Principales pathologies d'une construction en 6 thèmes - Jacques Argaud - Architecte - Expert près la cour d'appel de Rennes et la cour administrative d'appel de Nantes\nPrincipales pathologies d'une construction en 6 thèmes\n1 – Fondations et infrastructures :\n1.1 – les mouvements de fondations d’une maison individuelle :\n1.1.1 – courants (notion de garde au gel, de remblai…)\n1.1.2 – en sols sensibles\n1.2 – le tassement de dallage d’une maison individuelle\n1.3 – engorgement des assainissements autonomes\n2 – Gros œuvre et structure :\n2.1 – les fissures dites structurelles\n2.2 – l’humidité en sous-sol (drainage, remontées capillaires, …)\n2.3 – construction à ossature bois\n2.4 – principe de la construction parasismique\n3 – Charpente et couverture – Toit terrasse :\n3.1 – infiltrations par points singuliers de couverture (solin, faîtage, noue…)\n3.2 – infiltrations par toitures terrasse\n3.3 – déformations de fermettes industrialisées\n3.4 – déformations des charpentes traditionnelles en bois\n3.5 – le traitement des bois\n3.6 – les champignons lignivores\n4 – Enveloppes et revêtements extérieurs :\n4.1 – désordres des enduits extérieurs\n4.2 – infiltrations par liaison ouvrants-gros œuvre\n4.3 – désordres sur ardoises\n5 – Equipements :\n5.1 – VMC et condensation\n5.2 – fuite sur canalisation encastrée\n5.3 – désordres sur les conduits de fumée\n5.4 – défauts d’isolation acoustique\n5.5 – principe d’une installation électrique\n6 – Aménagements intérieurs :\n6.1 – décollements des revêtements en sols souples\n6.2 – fissuration et décollement des carrelages\n6.3 – défaut de joint périphérique sur baignoire et bac à douche\n6.4 – désordre sur parquet bois\n6.5 – décollement de peinture\n1 – Fondations et infrastructures\n1.1 – Les mouvements de fondations d’une maison individuelle\n1.1.1 - Les mouvements courants\nEn présence d’un sol déformable, ces fondations peuvent subir des mouvements susceptibles d’engendrer des dommages importants :\nà titre d’exemple, un tassement différentiel de 1 cm. entre deux points d’appui distants de 5 m. suffit à provoquer la fissuration.\nLes tassements entraînent principalement des dommages structurels : fissures de cisaillement en diagonale ou fissures de traction horizontales et verticales sur les murs extérieurs.\nTrois conditions doivent être réunies pour déclencher la fissuration :\n1) un sol compressible sous le niveau d’assise des fondations ;\n2) des charges irrégulièrement réparties aux fondations. Ce déséquilibre des efforts sur le sol provoque un tassement différentiel. Le sol se déformera donc plus ou moins selon les points d’appui ;\n3) la fragilité de la superstructure. Les déformations différentielles du sol vont engendrer des efforts de traction et de cisaillement dans la superstructure. Les points faibles et notamment les joints de maçonnerie seront les 1er à le pas résister à ces contraintes.\nLes autres causes de fissuration peuvent être :\n1) l’implantation du bâtiment sur un sol hétérogène, renfermant des inclusions rocheuses qui constituent autant de points durs ou, au contraire, des débris végétaux (tourbes) ou des matières organiques en décomposition (vases) qui forment des zones compressibles ;\n2) l’implantation de la maison directement sur la terre végétale de surface ou à une si faible profondeur que le sol n’est pas à l’abri du gel ;\n3) la présence juxtaposée de 2 remblais d’âge différent sous les fondations : un ancien, peu compressible, et un récent, mal compacté lors des travaux ;\n4) la création ultérieure d’une plate-forme contre une façade du pavillon. Elle crée une surcharge parasite excessive au droit de la semelle de ce mur.\n1.1.2 - Les mouvements exceptionnels en sols sensibles\nLes argiles dites “gonflantes“ sont dangereuses pour les fondations : tassements en période de sécheresse, soulèvements quand l’eau revient.\nCette alternance de tassements et de soulèvements provoque des dégâts dans les murs.\nDans les cas graves, les fissures peuvent atteindre une largeur d’ouverture de l’ordre de 30 à 40 mm. : on parle alors de fractures ou lézardes.\nLe diagnostic des désordres :en alternance saisonnière normale, les variations de teneur en eau de sols perturbent son équilibre hydrique sur moins d’un mètre de profondeur.\nEn revanche, une sécheresse prolongée entraîne une forte évaporation d’eau entre la surface et le banc argileux sur une profondeur de 2 à 4 m. Ce phénomène provoque une importante diminution du volume du sol argileux, ce qui se traduit par un retrait pouvant atteindre une dizaine de centimètres.\nCes mouvements du sol ne sont pas uniformes sous les bâtiments car ceux-ci forment un écran contre l’évaporation. Des efforts différentiels importants apparaissent donc entre le centre du pavillon et sa périphérie, d’où l’apparition de fissures ou de lézardes.\nCe processus peut être aggravé par la présence, à proximité du pavillon, de végétaux dont les besoins en eau sont importants :chênes, peupliers, frênes,…\nLa nature même des argiles concernées peut donner naissance, lors d’une période ultérieure très pluvieuses, à un phénomène opposé de gonflement qui tend à refermer les fissures.\n1.2 - Le tassement de dallage\nDe nombreux terrains ne sont pas aptes à recevoir une dalle sur terre-plein.\nØ les sols meubles incluant des rognons rocheux aptes à constituer des points durs ;\nØ les sols de natures différentes pouvant entraîner des tassements différentiels de la forme ;\nØ les sols constitués de remblais non contrôlés.\nLa réalisation de la forme est souvent mise en cause.\n1 – La forme a été réalisée à partir de matériaux inadaptés :\nGénéralement, 2 types de matériaux sont utilisables :\na) Les “granulats“ (cailloux, graviers, sable) en provenance de carrières ou de lits de rivières, bien calibrés et propres (sans impuretés argileuses), de mise en œuvre peu aléatoire.\nb) Les matériaux dits “tout-venant“, beaucoup plus dangereux car ils possèdent parfois un pourcentage d’éléments fins qui rendent la mise en œuvre très délicate. Notons toutefois qu’un tel matériau peut voir ses performances améliorées par un faible apport de chaux ou de ciment, mais cette option est généralement réservée aux sous-couches de dallages industriels.\n2 – La forme a été mal compactée :\nDans le cas d’un dallage d’habitation, de surface réduite, elle est effectuée généralement, à l’aide de petits engins mécaniques “vibrants“, manipulables par un seul homme, du type plaque ou rouleau.\nSon but est d’obtenir un serrage maximal du “squelette“ granulaire, afin de lui conférer la capacité portante adéquate ainsi qu’une bonne résistance à la déformation.\n- compacter des couches trop épaisses pour la profondeur d’action de l’engin (20 cm étant un maximum pour les rouleaux courants) ;\n- effectuer un nombre insuffisant de passages du rouleau ;\n- négliger le serrage des zones de rives, contre les “bêches“ des fondations.\nLe compactage insuffisant le long des murs de façades est très souvent observé.\n1.3 - Engorgement des systèmes d’assainissement autonome\nLa loi sur l’eau du 3 janvier 1992 impose une obligation générale d’assainissement sur l’ensemble du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.\nLe but de cet assainissement est de canaliser les eaux usées, de les épurer par traitement puis de les rejeter dans le milieu naturel. Pour des raisons économiques, une filière d’assainissement autonome est souvent la seule solution.\nLes odeurs nauséabondes sont la marque d’une insuffisance voire d’une absence totale de ventilation de la fosse septique toutes eaux.\nElles proviennent de l’accumulation d’hydrogène sulfuré (H25) généré lors de la fermentation liée au pré-traitement des eaux usées.\nCe gaz, à l’odeur caractéristique d’œuf pourri, attaque les fosses en béton et particulièrement les tampons.\nUne mauvaise évacuation des eaux usées est souvent le résultat d’une inadaptation de la solution retenue pour l’épandage, par rapport au sol.\nLes tranchées filtrantes à faible profondeur, habituellement employées, nécessitent un sol avec une perméabilité optimale afin d’épurer les eaux et les évacuer.\nLes autres causes de mauvaise évacuation des eaux :\n- colmatage du préfiltre dû à la saturation de la fosse ;\n- colmatage dans le regard dû aux dépôts (graisses, savon, corps étrangers, feuilles, sables…) ;\n- drains du plateau d’épandage bouchés par des boues, des racines… ;\n- défaut de pose de la fosse elle-même.\n2 - Le gros œuvre et la structure\nL’analyse des sinistres montre en effet que, si la fonction “porteuse“ ne donne guère lieu à déboires, par contre la fonction “paroi“ est, elle, victime de fréquents problèmes d’origines diverses, que l’on peut répertorier selon quatre familles principales :\nØ les désordres par tassements de fondation ;\nØ les fuites des liaisons fenêtres-gros œuvre ;\nØ les désordres des enduits ;\nØ les fissures de la maçonnerie, liées au fonctionnement de la paroi -et dites pour cela “structurelles“- sous l’effet de certaines sollicitations (internes ou externes).\nLes trois catégories de fissures structurelles d’un mur extérieur :\nCes fissurations relèvent, pour l’essentiel, de trois grandes catégories, en fonction de leur origine mécanique :\n1 - les fissures de retrait différentiel des matériaux ;\n2- les fissures de mouvements hygrothermiques, saisonniers ou ponctuels, qui affectent cette même paroi ou ses constituants, et d’autant plus facilement que cette paroi est fortement “isolée“ thermiquement sur sa face intérieure ;\n3- les fissures dues à la flexion du plancher supérieur du pavillon, quand il est réalisé en béton armé ;\n4- les fissures dues aux ponts thermiques.\n1 – Le retrait des mortiers et bétons de ciment est un phénomène de rétraction du matériau lors de la perte d’une partie de son eau de fabrication (par séchage et évaporation).\nIl se manifeste très rapidement et avec une intensité d’autant plus grande que la quantité d’eau utilisée excède par trop le minimum nécessaire à la « prise » de ce mortier ou de ce béton.\nDes fissures peuvent alors naître au contact de deux éléments d’âges différents, tels les blocs et les joints de montage, notamment lorsque le mortier qui les constitue est « étalé » par temps très sec et que, parallèlement, les blocs ne sont pas « mouillés » avant pose.\n2 – Les variations de température ou d’humidité peuvent de leur côté, affecter la paroi de plusieurs manières :\na) Lorsque celle-ci est formée de matériaux hétérogènes, par exemple : briques et linteaux/chaînage en béton armé.\nLe comportement différent de ces matériaux peut créer des fissures à leur jonction.\nb) On sait, par ailleurs, que ces matériaux présentent, du fait des changements de température, des variations dimensionnelles non négligeables (dilatation en été, rétraction hivernale).\nAinsi, la paroi d’un mur-pignon, de quelques mètres de longueur, tend en période froide à se rétrécir de plusieurs millimètres.\nMais du fait de sa liaison rigide avec les planchers, qui restent à une température à peu près constante, elle subit des contraintes de traction, susceptibles d’engendrer des fissures verticales.\n3 – Le plancher haut du pavillon, quand il existe, est généralement réalisé à l’aide de poutrelles préfabriquées, en béton armé.\nUn tel plancher peut prendre une légère déformation de flexion dans sa partie centrale.\nElle ne nuit pas à sa solidité, mais peut s’accompagner d’une rotation de l’appui sur le mur de façade et d’un soulèvement de la rive du plancher.\nCela génère une fissure horizontale sous son arête basse d’appui.\nCe défaut peut aussi affecter un angle de plancher réalisé en dalle de béton armé, si l’on a omis de doter le croisement des parois d’un chaînage vertical, à l’aide de blocs d’angles spécialement perforés à cet effet.\n4 – Le plancher bas et/ou haut d’un pavillon peut générer des ponts thermiques si dans sa mise en œuvre certaines dispositions ne sont pas prises, notamment l’interposition d’une « planelle » en rive de plancher.\n2.2 – Les 2 sources d’humidité en sous-sol\n1 - les eaux de ruissellement ;\n2 - la remontée de nappe phréatique.\nLe danger d’accumulation des eaux de ruissellement dans le remblai des fouilles ceinturant le bâtiment exige la réalisation d’un drainage.