Valdaine (26160) | BFM Immo\nTaxe foncière - Portes-en-Valdaine\nQui doit payer la taxe foncière à Portes-en-Valdaine ?\nVous êtes assujetti à la taxe foncière de Portes-en-Valdaine dès lors que vous êtes propriétaire d’un bien immobilier dans la ville au 1er janvier de l’année en cours, même si celui-ci est donné en location.\nLa taxe foncière est calculée en multipliant le « revenu cadastral » (déterminé en appliquant un abattement de 50 % à la valeur locative) par les taux d’imposition votés par les collectivités territoriales de Portes-en-Valdaine. (Voir tableau ci-dessus)\nLa valeur locative quant à elle est déterminée par les services fiscaux, elle tient compte du marché locatif de Portes-en-Valdaine mais aussi de la surface du bien, de son degré de confort, de son environnement ainsi que de son état d’entretien. La valeur locative est revalorisée forfaitairement tous les ans. Elle peut aussi varier suite à des événements influençant le prix du bien.


✂ Guide d'achat des meilleures tondeuses à barbe - BARBEDEVIKING.FR\nTondeuse à barbe professionnelle PANASONIC ER-1611\nTondeuse à barbe avec système d’aspiration des poils PHILIPS BT7220\nTondeuse pour barbe BABYLISS E876E\nTondeuse pour barbe avec lame de rechange PHILIPS ONE BLADE\nTondeuse à barbe tactile REMINGTON MB4700\nComment tailler sa moustache à la tondeuse ?\nL’un des outils incontournables pour l’entretien de sa barbe est une tondeuse à barbe de bonne qualité qui vous permet d’obtenir un look optimal.\nAvec une bonne tondeuse à barbe et un peu de dextérité, vous pouvez réussir n’importe quel style que vous aimez, de bûcheron robuste à gentleman distingué.\nCet article est un guide complet sur les tondeuses à barbe. Nous allons vous expliquer comment se servir d’une tondeuse à barbe et comment choisir une tondeuse barbe de bonne facture.\nPour commencer, nous vous présentons notre sélection des meilleures tondeuses à barbe.\nAngle de coupe à 45° : permet d’obtenir une coupe parfaite et précise, sur des poils secs comme mouillés, lors de contours fins, comme lors de coupes complètes à la machine.\nMoteur linéaire innovant pour une force constante indépendamment de l’état de charge de la batterie ou de la densité des poils.\nDesign ergonomique et « soft-touch-grip » pour une prise en main optimale.\nRéglage de longueur de coupe par molette à 5 crans de 0,8 mm à 15 mm.\nContenu de la boîte : tondeuse à barbe, 3 peignes, adaptateur secteur, brosse de nettoyage, huile, support de charge.\nNouveau guide de coupe dynamique qui soulève les poils pour une coupe parfaite.\nTondeuse de précision et 3 sabots réglables pour des finitions parfaites.\n20 hauteurs de coupe verrouillables, de 0,5 à 10 mm et pallier de 0,5 mm.\nLe système d’aspiration puissant aspire jusqu’à 90 % des poils coupés.\n80 minutes d’autonomie pour 1 heure de charge seulement.\nPerformance de coupe : technologie w-tech / affûtage par électrochimie / lame fixe en acier inoxydable.\nPrécision : tête pivotante 33° / réglage des hauteurs de coupe motorisé / 48 positions, jusqu’à 10 mm de hauteur / 2 guides de coupe (0,4 – 5 mm / 5,4 – 10 mm) / précision de 0,2 mm.\nConfort d’utilisation : lavable / affichage sur écran led / fonction mémoire.\nBatterie : utilisation avec ou sans fil / 40 minutes d’autonomie / système de charge rapide (5 min de charge pour 3 min d’utilisation).\nAccessoires: brossette de nettoyage / recharge d’huile lubrifiante.\nLa batterie rechargeable offre 45 minutes d’autonomie après 8 heures de charge.\nOneBlade est étanche, ce qui facilite le nettoyage : rincez-le simplement sous l’eau du robinet.\nLes lames sont conçues pour des performances durables. Pour une expérience optimale, il vous suffit de remplacer la lame tous les 4 mois. Le remplacement se fait en toute simplicité.\nTechnologie SenseSpeed : détecte et adapte la vitesse de la lame au type de poil.