\nCependant, un “drain“ peut de colmater et la paroi se fissurer. Il convient alors généralement de coupler le drain avec un revêtement extérieur des parois, d’imperméabilisation ou d’étanchéité, selon la destination des locaux qu’elles bordent (local technique ou habitation)\nMoins fréquente, la remontée accidentelle d’une nappe phréatique située à faible profondeur sous le bâtiment.\nElle peut être due à la crue de la rivière où elle s’alimente, ou a de fortes précipitations.\nOn protège normalement le bâtiment par l’application, sur parois et dallage, d’un revêtement intérieur spécial, un “cuvelage“, à base de liants hydrauliques afin de réaliser une “cuvette“ étanche ; ajoutons que, dans certains cas, il faut en outre lester les fondations et renforcer ce dallage (en béton armé), pour rendre ces ouvrages capables de s’opposer aux poussées vers le haut que cette montée de l’eau engendre.\nQuelles sont les causes de l’humidification ?\nEn dehors des rares ruptures de parois sous la poussée des terres, ou de dallage par sous-pressions de nappe, on peut retenir quelques causes principales d’humidité dans les sous-sols :\n1 – l’inexistence pure et simple d’un ouvrage nécessaire :\n- l’absence de cuvelage en cas de nappe peu profonde ;\n- l’absence de drainage autour de bâtiments érigés sur un terrain imperméable n’absorbant pas les eaux de ruissellement.\n2 – le fonctionnement défectueux du système de drainage sachant que le rôle et le fonctionnement de cet ouvrage sont souvent mal connus :\n- il ne convient pas dans tous les terrains. Il est inutile, par exemple, dans un sol baigné par une nappe et perméable. Il est même dangereux dans un terrain en pente et hétérogène, où il peut rendre le talus instable en “mettant en charge“ des couches perméables ;\n- il ne sert à rien, et peut même être nuisible, s’il ne possède pas un exutoire, situé autant que possible en contrebas (fossé, cours d’eau, égout d’eaux pluviales). Sinon, il faut installer une pompe de relevage ;\n- il est susceptible de se colmater à la longue (généralement dans un délai inférieur à deux ans) si ne sont pas respectées certaines règles de mise en œuvre :\n=la perméabilité suffisante et croissante vers le bas des couches de matériaux remplissant la tranchée drainante ;\n=le non-emploi de matériaux terreux ou argileux ;\n=l’utilisation d’un textile non tissé en fond de tranchée lorsque le terrain environnant est à grains fins (limons, argiles) ;\n=la réalisation de regards de visite (afin de prévenir tout début de colmatage) et de nettoyage, à chaque changement de direction du drain et en son point haut ;\n=la canalisation qui recueille les eaux en pied de mur doit être perforée en partie supérieure et présenter une pente minimale. Le fil d’eau ne doit jamais être plus bas que le niveau de fondation, ni plus haut que le sol intérieur.\n3 – la défaillance de la paroi verticale :\nCeci vise notamment le cas de voiries comportant des dallages dont la pente ramène l’eau vers le bâtiment – et non l’inverse, comme il se doit – ou encore des niveaux de terre de jardin au-dessus de la coupure de capillarité du mur.\n2.3 - Désordres des constructions à ossature bois\nLe bois subit à la fois les effets de l’eau et les attaques d’organismes xylophages. Un pré-traitement avec un produit agréé est impératif.\nD’une manière générale, tous les détails de conception de l’ouvrage doivent être prévus pour que l’eau soit rejetée vers l’extérieur ou ne puisse pénétrer à l’intérieur des panneaux ou des pièces de bois. Il en va de la pérennité de l’ouvrage.\nLes pièces en contact direct avec le milieu extérieur doivent être conçues en conséquence et faire l’objet d’un entretien régulier (tous les 5 ans pour une lasure, tous 6-7 ans pour une peinture).\nLe voile externe du panneau ne suffit pas à assurer l’étanchéité du complexe. Il est impératif qu’un film pare-pluie (avec lame d’air) soit mis en place avant l’exécution du parement extérieur. Il faut aussi éviter tout risque de condensation à l’intérieur des panneaux (pare-vapeur indispensable).\nPour éviter les remontées capillaires, outre la mise en œuvre d’une barrière étanche entre le soubassement maçonné et le bois, une garde minimum de 20 cm devra être ménagée entre la base de l’enveloppe et le terrain.\nLes liaisons entre panneaux, entre panneaux et ossature ou entre menuiseries extérieures et panneaux nécessitent la mise en œuvre de joints adaptés (type “compribande®“ + joint silicone)\nAu niveau de la conception et de l’exécution de la structure, les éléments devront faire l’objet d’une vérification. Les désordres proviennent habituellement d’une mauvaise appréciation des sollicitations (risques de sous-dimensionnement) ou d’une insuffisance des contreventements (risques de flambement)\nAu-delà du seul aspect des techniques de construction, c’est toute une conception parasismique d’ensemble qui peut et qui doit être mise en œuvre :\n- par une implantation judicieuse, hors des zones instables (susceptibles d’être affectées par des mouvements de terrain de tous types : glissements, éboulements, etc.…) ;\n- par des fondations adaptées au type de sol concerné ;\n- par l’utilisation de matériaux de bonne qualité ;\n- par toute une série de dispositions constructives qui sont énoncées dans les guides techniques de construction parasismique ;\n- enfin, par un dimensionnement adapté à l’agression sismique devant être prise en compte sur le site considéré.\nToutes ces prescriptions techniques sont précisées dans les règles parasismiques de construction obligatoire en certaines zones, en fonction de la protection minimale imposée par la Puissance Publique.\nTout maître d’ouvrage peut, à travers un cahier des charges, viser une protection supérieure en regard des critères qui lui sont propres.\nLorsque ces informations existent, les données relatives à la cartographie des failles actives et des zones exposées à des mouvements de terrain ou potentiellement liquéfiables, sont consignées dans des documents d’urbanisme consultables en mairie :\nØ plans d’exposition aux risques (PER) ;\nØ plans de prévention des risques (PPR) par application de la loi de février 1995 ;\nØ annexes techniques au plan d’occupation des sols (POS) ou PLU.\n3 – Charpente et couverture – Toit terrasse\n3.1 - Infiltrations par points singuliers des couvertures\nLes désordres constatés trouvent leur origine :\nØ dans un défaut de conception :\n§ mauvaise exposition du faîtage aux vents de pluie dominants ;\n§ défaut de dimensionnement des noues et des chêneaux.\nØ dans un défaut d’exécution :\n§ défaut de fixation des éléments de rive et d’égout ;\n§ oubli d’un solin ;\n§ absence de protection de la tête de solin contre le ruissellement le long de la paroi ;\n§ absence ou réalisation défectueuse de l’engravure des solins en zinc ;\n§ dans le cas de solins en zinc, largeur insuffisante du couloir d’évacuation longeant le mur ;\n§ relevé insuffisant des noues et couloirs ;\n§ recouvrement insuffisant de la première rangée sur noue.\nA ces pénétrations continues s’ajoutent celles qui sont discontinues.\nElles sont dues aux petits ouvrages isolés : souches de cheminées, lanterneaux d’éclairage, jouées de lucarnes, chiens-assis…\nLes problèmes ne diffèrent pas, en fait, des précédents : les jonctions le long des parois parallèles à la ligne de plus grande pente ou sur le devant de l’édicule sont du type “pénétration continue“ et la jonction arrière est assimilable à un chêneau d’égout de toiture.\n3.2 - Toitures-terrasse, le point faible : les relevés\nDans la plupart des cas, ce sont des décollements de relevés qui sont à l’origine de ces sinistres :\n- les relevés doivent être soudés à bonne température sur un support sec et propre. Surchauffé, le bitume perd ses qualités plastiques, et le revêtement d’étanchéité est d’autant plus fragile.\nAu contraire, chauffé à une température insuffisante, le bitume est mal fondu et le relevé n’adhère pas à son support ;\n- si le support doit être sec au moment de la mise en œuvre des relevés, il doit\négalement le rester dans le temps.\nTrès souvent, la protection en tête est mal assurée (becquets rapportés\ndésolidarisés, absence de goutte d’eau…).\nLes eaux de ruissellements apportent de l’humidité par capillarité entre le support béton et le revêtement d’étanchéité, qui finit immanquablement par se décoller ;\n- enfin, parfois, les relevés sont de hauteur insuffisante. Ils laissent la possibilité à l’eau, par rejaillissement, d’humidifier le support des relevés.\nLes déchirements constituent la deuxième cause de dégradation des relevés :\n- la fissuration du support (par exemple acrotères préfabriqués de grande\ndimension sensible aux chocs thermiques) est à l’origine de la dégradation des relevés ;\n- les pieds de relevés sont cisaillés en gorge suite à une poussée de la protection dure en partie courante du fait de l’absence de joint de fractionnement périphérique.\n3.3 - Déformations de fermettes industrialisées\nLes charpentes industrialisées en bois assemblées par des connecteurs métalliques sont de plus en plus utilisées pour les maisons d’habitation :\nLa plupart des déformations affectant ces fermettes proviennent du flambement des pièces comprimées (arbalétriers, diagonales).\nEn effet, le poids de la couverture et des plafonds génèrent dans les barres constituant les fermettes des efforts de traction ou de compression.\nOr, les pièces de bois utilisées sont parfois de faible épaisseur (36 mm) et pourtant longues de plusieurs mètres.\nLa compression qui transite dans ces pièces peut provoquer un flambement : un arbalétrier se déforme, il entraîne ses voisins attachés par les liteaux et c’est l’ensemble de la charpente qui est affecté.\nPour s’opposer à ces déformations, il convient donc de mettre en œuvre des barres anti-flambement et de contreventement.\nCes pièces, qui vont apporter de la raideur, doivent être clouées sur les barres comprimées les plus sollicitées.\nDes erreurs de dimensionnement ou de calcul peuvent aussi être sources de désordres :\n§ des fermettes sont le plus souvent dimensionnées par ordinateur et les charges ponctuelles telles que les souches de cheminée ou les possibilités d’accumulation de neige ne doivent pas être sous-estimées ;\n§ les formes spéciales, telles que les fermes de chien-assis ou fenêtres de toit, ne doivent pas être ignorées.\nLes fermettes doivent aussi être régulièrement espacées et parfaitement solidarisées au gros œuvre. Leur verticalité doit être soignée.\nUne fermette déformée pendant le transport ou mal stockée, doit être éliminée. (Une fermette gauche se déformera anormalement).\n3.4 - Déformations des charpentes traditionnelles en bois\nMême si les ruptures par dépassement de contraintes sont rares en charpente traditionnelle, elles peuvent néanmoins se rencontrer sur les pièces fléchies lorsque la section la plus sollicitée présente :\n- des nœuds importants et groupés dans les zones tendues ;\n- des fibres tranchées ;\n- des fractures d’abattage.\nSur les systèmes triangulés, on peut avoir un dépassement important de la contrainte de compression latérale et de la contrainte de cisaillement longitudinal sur les appuis.\nLa compression peut être trop importante au contact bois sur bois dans les assemblages par entaille (embrèvement…).\nL’effort repris par chaque boulon peut être bien supérieur à sa charge admissible.\nL’inversion d’effort dans les barres comprimées des systèmes triangulés peut entraîner le déboîtement des assemblages.\nDans une console, la contre-fiche comprimée peut devenir tendue lorsque l’effort du vent est supérieur aux charges permanentes.\nDans une ferme avec porte-à-faux, l’arbalétrier en débord est tendu, alors qu’il est comprimé sur l’autre appui.\nOù trouve-t-on la charpente traditionnelle en bois ?\nLa charpente traditionnelle est utilisée dans les constructions comme support de couverture de plancher et de plafond.\nElle se classe en deux grandes familles :\n- les pièces de bois fléchies ;\n- les systèmes triangulés.\nLes pièces de bois fléchies sont les poutres de plancher, les pannes, les chevrons.\nPour une distance entre appuis donnée, leur section est définie en fonction :\n- du critère de déformation qui est retenu ;\n- de la qualité et de l’humidité des bois mis en œuvre ;\n- de la nature et de l’intensité des charges appliquées.\nLes systèmes triangulés se trouvent dans les fermes de combles perdus, de combles aménageables et de combles sur dalle.\nLeur dimensionnement se fait en fonction :\n- de l’effort et du moment fléchissant dans chaque barre ;\n- du type d’assemblage choisi au nœud de triangulation ;\n- du critère de déformation qui est à respecter ;\n- de la qualité des bois utilisés.\n3.5 - Les traitements curatifs des bois\nSelon la température, l’humidité et le milieu, des insectes et des champignons sont capables de digérer le bois et d’en affecter sa résistance mécanique.\nA) Les insectes xylophages\nLes insectes adultes ne se nourrissent pas. Ils ne servent qu’à la reproduction, mais installent leurs œufs dans le bois, lesquels se transforment en larves qui, pour se nourrir et grandir, ingèrent les essences.\nOn distingue trois sortes d’insectes :\n1) les nidificateurs creusent le bois pour installer leurs œufs.\n2) les insectes “de bois frais“ déposent leurs œufs dans les arbres fraîchement abattus mais ne pondent jamais deux fois sur le même arbre.\n3) les insectes de “ bois secs“ : les plus redoutables pour le bois dans la construction. Les générations se succèdent sur la même pièce de bois jusqu’à destruction totale le cas échéant.\nDans cette catégorie, les insectes que l’on rencontre sont les coléoptères (capricornes des maisons, grosses vrillettes, petites vrillettes, lyctus) et les isoptères (termites souterrains et termites de bois sec).\nB) Les champignons\nToutes sortes de champignons peuvent s’attaquer au bois.\nEn tombant sur ce matériau humide, plus ou moins selon les essences et les champignons, les spores germent et les filaments s’infiltrent dans les moindres interstices, émettant des substances chimiques qui en dissolvent les constituants.\nEn France, le champignon le plus répandu est le mérule.\nIl peut se développer dès que le taux d’humidité atteint 22 %, et que la température ambiante se situe entre 18 ° et 22°.\nDe plus, il n’a pas besoin de lumière pour proliférer.\nEn dehors de ces conditions, le champignon cesse de croître.\nTrois types de dégradations, affectant les propriétés mécaniques du bois, sont engendrés par les champignons : la pourriture cubique, la nourriture fibreuse et la pourriture molle.\n4 – Enveloppes et revêtements extérieurs\n4.1 - Les désordres des enduits extérieurs\nUne grande variété de sinistres\nIl y a d’abord les défauts d’aspect : citons simplement, à cet égard, le nuançage dans la teinte d’une même façade, les “spectres“ (ou “fantômes“), réapparition du dessin des joints des éléments de maçonnerie sous l’enduit, des salissures par la pollution ou les micro-organismes.\nMais surtout les atteintes à la durabilité : ce sont tous les désordres affectant d’une manière ou d’une autre la fonction principale d’imperméabilisation de l’enduit, c’est-à-dire sa capacité à participer, avec la paroi maçonnée, à l’étanchéité globale du mur extérieur.\nLes enduits monocouches sont des produits « pointus » dont la formulation industrialisée, intégrant liants, sables et adjuvants divers, fait l’objet d’études et de tests approfondis.\nIls ont des caractéristiques de bases fiables, telles l’adhérence au support, l’imperméabilité à l’eau (liée à une faible capillarité), la perméance, ou encore une résistance aux tractions engendrées par le retrait ou les variations thermiques.\nL’application est explicitée par des documents détaillés.\nBien que trop souvent négligée ,la préparation du support est un préalable incontournable, car le comportement de l’enduit ne peut être isolé de la qualité de la paroi sur laquelle il est appliqué.\nUn défaut de préparation de celle-ci peut entraîner une chute de l’adhérence, voire un décollement de toute une surface :\n- c’est le cas d’un support non humidifié préalablement (surtout par temps chaud et sec), qui absorbe brutalement l’eau de gâchage de l’enduit et provoque une dessiccation de celui-ci à l’interface (d’où la perte d’adhérence) Dans certains cas, il y a dessiccation dans toute son épaisseur, le rendant friable et inconsistant (on parle alors du “brûlage“ de l’enduit) ;\n- c’est aussi le cas des parois en béton banché trop lisses, sur lesquelles l’accrochage mécanique de l’enduit est difficile à obtenir, en l’absence d’un repiquage ou de l’application d’une couche d’un produit “primaire“ adéquat ;\n- ce peut être enfin le cas de murs anciens mal nettoyés de restes de poussières, peintures, plâtres…\nIl y a des causes des fissurations spécifiques :\nMême sur un support préparé suivant les règles de l’art, un enduit “prêt à l’emploi“ peut être victime de fissures.\nIl faut alors distinguer le “faïençage“ (superficiel et non dangereux) et la “microfissure“ qui peut progresser dans toute l’épaisseur de l’enduit sous l’effet des intempéries (gel ou autres), et être ainsi source d’infiltrations.\nLe retrait excessif du mortier, conséquence d’un gâchage avec une trop grande quantité d’eau.\nIl s’agit d’un défaut de mise en œuvre qui peut être aggravé par une durée de malaxage insuffisante, ne permettant pas une bonne homogénéisation du mortier, notamment à l’égard des adjuvants. L’expérience montre que ces fissures de retrait se canalisent régulièrement au droit des joints qui constituent en quelque sorte des lignes de plus faible résistance.\nIl faut encore noter, sur ce point, l’importance des conditions de séchage de l’enduit, pour lequel une évaporation rapide (par temps sec et, en l’absence de protection) peut s’avérer catastrophique, tandis qu’une atmosphère humide lui sera au contraire bénéfique.\nUne rétraction d’origine thermique, pour la compréhension de laquelle quelques explications préalables s’imposent. Ce phénomène, auquel on donne le nom de “choc thermique“, exprime le fait que la température de surface externe de la paroi, lorsque celle-ci est bien isolée côté intérieur, peut subir sur un temps très court (une douzaine d’heures, par exemple) un écart très important pouvant atteindre les 50 °C (ainsi, de + 65 °C à l’ensoleillement maximal, à + 15 °C seulement après un orage nocturne).\nUne telle chute de température engendre dans l’enduit des rétractions empêchées (par l’adhérence), donc des contraintes, aptes à conduire à la fissuration.\nLe problème est aggravé par une orientation sud-est-ouest (maximum de soleil), ou par une teinte foncée (forte absorption du rayonnement solaire), et atteint son maximum la première année, où son effet se cumule avec celui du retrait.\nLa porosité d’un enduit trop mince peut entraîner l’apparition d’humidité interne, en l’absence de toute fissure. Mais on peut souligner au passage qu’un enduit trop épais est, lui, plus enclin au retrait.\n- les bactéries vivent avec ou sans air, ont besoin d’eau liquide et peuvent avoir une action corrosive sur les vêtements. Elles sont présentes dans les salissures de couleur verte ou noire ;\n- les algues ne vivent pas aux dépens du substrat mais secrètent des acides organiques qui agissent chimiquement sur le support. L’insertion des cellules dans les pores à une action mécanique sur le revêtement. Elles ont besoin d’une forte humidité pour leur croissance. Elles sont présentes dans les salissures de couleur verte, rouge, bleue ou noire ;\n- les champignons secrètent des acides organiques qui peuvent attaquer le support. Ils sont présents dans les salissures de couleur brune à noire ;\n- les lichens vivent collés à la surface, mais les thalles peuvent s’enfoncer de plusieurs millimètres dans le support. Ils secrètent de l’anhydrite carbonique et des produits avides qui ont une action chimique sur le carbonate de calcium. Ils sont présents dans les salissures de couleur jaune orange à gris ;\n- les mousses affectionnent les milieux humides. Elles produisent des acides organiques.\nLes facteurs influant sur le développement des micro-organismes :\n- l’eau est indispensable pour la vie des micro-organismes. Elle joue un rôle dans les échanges gazeux et dans le transport des substances nutritives. C’est le vecteur de contamination par excellence ;\n- la température : à chaque espèce de micro-organismes correspond une température optimale de croissance. Seul le gel peut provoquer la disparition des micro-organismes ;\n- le pH a un rôle important dans le développement des micro-organismes. Chaque espèce possède une zone optimale ;\n- les conditions nutritives : le développement des micro-organismes est lié à la présence d’éléments chimiques dans le milieu ;\n- l’exposition : il faut souligner l’importance de l’orientation d’un bâtiment vis-à-vis de la pluie battante et des vents dominants.\nLe vecteur de propagation le plus important des micro-organismes est l’eau de ruissellement. Ce ruissellement est d’autant plus important à certains endroits spécifiques : principalement les arêtes (chevronnières, haut d’un mur…) et au niveau des points singuliers.\nLes enduits monocouches sont, a priori, plus sensibles à ce phénomène.\n4.2 - Infiltrations par la liaison fenêtre-gros œuvre\nLa pathologie peut toucher tous les types de menuiseries en bois, en métal, en PVC.\nElle est largement influencée par les conditions climatiques du site (la façade reçoit plus au moins d’eau accompagnée de vent), ainsi que par la hauteur de la baie au-dessus du sol (le vent soufflant plus fort quand on s’élève)\nIl existe deux modes principaux de pose :\n- au « nu intérieur », la plus fréquente, car elle permet le raccord direct avec l’isolation thermique du local ;\n- ou « en ébrasement avec feuillure », quelquefois utilisée pour des murs en béton banché. Avec ce type de paroi, l’interposition de plus en plus fréquente de précadres, mis en place au coulage du béton, facilite beaucoup l’exécution du calfeutrement et limite le risque d’infiltrations.\nC’est avec les maçonneries en parpaings de ciment ou de blocs de terre cuite que le problème se pose le plus.\nIl se complique du fait que cette étanchéité doit être assurée sur quatre lignes de contact, à savoir :\n- traverse basse/appui de baie ;\n- montants verticaux/tableaux ;\n- traverse haute/linteau.\nLes résultats d’expertises montrent que la première zone est la plus sensible, les secondes n’étant pas pour autant à l’abri de désagréments.\nL’appui est maintenant le plus souvent coulé (sur place ou préfabriqué) en premier et l’étanchéité est réalisée, soit par un cordon préformé mis en place avant pose de la fenêtre, soit par un mastic extrudé après coup par-dessous le rejet d’eau de la traverse basse.\nL’ancienne méthode qui consistait à couler cet appui sous la fenêtre préalablement fixée, et qui a donné lieu à tant de mésaventures par infiltrations directes ou capillaires est quasiment abandonnée aujourd’hui.\nLe calfeutrement des joints verticaux, ou du joint horizontal supérieur, est généralement constitué par un mastic extrudé…\nLes travaux de menuiseries sont en cause, mais aussi le gros œuvre :\nIl a été mis en évidence deux grandes familles de causes de désordres, toutes deux consécutives à des défauts de mise en œuvre sur le chantier :\n1 – La première concerne la tâche de l’entreprise de gros œuvre, et elle se traduit par un montage irrégulier de la maçonnerie de baie :\n§ les dimensions du cadre ne respectent pas les tolérances usuelles vis-à-vis des cotes de plans ;\n§ des tableaux se présentent avec du faux-aplomb ou un défaut de parallélisme ;\n§ l’appui n’est pas plan, ou est mal raccordé aux tableaux.\nDans ces conditions, le garnissage du joint est délicat si, par exemple, le recouvrement du bâti sur la paroi est trop faible, ou si ce joint présente une ouverture en sifflet, passant du haut en bas de presque rien à quelques 2 cm.\nDe même, un cordon sous traverse basse n’est que partiellement écrasé, donc inefficace, si l’arête de la pièce d’appui n’est pas parallèle à la sous-face de la traverse.\n2 – La seconde est relative aux travaux du menuisier et se manifeste par une mise en place aléatoire du mastic de calfeutrement, le plus souvent liée à une méconnaissance du fonctionnement de ce type de garniture.