\n175 hauteurs de coupe (0,4mm – 18mm) !\nEcran tactile pour facilement sélectionner la hauteur de coupe.\nVous avez passé l’hiver sans toucher à votre barbe ? Vous avez négligé l’hygiène de votre barbe pendant des semaines et vous ressemblez désormais à un clochard ? Il est temps de redonner un coup de fouet à votre barbe pour apparaître sous votre meilleur jour maintenant que l’été approche.\nUne tondeuse à barbe est très polyvalente. Elle permet de faire de simples petites retouches épisodiques ou carrément de raser massivement votre barbe de bûcheron. Au-delà des considérations esthétiques, la tondeuse à barbe est aussi un outil hygiénique qui améliore la santé de votre barbe.\nNous avons listé les principaux avantages de l’utilisation d’une tondeuse barbe :\nDu débroussaillage aux finitions : une tondeuse à barbe est très polyvalente. Elle fera l’affaire que vous souhaitiez dégarnir massivement votre barbe ou apporter de petites retouches périodiques.\nDes économies d’argent : l’achat d’une tondeuse à barbe est un investissement que vous amortirez très vite en comparaison du budget que vous allouez aux rendez-vous chez le barbier.\nLa peau squameuse : plus les poils de barbe sont longs et plus vous êtes enclins à la formation d’une peau squameuse. Tailler régulièrement votre barbe à la tondeuse peut donc limiter l’apparition d’une peau squameuse.\nLes bactéries : des bactéries peuvent s’accumuler sous votre barbe, provoquant des infections cutanées et de l’acné. Entretenir souvent sa barbe à la tondeuse réduit ces risques.\nEn plus d’être infiniment utiles et polyvalents, les tondeuses à barbe sont incroyablement simples à utiliser.\nAvant de détailler la façon d’utiliser votre tondeuse à barbe, commençons par découvrir les différents types de tondeuse barbe que l’on peut acheter dans le commerce.\nOn est d’accord, le rôle d’une tondeuse à barbe est de tondre les poils.\nCependant, il existe des différences importantes entre les modèles de tondeuse. Nous avons compilé ici plusieurs points à prendre en compte avant de passer à l’achat :\nLa qualité : c’est le critère le plus important. Quel est l’intérêt d’acheter une tondeuse à barbe si elle est HS après seulement quelques utilisations ? Évitez les modèles bas de gamme et misez sur un modèle de qualité qui vous servira plusieurs années. Les tondeuses en acier inoxydable sont connues pour être les plus robustes, elles sont souvent utilisées par les barbiers professionnels.\nCordon ou sans fil : c’est une simple question de préférence. Si vous recherchez la portabilité et la commodité, alors les modèles sans fil seront plus adaptés à vos préférences.\nPoil sec ou humide : certaines tondeuses à barbe sont conçues pour la coupe à sec plutôt que pour la coupe sur poil humide et inversement. C’est encore une fois une question de préférence. L’intérêt d’un modèle waterproof est qu’il permet de tailler les poils humides mais aussi les poils secs.\nLa longueur du sabot : privilégiez les tondeuses à barbe qui proposent des longueurs de sabot variées. Vous pourrez ainsi adapter la longueur du sabot à la longueur de barbe que vous souhaitez.\nL’aspiration des poils : certaines tondeuses sont aspirantes. C’est-à-dire qu’elles aspirent littéralement les poils coupés comme un aspirateur pour éviter d’avoir à nettoyer votre lavabo.\nComme vous pouvez le voir, il existe de nombreux types de tondeuses à barbe avec des options multiples. Réfléchissez aux options qui vous semblent indispensables avant de faire votre choix.\nLisez bien la notice de votre tondeuse à barbe, il est parfois conseillé de déposer de l’huile à barbe sur vos poils avant d’utiliser votre tondeuse. Si votre tondeuse n’est pas waterproof, séchez bien votre barbe avant de commencer la coupe. Comment tondre sa barbe ?\nPosted in: PRODUITS ET SOINS POUR LA BARBE, TONDEUSES A BARBE