\nCeci se traduit par exemple :\n§ par une section du cordon inadaptée à la taille de l’interstice à calfeutrer, ou nuisible au maintien de l’adhérence dans le temps (ainsi, l’épaisseur de mastic doit se tenir entre un minimum, mais aussi un maximum) ;\n§ dans le cas d’une extrusion, par l’oubli de l’interposition préalable d’un fond de joint (ou sa mise en place défectueuse), indispensable pour assurer le bon serrage du produit contre les parois ;\n§ encore, par un manque de nettoyage soigné des parois de contact, lesquelles exigent en outre, dans certains cas (les fenêtres en plastique, par exemple), l’application d’un “primaire“ adapté au matériau de ces parois.\nEnfin, une zone s’avère particulièrement délicate : les angles entre tableaux et pièce d’appui.\nLe raccordement du cordon sous traverse basse avec les cordons verticaux des montants de châssis est souvent négligé.\nIl suffit de regarder certaines toitures qui blanchissent ou s’oxydent au bout de quelques années pour se rendre compte à quel point le choix de la qualité des ardoises est important.\nLe principal site français de production d’ardoise naturelle est situé à proximité d’Angers.\nCe site ne produit que de l’ardoise de classe A au sens de la norme en vigueur, c'est-à-dire une ardoise à la parfaite planéité, à une régularité d’épaisseur, aux belles épaufrures des bords et exempte d’inclusion de pyrites de fer oxydable.\nCe sont ces dernières qui sont responsables des coulures de rouille caractéristique.\nLes ardoises artificielles :\nDepuis l’interdiction d’adjonction d’amiante dans les produits, ces ardoises sont fabriquées avec des fibres naturelles.\nCes ardoises sont soient teintées dans la masse, soit reçoivent une peinture en surface.\nA plus ou moins brèves échéances de sérieuses décolorations sont observées notamment sur les ardoises recevant une peinture laquelle pèle.\nActuellement, le principal fabricant est en procédure judiciaire et face à un sinistre sériel.\n5 - EQUIPEMENTS\n5.1 – VMC et condensations dans les logements\nLes condensations peuvent se produire :\nou à l’intérieur d’une paroi.\nLes condensations de surface ou dites superficielles :\nOn les observe sur les vitrages des menuiseries, mais aussi sur les parois opaques (les murs), les sols (un carrelage, par exemple), ou les dallages sur terre-plein.\nLe paramètre influent alors est la propension de cette paroi à laisser passer les calories produites dans le local par le chauffage vers l’extérieur (les condensations sont essentiellement un phénomène hivernal.\nLes condensations à l’intérieur d’une paroi :\nEn effet, il faut d’abord savoir que la vapeur d’eau est susceptible de migrer à travers la paroi, et ce, depuis le milieu intérieur vers le milieu extérieur.\nSi aucun « pare-vapeur » n’est apposé sur la face interne du mur, cette vapeur “diffuse“ vers l’extérieur et le processus peut entraîner sa condensation à l’intérieur de la paroi.\nProduction de vapeur d’eau, ventilation insuffisante, défaut de chauffage et ponts thermiques sont tous causes de sinistres :\nLes condensations se manifestent par les taches sur les papiers peints, moisissures dans les angles de murs, aux jonctions façades-abouts de planchers, ou encore derrière les meubles.\nLa très grande majorité est la conséquence conjointe de la production de vapeur d’eau et d’une ventilation insuffisante.\nLa production de vapeur d’eau est presque toujours suffisante pour saturer l’air ambiant : il faut moins de cinq heures dans une chambre où dorment deux personnes.\nLa ventilation peut être insuffisante, par le fait de l’installation même mais aussi par le fait des occupants, qui calfeutrent les orifices de ventilation sous le prétexte de ne pas faire entrer le froid, mais qui empêchent ainsi le renouvellement nécessaire de l’air.\nIl faut souligner l’existence de zones de paroi privilégiées à l’égard des condensations : les “ponts thermiques“. Assez nombreux dans les immeubles modernes, ce sont par exemple les encadrements de baies, les chaînages en béton armé disposés dans les angles de murs, ou en nez de planchers.\nPlus généralement, ce sont les zones où la température de paroi peut rester relativement froide en hiver, alors que celles des parties courantes des murs, mieux isolés thermiquement, est proche de la température d’ambiance des locaux.\n5.2 - Fuites sur canalisations encastrées\nLes percements sont la conséquence d’une corrosion (phénomène chimique), d’une abrasion (phénomène mécanique) et parfois les deux :\n- la corrosion apparaît sous forme de piqûres ou “pitting“ ;\n- la corrosion externe est relativement fréquente.\nElle provient du passage de l’eau par les arases de gaines au niveau du sol ou par les raccords de gaine de protection non étanches.\nL’eau provient des lavages de sol et contient donc des produits de nettoyage (présence de chlorures et de sulfates) la concentration de ces sels agressifs, dans les points bas entraîne une attaque rapide et caractéristique ;\n- la corrosion interne peut être due à plusieurs facteurs qui rendent complexe le phénomène.\no la nature de l’eau (minéralisation, température, aération, pollution) ;\no la nature et l’état métallurgique du métal ;\no les couples galvaniques (effet de “pile“ par différence locale de potentiel électrique) ;\no une contrainte dans le tube (déformation excessive, par exemple) ;\no la vitesse du fluide.\n- le pitting apparaît principalement sur les réseaux d’eau froide assez fortement minéralisée, sur du cuivre traité thermiquement lors des assemblages par brasure.\nCeci est lié à la présence d’un film de résidus carbonés à la surface du tube ou à la formation de certains oxydes apparaissant à haute température.\nLa plupart des industriels ont pratiquement supprimé ces résidus carbonés.\n- la corrosion – érosion n’apparaît que dans les circuits bouclés.\nEn général, ce phénomène est lié à la vitesse de circulation de l’eau et à la géométrie de l’installation.\nLa présence de particules solides ou gazeuses dans l’eau peut accélérer la corrosion.\n5.3 - Désordres atteignant les conduits de fumée\nCause principale :\nL’évacuation trop lente des gaz brûlés et le refroidissement trop rapide de ceux-ci peut entraîner une condensation des goudrons et imbrûlés contenus par les fumées sur les parois du conduit.\nCes dépôts de bistre risquent ensuite de s’enflammer provoquant un feu de cheminée.\nCe phénomène peut résulter :\n- d’une mauvaise géométrie du conduit ralentissant la vitesse d’évacuation. Les conduits doivent être verticaux afin d’offrir le moins de résistance possible à l’évacuation des gaz ;\n- d’une insuffisance d’isolation du conduit et/ou de la souche. Une isolation correcte du conduit et de la souche permet d’éviter une baisse trop rapide de la température des gaz de combustion.\nUne température trop froide des gaz entraîne une élévation moins rapide de ceux-ci et favorise la condensation sur les parois du conduit de la vapeur d’eau qu’ils contiennent ;\n- d’une mauvaise géométrie du conduit. Le tirage d’un conduit est fonction à la fois de la section du conduit et de sa hauteur.\nPlus on augmente l’un ou l’autre de ces facteurs (ou les deux), plus le tirage augmente. Plus le tirage est élevé, plus la vitesse d’évacuation des gaz est rapide ce qui diminue les risques de refroidissement, condensation et bistrage.\nAutres causes de sinistres :\n- une insuffisance de hauteur de la souche peut être à l’origine d’un défaut de tirage ou même de refoulement dans le conduit ;\n- une insuffisance de distance au feu peut provoquer également un incendie de charpente.\nEn cas de feu de cheminée, l’incendie peut être propagé du fait d’un défaut d’étanchéité du conduit de la charpente. Par ailleurs, du fait du simple échauffement par proximité de la charpente, un enflammement des pièces de bois peut se déclencher spontanément.\n5.4 - Défauts d’isolation acoustique\nLes bruits dans les bâtiments se décomposent en trois grandes familles :\n1) les bruits aériens dont la source est intérieure ou extérieure ;\n2) les bruits d’impact dont la source correspond à des chocs intérieurs ;\n3) les bruits d’équipements internes du bâtiment.\n1 - Les défauts d’isolation aux bruits aériens :\nDéfauts de conception :\n- trop grande légèreté d’une paroi séparative simple (exemple : plancher béton trop mince entre un logement et un garage) ;\n- performances inadaptées d’une paroi séparative double (exemple : cloison en plaques de plâtre entre logements présentant un indice d’affaiblissement acoustique trop faible) ;\n- absence de prise en compte de la présence dans la paroi de parties aux performances plus faibles (exemple : grandes baies vitrées avec portes-fenêtres coulissantes) ;\n- absence de prise en compte d’exigences réglementaires particulières (exemple : isolation aux bruits extérieurs à proximité d’un aéroport)\nDéfauts de réalisation :\n- mauvaise étanchéité à l’air des parois séparatives (exemple : défauts de calfeutrement de menuiseries de coffres de volets roulants)\n2 – Défauts d’isolation aux bruits d’impact :\n- mauvais choix de revêtements de sol (exemple : carrelage posé directement sur un plancher béton) ;\n- mauvais choix des couches isolantes intermédiaires entre élément porteur et sol (exemple : chape flottante sur une couche résiliente aux performances insuffisantes)\n- existence de ponts phoniques accidentels (exemple : poinçonnement des sous-couches résilientes par un matériau dur)\nDéfauts liés aux produits :\n- dégradation dans le temps ou inadaptation de la sous-couche résiliente.\n3 – Défauts d’isolation aux bruits d’équipements :\n- choix d’un équipement aux performances inadaptées (exemple : bouche d’extraction VMC dont la performance acoustique est insuffisante) ;\n- emplacement maladroit des équipements (exemple : machinerie d’ascenseur au-dessus d’une pièce habitable)\n- installation défectueuse des équipements (exemple : appareil de chauffage posé sans plots antivibratiles ou sur une cloison légère).\nL'électricité est généralement distribuée :\n- soit en courant de 220 volts (V) ;\n- soit en courant de 380 volts (V).\nLa puissance des appareils se mesure en watt (W) et celle de l'installation en kilowatts (kW).\nLes surintensités de courant sont réglées par des protections appelées fusibles ou disjoncteurs.\nDe symbole la lettre P, la puissance est égale au produit de la tension (U) par son intensité (I) et se mesure en watts (W).\nPar exemple une ampoule de 100 W, un radiateur de 1 500 .\nLa consommation est égale au produit d'une puissance (P) par un temps de fonctionnement en heure (h).\nPar exemple : un appareil de 500 W fonctionnant pendant 4 heures consommera 500 x 4 = 2 000 W, soit 2 kwh (kilowatts/heure).\nIl s’agit d’un organisme décernant des labels pour les logements anciens après rénovation ou neufs en immeubles collectifs ou en maisons individuelles, équipés d'une installation électrique répondant à certaines prescriptions.\nL'attribution de ces labels est gratuite et donne accès à des primes.\nLa mise en service de l'installation :\nLe distributeur (généralement EDF) ne peut mettre l'installation sous tension que sur présentation par le constructeur ou l'installateur électricien d'une attestation de conformité visée par le Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité) après contrôle sur place.\nLa mise à la terre :\nL'installation de mise à la terre est constituée par :\n- une prise de terre générale est souvent réalisée soit par une boucle en cuivre enterrée à fond de fouille lors de la construction, soit par un piquet enfoncé dans le sol;\n- un réseau de conducteurs de protection : repéré par une double coloration, jaune et vert, de leur gaine de protection.\nPour la salle de bains, la réglementation définie 3 volumes :\n- le volume enveloppe : toute implantation d'appareils électriques est proscrite, sauf quelques exceptions ;\n- le volume de protection : périphérique au 1er volume et où certains types d'appareils sont autorisés ;\n- le volume extérieur : aux 2 précédents volumes, pour lequel une gamme plus large d'appareils est autorisée.\nLa liaison équipotentielle :\nLes éléments métalliques de la salle de bains (canalisations, huisseries,…) doivent être reliés entre eux par des conducteurs de protection constituant la liaison équipotentielle, ce qui élimine tout risque d'électrocution par contact simultané avec 2 éléments conducteurs se trouvant à une tension différente.\n- un mauvais dimensionnement des conducteurs lequel peut conduire à un échauffement excessif ;\n- une mauvaise mise en œuvre dans les parois susceptibles d’être humides peut entraîner des risques d’électrocution des personnes ;\n- une absence ou une mauvaise réalisation de la liaison équipotentielle pouvant conduire à des risques d’électrocution ;\n- une surintensité à la suite d’une décharge ou d’un court-circuit pouvant entraîner un incendie ;\n- un défaut d’isolement des conducteurs pas altération de la gaine protectrice pouvant entraîner un court-circuit ;\n- un défaut de connexion des composants d’une armoire électrique entraînant un phénomène d’arc et de grésillements lesquels sont susceptibles d’évoluer vers une panne de l’installation avec une disjonction ou même une destruction, voire un début d’incendie ;\n- les surtensions atmosphériques, tel qu’un coup de foudre.\n6 – Aménagements intérieurs\n6.1 - Décollement de revêtements de sols souples collés\nPlus complexe qu’il n’apparaît en première vue, un revêtement de sol souple collé associe en fait différents éléments :\n- le support : le revêtement peut être mis en œuvre directement sur une chape de mortier à base de ciment ou sur un béton surfacé ;\n- les produits de préparation de la surface : afin d’obtenir un meilleur état de surface, le support est éventuellement traité à l’aide d’un primaire. Il peut être ensuite recouvert d’un enduit de lissage ou de ragréage de quelques millimètres d’épaisseur ;\n- les adhésifs : les colles habituellement utilisées sont à base de résine acrylique en émulsion dans l’eau ;\n- le revêtement proprement dit : à base de plastique, de caoutchouc ou de linoléum.\nLes revêtements de sols souples sont étanches à l’eau et à la vapeur d’eau.\nIls empêchent donc l’évaporation de l’eau présente en excès dans le support par le dessus du plancher.\nCette humidité résiduelle retarde la prise de la colle qui reste donc poisseuse.\nL’augmentation de la tension de vapeur due à un écart important de température peut entraîner le soulèvement du revêtement.\nLe phénomène affecte davantage encore les revêtements en lès que ceux en dalles, car les nombreux joints entre dalles peuvent laisser s’échapper un peu d’humidité qu’au contraire les lés bloquent complètement.\nLes remontées d’eau par capillarité peuvent également entraîner la rupture de cohésion de l’enduit de lissage.\nLa présence d’eau peut avoir deux origines :\n- l’eau qui a servi à la fabrication du béton : l’eau libre qui ne sert pas à la prise du béton s’évapore normalement au contact de l’air extérieur. Ce séchage ne concerne que les premiers centimètres superficiels.\nLe phénomène n’est rapide qu’en surface. Au-delà de 3 cm, il est très lent : il peut prendre des mois voire des années si les conditions sont défavorables : mise hors d’eau retardée, locaux non ventilés et non chauffés.\nCertaines configurations défavorables, comme les dallages sur terre-plein, pour lesquels la présence d’une barrière étanche ou d’un bac acier en sous-face empêche l’évaporation par le dessous, la pose du revêtement arrête donc complètement le séchage ;\n- les venues d’eau extérieures : elles concernent les planchers sur vide sanitaire ou cave, peu ventilés, et donc exposés aux remontées d’humidité du sol. La préparation du support est essentielle pour assurer un bon collage du revêtement de sol.\n6.2 - Fissuration et décollement des carrelages de sol\nLa mince membrane que constitue le carrelage traduit rapidement les carences de son support et de sa mise en œuvre.\nLes dommages les plus fréquemment rencontrée sur les surfaces carrelées sont de trois ordres :\n1 – La fissuration laquelle se développe linéairement dans diverses directions, notamment aux emplacements les plus sensibles (angles rentrants ou saillants, passage de porte, charge concentrée…).\nElle traduit une déformation des couches constituant le support du carrelage due à :\n- le souplesse du plancher porteur ;\n- un fléchissement localisé du support dû à une charge concentrée sans effort ;\n- un tassement différentiel de l’isolant par la présence de points durs ou l’inadaptation du matériau isolant ;\n- le franchissement d’un joint de gros-œuvre sans précaution ;\n- le retrait de la chape ou du mortier de pose.\n2 – Le décollement des carreaux lequel a pour causes principales :\n- une mauvaise préparation du mortier de pose ou une mise en œuvre qui n’optimise pas l’adhérence ;\n- une préparation insuffisante du support (traces de plâtre ou présence de poussières réduisant l’adhérence, défaut de planimétrie entraînant des surépaisseurs de colle…) ;\n- une mise en œuvre de la colle ne respectant pas les prescriptions du fabricant (temps d’ouverture, simple ou double encollage…)\n3 - Le soulèvement lequel peut survenir de façon brutale après un réchauffement rapide du carrelage, alors que le support est encore à une température inférieure, ou après retrait du gros œuvre dans les premières années.\nLa cause principale est une mise en compression du revêtement due :\n- au retrait du support si le carrelage est posé prématurément ;\n- aux variations dimensionnelles thermo-hygrométriques ;\n- à l’absence de joints périphériques et de fractionnement ;\n- à la flexion des planchers.\nSi à ces différents facteurs s’ajoutent un collage ou un scellement défaillant, le revêtement carrelé se soulève par flambement.\nNombre de fissures ont pour origine l’incorporation de canalisations (électricité, plomberie) dans le mortier de pose (amoindrissement localisé de son épaisseur), une pratique pourtant interdite de longue date.\n6.3 – Défaut de joint périphérique sur baignoire\net bac à douche\n- l’inadaptation du support de la faïence. Il en découle une ruine de l’ouvrage dont seule la réfection totale est possible ;\n- le déplacement du receveur de douche. Le glissement ou le tassement du receveur sur ses appuis est dû aux calages de qualité médiocre, souvent constitués d’empilements de matériaux de nature diverse, sensibles à l’eau et non solidaires ;\n- le jointoiement. Même si les joints sont correctement calibrés en partie courante, les carreaux sont souvent en contact dans les angles ;\n- le défaut d’étanchéité des traversées ;\nLe traitement d’étanchéité des traversées de parois par les canalisations est souvent omis et les dispositifs d’évacuation insuffisamment testés à la mise en route de l’installation.\n6.4 – Désordres sur parquet bois\nDeux grandes causes peuvent être à l’origine de désordres liés à l’humidité.\n1 – Une mise en œuvre prématurée du parquet dans des chantiers dont l’état ne le permet pas encore :\n- clos et couvert non totalement assurés ;\n- travaux de maçonnerie, carrelage, marbrerie intérieure inachevée ;\n- support non suffisamment sec.\n2 – La réhumidification du parquet en service dont les causes peuvent être nombreuses :\n- fuite du clos et couvert ;\n- remontée d’humidité dans le support ;\n- non-maîtrise du taux d’humidité des locaux.\nLa description de l’apparition des phénomènes, telle qu’elle est relatée par les sociétaires des lieux, est strictement la même, d’une déclaration à une autre :\n- quelques semaines, ou quelques mois après l’entrée dans les lieux dans les locaux, on constate une fine fissuration de la peinture, généralement en « étoile » (3 branches à 120° l’une par rapport à l’autre) ;\n- la fissuration évolue, en taille et en densité, le film se soulève ;\n- en phase ultime, on assiste à l’écaillage spontané du revêtement. Les manifestations sont généralement plus spectaculaires, en locaux humides, surtout q’il s’agit de pièces aveugles.\nLa mesure du taux d’humidité du subjectile est primordiale.\n- les produits (enduits et peintures) : les surépaisseurs au niveau de passes d’enduit sont préjudiciables au bon comportement de ce dernier ;\n- l’enduit de peintre (ou le ragréage) présente, en zone de rupture d’adhérence, une pulvérulence anormale ;\n- les huiles de décoffrage : il peut subsister des reliquats de produits de décoffrage restés nichés dans les micro-anfractuosités du béton. Ce mélange coloré imprègne l’enduit de peintre et provoque la formation d’auréoles brunâtres visibles au travers du film de peinture de finition ;\n- les désordres constatés sont le résultat d’application des produits de peinture sur des supports trop humides. En travaux neufs cette humidité correspond à de l’eau résiduelle du gâchage du béton.\nLa forme concave des écailles montre que les forces de traction de la peinture se sont révélées supérieures aux forces de cohésion internes de l’enduit et ont entraîné sa rupture.\nProcessus de dégradation :\nOn peut admettre que l’eau résiduelle de gâchage des dalles (ainsi que celle provenant du coulage du sol béton sur ces dalles) n’a pas eu le temps de s’évacuer suffisamment, lorsque l’ambiance ne le permettait pas comme c’est souvent le cas lorsque les travaux sont effectués entre novembre et mars. Les produits de peinture mis en œuvre prématurément, freinent le départ de l’humidité.\nOn peut retenir comme facteurs aggravants une mauvaise ventilation des locaux, leur occupation excessive (étendage du linge, lessives répétées) et l’absence d’ouverture (pièces aveugles) favorisant la stagnation d’humidité.\nPosté par jacquesargaud à 17:50 - Pathologie d'un bâtiment - Commentaires  - Permalien [#]\nCommentaires sur Principales pathologies d'une construction en 6 thèmes\nMerci pour tous les détails.\nQue penser d'une fissure d'un mur orienté sud-ouest présentant une fissure partant à peu près d'une base de la souche de cheminée. Une autre fissure est plus éloignée.\nLa souche est considérée comme solide. On y a accès par le toit.\nJe ne sais pas si les fissures très hautes elles et inaccessibles affectent l'enduit seul assez mince ou le mur ( c'est plutôt cette dernières option)\nQuelle peut être la ou les causes de ces fissures?\nJ'ai eu 2 avis : c'est la souche. Et : ce n'est pas évident que ce soit la souche.\nPosté par Dan, dimanche 13 janvier 2019 à 20:55 | | Répondre


À propos - burö maison\nUn beau projet c’est cool, un beau projet beau c’est encore plus cool.\nJe sais mettre des images sur vos mots :\n— Territoire de communication\n— Projets éditoriaux\nGraphisme : Burö_maison\nCollages : Rlml_carnets\nJe m’appelle Rachel. Petite, je fabriquais pas mal de trucs. Des parchemins, des maisons en carton, des cartes aux trésors, des sculptures, et d’autres objets non homologués que j’offrais souvent à ma mère. Puis je me suis mise au dessin, avec tout ce qui me passait sous la main. Plus grande, à la photo, au collage ; et j’ai commencé à faire des fanzines.\nToutes ces expérimentations ont développé mon attrait pour l’Art et plus spécifiquement pour les arts graphiques ; aujourd’hui je me suis un tout petit peu recentrée et je m’inspire de tout ça pour construire mon travail. J’aime expérimenter et définir des univers, que ce soit pour des identités visuelles, des typographies ou de l’édition.\nJ’attache une importance toute particulière au choix d’une police de caractère ou d’une couleur plutôt qu’une autre, et aux « détails » tels que la qualité d’un papier, les procédés d’impression ou la pertinence d’un format en fonction de son contenu. Je fais en sorte que le fond match avec la forme, pour que les projets soient attractifs, cohérents et facilement identifiables. En bref, je mets en image mes et vos idées. Et faire ça me rend très heureuse.\nAlcatel — APF — Beci — Big Fernand — Biltoki — Bizzbee — Bonnuit — Boulanger — Customer Social Club — Cyber Colors — Damart — Decathlon — Dejbox — Devianne — Franke — Hermès — Institut Fontaine — Les petites Shanghaiennes — L’Express — L’Oréal — Lepage — Lokahi — LVMH — Maire de Paris — Maison de Mode — Naf Naf — Nike — Not so Far — PicWicToys — Qeelin — Quechua — Sidièse — Studio Josette — Takuma — The Garden — Valeo — Wakers — Weturn — Yoyo — Yuesai — Z Génération — Zodio\nEt c'est (aussi) grâce à eux\nOrès Lille & Shanghai (2013 – 2019)\nEt voilà ce qu'ils en disent\nUn beau projet c'est cool, un beau projet beau c'est encore plus cool.


25/12/2018 à 22:22\nBonjour, j'ai 27 ans et je vis une situation assez compliquée. je sais que ce sujet sujet revient constamment, mais j'ai vraiment besoin d'en parler et d'avoir des retours ou des avis exterieurs. je suis hétéro aux yeux de ma famille et de mes amis, et mene une vie homo dans la discretion. depuis peu, je ressens des sentiments forts pour mon meilleur ami (qui a mon age aussi), avec qui je passe beaucoup de temps. On se voit presque tous les jours, pour s'entrainer à la salle de sport, aller à la piscine, manger ensemble chez moi ou au restau, sortir boire des verres ou meme voyager ensemble parfois. c'est le seul ami à qui j'ai osé dire que je vois des mecs aussi à coté. il l'a bien pris, il ne me juge pas, et on en parle jamais.\nIl a rompu avec sa copine recemment, et moi je suis celibataire également en ce moment. pendant sa rupture j'étais la pour lui, pour l'aider à surmonter. Du coup, on se voit presque tout le temps. le probleme est que je commence à avoir des sentiments pour lui. tout me plait chez lui.\nje suis tout le temps frustré quand je suis avec lui de ne pas pouvoir le tenir dans mes bras et lui faire des calins. je pense qu'il a remarqué que j'ai changé. je suis tout le temps de mauvaise humeur avec lui, je lui fais des scenes pour tout et rien. Il ne comprend rien le pauvre. le problème est que je n'ose pas lui avouer, de peur de le perdre en tant qu'ami. j'aime vraiment notre amitié.\nje sais qu'il est hétéro, mais quelquechose me dit qu'il a des sentiments pour moi aussi, meme s'il a peur de la société et du regard de sa famille (trés catholique). je me fais peut etre des films. mais le regard ne trompe pas.\nj'ai essayé plusieurs fois de prendre mes distances, mais il revient toujours. il me propose toujours de me voir, pour aller au sport, aller manger au restau etc. je n'ai pas la force de lui dire non. Il adore le sauna, et du coup il me propose d'en faire tout le temps. ce qui me frustre encore d'avantage, le voir a poil et ne pas pas pouvoir le toucher me rend fou.\nje le surprend entrain de me mater par moment. on est tous les 2 bien foutus haha. on fait beaucoup de sport. mais je me fais des films peut etre. et quand il rencontre des filles pour baiser, à chaque fois il me dit qu'il n'a pas aimé. et avec son ex ils ne le faisaient pas beaucoup non plus.\nbref, je suis à bout de force, je ne peux plus continuer ainsi. je voudrais tout lui avouer et prendre le risque de le perdre. c'est peut etre ce qu'il y'a de mieux pour moi à ce stade. tant que je continue de le voir et de passer du temps avec lui.\nqui a deja été dans cette situation? et comment on s'en sort? j'ai l'impression de perdre le controle. merci d'avance pour vos avis\n25/12/2018 à 23:41\nbon, avec dix ans de moins que toi, je risque de ne pas être trés calé sur ce genre de cas mais j´ai eu quelques expériences... D´aprés ce que je comprend, tu commences à avoir des sentiments pour lui et la probabilité qu´il soit réciproque est, d´aprés ce que tu dis, assez importante, ou plutot on en l´impression. Sauf que comme tu l´as dit, quand on est amoureux on se fait parfois des films ( même si dans ton cas c´est pas encore vraiment amoureux de ce que je comprend). Donc le problème, c´est que tu as le cul entre deux chaises, tu n´es pas encore totalement amoureux, et tu ne veux pas l´etre de crainte ( fondée) d´un rateau et d´une remise en question de votre amitié, d´un autre coté, il est bien possible qu´il y ait quelque chose de l´autre coté. ( il me fallait reformulé pour mieux comprendre...)\nÀ mon avis, la meilleure solution, c´est de lui dire qu´il faut que vous vous éloignez quelque temps, et lui dire que tu as peur que en continuant comme ca, d´avoir des sentiments, en précisant bien que ce n´est pas encore réellement le cas, mais que tu crains que cela ne se produise. En theorie, soit il te retiens, mais ne te dira probablement pas qu´il t´aime, ou autre petites choses mignonnes ( si c´est le cas, ce serai tellement beau!!), mais il voudra simplement continuer comme ca donc il lui faudra juste plus de temps, mais tu auras plus de certitudes syr ces sentiments. Soit, il te dit " ok, on se voit moins un mois", dans ce cas, même si il t´aime, il aura clairement formulé qu´il ne peut pas resté avec toi, et dans le cas inverse, il faudra que tu cicatrises les sentiments que tu avais pour lui.\nCe qu´il faut, c´est que ce soit dit clairement et pas sous entendu.\n25/12/2018 à 23:43\nBon par contre si ça marche, ce serai magnifique ^^\n26/12/2018 à 00:06\ntu as dix ans de moins certes, mais tu as l'air d'etre de tres bon conseil. je vais essayer de lui dire dès qu'il revient de chez ses parents. il est parti pour noel. je le ferai par texto je crois haha... je pense que c'est le mieux a faire. s'il essaye de me retenir en tant qu'ami, je lui dirai que c'est impossible, que j'ai besoin de temps pour le moment pour comprendre ce qui m'arrive.\nmerci d'avoir pour ton retour Mathias.\n26/12/2018 à 00:11\nça me parait difficile par texto, souvent l´écrit c´est pour le moins source d´incompréhension.... si tu comptes le faire par telephone, ça ne vaut mieux pas de l´appeler?\nSinon bah derien, et au passage, joyeux noël!\n26/12/2018 à 00:22\nje n'aurais jamais le courage de lui dire ça à voix haute. j'ai peur de le mettre mal à l'aise aussi. je le connais. par texto, il prendra le temps de lire et relire, et formuler sa reponse comme il le souhaite.\nje pense qu'il dira OK pour mettre de la distance entre nous. je vais le perdre malheureusement.\nmais au moins je pourrais passer à autre chose. la je suis tellement distrait par lui, que je n'arrive meme plus à me concentrer sur mes nouvelles conquêtes (rencontres).\n26/12/2018 à 00:48\ntout comme Mathias que je salue au passage, je pense qu'il serait préférable de parler avec lui de vive voix et non pas par texto. Je ne crois pas que ce genre de sujet puisse être évoqué avec autant de souplesse et d'espace de dialogue à l'écrit que de vive voix. Bien sûr c'est compliqué de parler de ça à l'oral, mais tout dépend aussi comment tu avances ton propos au fil de la discussion téléphonique. Tandis que l'écrit peut être très réducteur et peut vite mal tourner, ou provoquer des quiprocos.\nEn tout cas ça mérite d'être réfléchi, tu ne crois pas ?\nLaisse-toi au moins le temps d'y réfléchir ?\n26/12/2018 à 00:50\nsalut ,fait attention de ne pas t'emballer trop loin\ntu es ami avec lui depuis longtemps?\ntu ne rescentais pas ces emotions avant sa rupture ?\npeut etre fantasmes tu unerelation amoureuse idylique avec lui alors que tu vis une super amitiee ...\nprend du recul ne fais rien dans la precipitation pournerien gacher, evites de le mettre dos au mur avec ton desir,essaie de prendre la temperature avant de te devoiler ...\n26/12/2018 à 01:04\nJe suis de l'avis de Gwende gâcher une amitié pour une très très hypothétique histoire avec un hétéo (en manque de sexe et d'attention) est un très mauvais plan. Cette situation nous l'avons tous vécue, je n'ai pas un seul exemple dans lequel il y ait eu un happy end.\nD'après ce que tu écris il ne sera qu'un numéro de plus, a toi de voir si celui la ne va pas te coûter plus qu'il ne va rapporter.\n26/12/2018 à 07:42\nmerci à tous pour vos reponses. On est amis depuis 3 ans maintenant. mais c'est allé très vite, parcequ'on se voit presque tous les jours.\nPhysiquement il me plaisait depuis le depart, mais j'etais amoureux d'un autre (une histoire compliquée qui est terminée maintenant). Du coup, je voulais juste etre pote avec lui.\nAu depuis je pensais qu'il était gay ou au moins bi comme moi. mais au fil du temps, j'ai compris qu'il est hétéro.\nA partir de ce moment, j'ai arreté de penser à autre chose avec lui que l'amitié qui nous lie.\nle problème c'est que même en couple avec une fille, je continuais de croire qu'il n'était pas hetero à 100%. j'ai une amitié particuliere avec lui, ayant que des amis heteros pour lesquels c'est clair dans ma tête.\nje vais voir dans quelle mesure je peux en parler avec lui de vive voix. Au fond de moi, je sais qu'il n y'aura pas un happy end, mais j'ai envie de savoir et pouvoir avancer.\nquite à le sortir de ma vie aujourd'hui, parceque la je n'ai d'yeux que pour lui. je vais souffrir, c'est sur, et esperer que ça me passera vite.\nla ça joue aussi sur notre amitié. je suis toujours bizarre à coté de lui. Je suis frustré de ne pas avoir plus avec lui... ça me rend triste même quand il est à coté de moi.\nje comprend que je ne devrais pas le mettre dos au mur, mais c'est la seule solution pour moi. je ne peux de toute façon rester amis avec lui dans ces conditions. je demanderai au moins de la distance temporaire pour remettre mes idées en ordre.\n26/12/2018 à 12:49\nJ'ai vécu une situation relativement proche de la tienne.\nDepuis le début, je suis tombé amoureux de mon meilleur ami. Sauf que contrairement à toi j'étais sur qu'il était gay. Nous étions partis un été ensemble, pour moi l'amour que j'avais envers c'était emplifié, une fois rentrés chez nous j'ai fini par lui dévoiler ma flamme. Ce n'était pas réciproque, il s'en était douté. Mais notre amitié est restée plus forte et on est encore meilleurs amis.\nCe que je pense, si vous êtes vraiment meilleurs amis, tu devrais lui en parler. Mais ! Je te conseille de tâter le terrain. Questionne le.\nLa vraie question es-tu certain que tes sentiments sont amoureux ? Car une amitié très forte peut être trompeuse.\n26/12/2018 à 12:58\ncomme Antine, je te suggère d'y aller "doucement" et de ne rien précipiter.\nPrendre un peu le temps de la réflexion peut être un bon moyen pour toi de faire la part des choses, de façon à bien discerner les enjeux, ce qui relève du sentiment, de l'attirance et de l'envie.\n26/12/2018 à 14:34\nAntine, je pense que c’est de l’amour. Je suis vraiment confus. Y’a certes une amitié forte entre nous, mais je suis également très attiré par lui. Je pense constamment à lui.\nEt le fait que je sois discret sur mon homosexualité ne m’aide pas beaucoup.\nJe n’ose parlé de ce sujet à personne de mon entourage, c’est mon seul confident quand il s’agit de mec. Et là il s’agit de lui donc je ne peux lui en parler.\nLe problème est que je n’ai pas le courage de lui dire à haute voix. Et je sais qu’il n’aime pas les confrontations non plus. En 3 ans on ne s’est jamais disputé en face à face, toutes nos disputes se font par sms et quand on se voit on fait comme si de rien n’était.\nPour vous dire à quel point on évite les sujets gênants quand on est ensemble.\nMarc, j’ai pas arrêté de réfléchir sur la question depuis des semaines/voire des mois maintenant.\nUne chose est sure, je dois lui dire. La question c’est comment procéder pour limiter les dégâts.\n26/12/2018 à 15:07\nQuand tu seras prêt, je te conseille vivement d'y aller en douceur, quitte à tourner autour du pot. Le but est qu'il comprennes bien que même si il est amené à refuser, tu lui dis que ça ne changera rien à l'amitié que tu as pour lui. Au moins tu pourras te positionner dans votre '' relation ''.\n26/12/2018 à 16:15\nVoila... Comme le suggère Antine "quand tu seras prêt"...\nCe n'est pas facile je le sais, Malone, mais si possible donne toi un peu de temps. Parce que lorsque tu vas lui parler de ça, peu importe par quel moyen, la machine sera lancée et tu ne pourras plus revenir en arrière.\n26/12/2018 à 17:35\nj´ai franchi a mon avis le point de non retour.\nje ne serai jamais pret pour lui parler de ce sujet je crois. rester encore ainsi ne me fera que plus de mal. je n´attent pas un miracle, juste une facon pour moi de pouvoir avancer, et ne plus etre dans ce cercle.\nje suis entierement a sa disposition. je me rend disponible quand il veut me voir a chaque fois. j´annule meme parfois des sorties avec d´autres potes ou des rencontres pour etre avec lui.\nj´essaye d´eviter d´etre seul avec lui mais j´ai l´impression qu´il aime qu´on soit que tous les 2. quand je l´invite a venir rejoindre mes potes et moi, il trouve toujours une excuse pour ne pas venir.\net des que je lui dis que je suis tout seul, il devient disponible tout a coup.\nj´adore sortir boire un verre ou manger au restau, mais il veut tout le temps rester chez moi et commander a manger et boire.\nj´ai encore 2 jours pour me decider avant qu´il ne revienne de ses vacances de toute facon.\n26/12/2018 à 18:22\nC´est pour éviter ce point de non retour que je te proposais de dire que; tu crains que en continuant ainsi, tu finisses par avoir des sentiments ( amoureux) pour lui, et donc qu´il te faut t´arreter un temps ( pas forcément définitf, et pas forcément un arret total, mais partiel). Si tu le dis clairement, il comprendras que tu n´es pas encore amoureux de lui ( ca illustre bien le flou de tes sentiments) mais que en continuant comme ca, il joue avec le feu, et qu´il risque possiblement de te faire du mal, et de changer votre amitié vers probablement le pire.\n26/12/2018 à 23:28\nMathias, si je lui en parle il saura que c'est deja serieux dans ma tête. il me connait suffisamment.\nj'essaye de creer le moment ideal pour lui dire. j'expere que ça ne partira pas en couille.\n27/12/2018 à 00:06\nSalut. Je partage l'avis des autres membres et te propose une idée avant de lui dire. Dans ton discours je sens qu'il est omniprésent donc c'est peut-être une fixation que tu fais sur lui plutôt que de l'amour. Pendant 1 bon mois Est-ce que tu pourrais pas prendre les distances en t'imposant d'aller voir d'autres hommes, même si il faut un peu te forcer (lui justement tu lui dis que tu ne l'oublies pas mais que tu es pas mal sollicité). De ton côté ça pourrait te permettre de voir si ton ami est vraiment "le numéro 1" ou de voir si les autres sont pas mal aussi. D'un autre côté si tu prends tes distances et que ton ami te rappelle souvent ça veut dire qu'il tient à toi et là tu pourras lui glisser des sous entendus du genre "tu m'appelles tout le temps tes amoureux de moi? Je te manque tant que ça on a cas se mettre ensemble! Courage\n27/12/2018 à 01:10\nJ'étais il y a quelques années dans une (ou plutôt des) situation similaire. Mais puisque je savais qu'il était hétéro, j'étais obligé de croire que c'était mort même si nous n'étions pas proches. Donc, je me suis convaincu que c'était simplement une passion éphémère qui a fini par disparaître.\nJe suis à peu près du même avis que les autres. Franchement, on n'a pas tous les détails, donc seul toi peux décider. Mais je pense qu'il faut avant tout savoir :\nEst-ce vraiment de l'amour ce que tu ressens ? une amitié forte offre une possibilité de vivre des moments précieux et ceci mène parfois à un attachement rapide de la personne. On est attaché lorsqu'on est séduit. On veut être avec l'autre parce qu'on voit ce qui est beau dans son physique et/ou son caractère. C'est pour ça que certains s'attachent très rapidement aux belles gens. Et une fois une relation est établie on se rend compte que finalement la personne était incompatible et difficile à vivre avec. Les sentiments de l'amour prennent beaucoup de temps pour se développer. Dans ce cas, on ne voit pas seulement ce qui nous séduit, mais on voit aussi les défauts de la personne, et ceci la rend plus humaine. En amour, on ne cherche pas seulement ce qui est beau, mais aussi comment vivre avec cette personne en dépit de ses défauts. Bref, je dis ça parce que je vois que, de par ta description, tu mets l'accent plus sur le fait qu'il te plait physiquement, et que tu n'es pas sûr de ce que tu ressens pour lui.\nQu'envisages-tu si éventuellement il dit oui ? est-ce que tu es tenté par une relation passagère pour assouvir le désir d'être avec lui physiquement ? une relation amoureuse ? peut-être tu ne sais pas encore, mais je dis ça parce qu'il peut te poser la question. Si tu réponds que tu ne sais pas, il sera encore plus confus ("mais qu'est-ce qu'il cherche au juste ?"). Il est préférable de décider avant de lui en parler, ou au moins avoir une idée.\nC'est pas facile de perdre un ami, surtout si c'est le meilleur ami et le seul à qui on peut confier des secrets de la vie intime. 3 ans ça fait beaucoup. Si cette amitié est mise en péril, penses-tu que tu vas t'en remettre ? Moi, à ta place, et si je comprends bien cette amitié, je la mettrai au-dessus des sentiments.\nMais si t'es dans l'impasse et que tu dois lui en parler, c'est important d'essayer de minimiser la gêne de la situation, car le stress psychologique qui va avec l'embarras peut changer carrément la réaction d'une personne. Si tu vois que lui en parler directement va le mettre mal à l'aise, vaut mieux le faire via un moyen où il n'est pas obligé d'absorber tout et de réagir en deux secondes (par ex. SMS, message privé, mail, lettre, etc.). Je commencerais par essayer d'expliquer mon comportement qui a changé récemment: depuis quelques temps, la raison pourquoi ton comportement avec lui a commencé à changer...c'est parce que tu as constaté que tu éprouves des sentiments pour lui. Un truc comme ça. Vaut mieux éviter de lui dire que tu éprouves ça depuis votre rencontre, de parler de coup de foudre, etc. ça donne l'impression que votre amitié s'est basée depuis le début sur la défiance et qu'il ne te connaissait pas vraiment ces 3 ans. Tu pourrais dire (et cela dépend de toi et de ce que tu penses) que tu n'attends pas une réponse dans l'immédiat (il comprendra implicitement que tu veux prendre tes distances s'il prend du temps), et que la raison pourquoi tu n'en as pas parlé avant c'est parce que tu ne voulais pas risquer avec votre amitié que tu apprécies beaucoup (ici, au lieu de lui avouer tout et le mettre dans la position où tout dépend de sa décision et donc c'est lui qui va tout compromettre, tu montres que tu partages le même souci: tu ne veux pas compromettre cette amitié). Mais, tu avais quand-même besoin d'être sincère et de lui dire. Ca a pris du temps, et plus tu y penses, plus tu réalises que tu as besoin de prendre du recul, seul, pour pouvoir gérer tes sentiments (y a certainement une meilleure façon de le dire). Bon, ce que je dis, c'est assez direct, et je le dis étant ignorant de tous les détails. Donc à toi de voir exactement ce que tu vas dire (ou écrire).\n27/12/2018 à 07:15\nIl y a rien de pire que de perdre quelqu'un qu'on a pas essayé de tenir dans ses bras. Fonce mon gars !\n27/12/2018 à 12:16\nDe mon avis, tu as tout intérêt à lui parler de ce que tu ressens pour lui, quelle que soit la réponse, positive ou négative, qu'il t'apportera.\nJe ne pense pas que les impressions que tu as soient erronées pour la simple et bonne raison que tu sembles garder un oeil critique sur celles-ci. Il est peu probable, à mon sens, que tu te trompes sur l'intérêt qu'il te porte et il ne fait aucun doute que tu comptes beaucoup pour lui. Là où tu peux faire erreur, c'est effectivement sur la signification de cet intérêt : amitié fraternelle ou amitié amoureuse ? La différence essentielle se situe dans le désir que vous vous portez l'un à l'autre.\nPar ailleurs, il connaît pertinemment ton orientation sexuelle et ,s'il a un minimum de conscience de soi, il doit pouvoir concevoir que ses actions (verbales et non-verbales) puissent retentir sur la façon dont tu envisages votre relation.\nLa question de la réciprocité dans les sentiments est toujours délicate surtout dans ce genre de situations ambigues.\nC'est stressant pour toi et pour lui aussi probablement. Seule la parole permettra de l'éclaircir et dans tous les cas, je fais le pari que tu seras soulagé de sa réponse, peu importe sa nature. Le plus important actuellement est de répondre à ton besoin de clarté.\nSoyons relativistes, de deux choses l'une, soit il reconnaît une réciprocité dans les sentiments et vos désirs communs, dans ce cas tout roule, soit il te confirme qu'il n'est pas attiré par les hommes et ça aura au moins le mérite de clarifier la situation et de faire baisser cette tension désagrable que tu ressens.\nBien sûr, on pourrait imaginer que l'aveu de tes sentiments puisse abimer votre relation actuelle voir conduire à la fin de celle-ci. Permets moi de dire que tu te trompes si tu penses que cela conduira à la perte de cette personne. Si cela doit être le cas, c'est que tu l'as déjà perdue. A partir du moment où vos aspirations l'un pour l'autre sont incompatibles, c'est déjà fini. Ce fait est déjà acquis, vous ne l'avez juste pas encore porté à votre connaissance mutuelle.\nLa question fondamentale que tu dois te poser est, est-ce que tu peux vraiment poursuivre votre relation dans les mêmes conditions? Ou alors, quoi qu'il arrive, ce qui en découlera ne sera-t-il pas forcement de meilleur augure que la situation actuelle?\nBref, tu n'as rien à perdre, alors lance toi! Le courage est un acte profond d'initiative. Être courageux, c'est être créateur.\n27/12/2018 à 13:17\nJe vous remercie pour vos avis détaillés et très pertinents. J’ai bien fait de poster cette situation ici.\nPour moi c’est de l’amour, y’a pas de doute, pour répondre à ta question barelyinsane . Je sais qu’il a des défauts, il en a plein, mais si je suis très ami avec lui aujourd’hui après 3 ans, ça veut dire que j’ai accepté ses défauts.\nJe partage ton analyse de la situation Chimo, à un détail près. J’ai beaucoup à perdre, si notre amitié prend fin à cause de cela.\nMais je suis aussi d’accord avec toi sur le fait que je ne peux de toute façon plus continuer cette amitié dans ces conditions.\nMe connaissant, s’il rejette mes avances, je ne pourrais plus le revoir. Je lui enverrai même le double des clés de son appart par la poste haha.\nje lui dis que je commence à avoir des sentiments pour lui, mais que je sais qu’il est hétéro (enfin! c’est ce qu’il dit ), donc je n’attend rien de lui, juste de la distance pour que je puisse mettre de l’ordre dans mes idées.\nEt je verrai sa réaction. J’aviserai en fonction de sa réponse.\nS’il me dit, ok comme tu veux, on arrête là. Bah, on arrête là, ça me fera mal sur le moment mais c’est peut être ce qu’il y’a de mieux pour moi. Je pourrai enfin avancer dans ma vie.\nS’il essaye de rester amis quand même, là ça serait égoïste de sa part de me faire subir ça. Je lui dirai que ce n’est pas possible, que j’ai besoin de temps pour oublier. Et je ne peux pas le faire si je le vois constamment.\nJe vois que les 2 options pour être honnête avec vous. Je le vois mal me dire, « c’est réciproque, on fait quoi? ».\nil n’est pas homophobe ou autre, mais il accorde beaucoup d’importance à ce que les gens pensent de lui, et a peur de sa famille. C’est le genre de mec qui serait prêt à refouler son homosexualité et à vivre malheureux toute sa vie s’il le fait, avec une femme et des enfants.\nY’a un autre problème, c’est tellement dur de convaincre quiconque alors que j’ai moi même du mal à assumer mon homosexualité.\nCette situation me tourmente au plus haut point.\n21/02/2019 à 01:28\nje suis curieux moi, j'aimerais bien savoir comment a évolué ton histoire, si tu as fini par lui dire et comment tout ça c'est passé.\n21/02/2019 à 01:55\nCEST RARE amité gay hetero ! cest quil es forcement gay pck un hetero ne serais jamais amis avec un gay ! faut les voir entre eux il son quasi tous homophobe\n21/02/2019 à 02:07\namaroo pas forcément, je suis gay et mes amis sont quasi tous hetero, et mes pote pas hetero on eux aussi plein d'amis hetero ^^\nenfin tout ça pour dire qu'enfaite tout le monde n'est pas homophobe (je suis surement chanceux de n'en avoir croisé aucun UwU )\n21/02/2019 à 02:08\nOUI cest peut etre pck je vien de banlieu\nEugeo, pour te repondre, la situation a évolué mais pas dans le bon sens.\nje n'ai pas reussi à lui avouer. je n'ai pas eu la force. On s'est beaucoup eloigné ces derniers temps. je l'ai beaucoup évité. On ne s'est quasiment pas parlé pendant des semaines. Il m'a dit qu'il trouvait ça dommage qu'on ne se parle plus.\nje lui ai proposé de se rencontrer la semaine pro pour en discuter. Il a dit ok. je ne sais pas quoi lui dire en fait.\nc'est une souffrance de le voir tout le temps en tant qu'ami. donc j'hésite vachement à recommencer à le voir. Sachant que je commencais à aller mieux ces dernieres semaines ou je ne l'ai pas vu.\n24/02/2019 à 18:00\nmerci de satisfaire ma curiosité, j'avoue avoir deja vecu la même situation par le passé et finalement j'ai pas passé le cap des aveux.\nc'est assez dommage que vous vous perdez de vu, mais peut etre que se détachement ta permis d'y voir plus clair sur tes sentiment tout ça !\nj'espere que ça va bien se passer pour toi et votre rencontre la semaine prochaine.\nje suis peut etre pas de bon conseille mais quitte a se perdre de vue autant etre honnête avec lui, les chose ne pourrais aller que mieux a mon avis ^^'\nMa religion et mon homosexualité : le dilemme de ma vie\nEn mal-être, besoin de réponses pour avancer dans ma vie...\nDevoir gérer son homosexualité comme une maladie\nSuis vénère, j'ai la rage, des envies de vengeance


La CinéRobothèque - Le Délit\n18 novembre 2010 24 novembre 2010\nLes années 1990 sont empreintes de plusieurs événements marquants chacun à sa manière ; l’effondrement du bloc soviétique, la création des Spice Girls, la signature du protocole de Kyoto… et l’ouverture de la CinéRobothèque à Montréal.\nLa CinéRobothèque, qui a pignon sur la rue St-Denis, demeure pourtant un établissement marginalisé. On la connaît peu. Certains vont même jusqu’à se demander en quoi, en 2010, à l’ère de la numérisation, cette vitrine de l’Office national du film (ONF) du Canada est encore indispensables à nos quotidiens.\nTout d’abord, l’abondance des œuvres offertes ne peut qu’impressionner. Plus de 10 000 films sont disponibles pour le visionnement immédiat aux stations d’écoute individuelle. À son arrivée, le spectateur est libre de prendre place à un poste d’écoute et, à l’aide de l’ordinateur, de parcourir la liste des films. Les plus indécis pourront parcourir l’index où il est possible de sélectionner les films par catégories (agriculture, arts visuels, droit et criminalité, politique et gouvernement, etc.), genre (films d’animation, expérimental, etc.), séries comme « 100 Québécois qui ont fait le XXe siècle » ou encore par la filmographie des réalisateurs, des interprètes, des années de production, etc.\nCet endroit offre toutefois plus que le visionnement gratuit sur place. Il y est possible de faire l’achat ou l’emprunt de films, de participer aux activités de groupe ou de louer des salles pour des projections personnelles. Tous les dimanches, le public a la possibilité de participer aux ateliers d’initiation au cinéma d’animation. Activité qui plaira sans aucun doute aux tout-petits et aussi aux plus grands !\nL’établissement offre aussi la possibilité de participer aux Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM) qui ont lieu jusqu’au 21 novembre. C’est l’occasion unique de visionner des documentaires provenant d’une trentaine de pays. En outre, le 23 novembre sera présenté Antonine Maillet – Les possibles sont infinis ; la projection sera suivie d’un échange avec des représentants de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois. De belles activités pour les mordus de culture !\nIl est difficile de considérer la CinéRobothèque comme un concept désuet. L’ONF a seulement numérisé 1 000 films de sa collection sur son site Internet, mais l’accès web n’est pas pour autant en reste. Des extraits et des bandes-annonces de près 1500 films sont accessibles gratuitement… sur le iPhone, le iPad ou sur des pages personnalisées comme iGoogle ou Netvibe.\nLe déplacement en vaut la peine, car l’endroit nous séduit dès la première visite par sa simplicité, l’accueil et le service courtois. Les employés, prêts à conseiller et à répondre aux questions du public, contribuent à donner à la CinéRobothèque une place bien spéciale dans nos cœurs.


L’aventure politique commence pour le tandem écolo-conservateur | Le Devoir\nEurope L’aventure politique commence pour le tandem écolo-conservateur\nL’aventure politique commence pour le tandem écolo-conservateur\nPhoto: Alex Halada Agence France-Presse Sebastian Kurz, chef du parti de droite ÖVP, et Werner Kogler, le chef des verts, ont présenté, jeudi, le programme de leur gouvernement de coalition.\nSophie Makris - Agence France-Presse à Vienne, Autriche\nÀ peine le pacte de coalition rendu public, l’opposition sociale-démocrate a cependant dénoncé le « cavalier seul » des conservateurs, jugeant qu’ils se taillaient la part du lion dans le programme commun.\nLe programme gouvernemental comprend une kyrielle de mesures pour protéger l’environnement, allant du passage à 100 % d’énergies renouvelables dans les dix ans à un plan d’investissement pour les transports en commun.\nLe gouvernement veut créer une carte à trois euros par jour permettant d’emprunter les transports en commun dans toute l’Autriche, substantiellement augmenter l’écotaxe sur les billets d’avion, faire passer la part des déplacements à vélo de 6 % à 13 %.\nOutre le climat, les verts ont obtenu des garanties sur le respect des droits de la personne et des conventions internationales, sur l’amélioration de la transparence et de l’éthique du système politique, sur le droit à l’information, la lutte pour plus de « justice sociale » et contre la pauvreté.\nDes ministres verts participent au gouvernement en Suède, en Finlande, en Lituanie, au Luxembourg. Les verts sont en pleine ascension en Allemagne, avec l’espoir de pouvoir placer une ou un écologiste à la chancellerie aux prochaines élections.\nLes quatre ministres écologistes seront chargés d’un « super ministère » de l’Environnement, de la Justice, des Affaires sociales, de la Culture et du Sport. Les verts devraient donner leur accord au pacte de gouvernement au cours d’un congrès extraordinaire, samedi.\nL’investiture de la nouvelle équipe devrait avoir lieu la semaine prochaine.\nMots clés environnement, Autriche (Pays), changement climatique, Sebastian Kurz


voici une photo tro belle. que j'ai échangé a audrey merci bcp. vous la touvé comment bisous à tous.\n# Posté le vendredi 15 septembre 2006 08:34\njtdloriedu50, Posté le vendredi 05 janvier 2007 16:10\ntro belle!ta de la chnase!\nlorieee, Posté le lundi 18 décembre 2006 13:43\nje les cette tof rare je te remerciue beaucoup jtdr il est trop bo ce foto j'adore\ntitinelorie, Posté le samedi 21 octobre 2006 12:31\nje te laisse ici a+ trop trop cool ton blog !!!!\nmama-fandelorie, Posté le samedi 16 septembre 2006 07:23\nmerci d etre venu lire mon ptit mot bizzz je t adore\nlorieee, Posté le vendredi 15 septembre 2006 13:56\nLa chance elle est trop belle j'aimerai l'avoir ossi\nmama-fandelorie, Posté le vendredi 15 septembre 2006 10:36\nmais trop trop belle marion\nLorieamandine22, Posté le vendredi 15 septembre 2006 10:36\nwwaa méga tro belle tu voudré mléchanger sur msn en la scnnant ou jC pas!


Pour Isis, l'association égyptologique de Nantes (10.05.11) - Laurence Retourné\nCette conférence avait pour objectif de rafraîchir nos connaissances en ce qui concerne cette Deuxième Période Intermédiaire (DPI), marquée par la domination orientale d’une partie du territoire égyptien. Ces étrangers, nommés Hyksos, sont réputés pour venir des régions éloignées du Nord Est, avoir envahi le Delta et bouté les rois égyptiens hors de Memphis par la force et les affrontements guerriers. Qu’en est-il réellement de cette invasion brutale ?\nDans un premier temps, nous avons récapitulé les sources documentaires et rappelé que le contenu du Canon Royal de Turin (liste royale ramesside) avait été récemment renouvelé par le Dr Kim H.B Ryholt en ce qui concernait les rois de la DPI, bouleversant l’ordre traditionnel des dynasties (D.13, 14, 15 et 16). Parallèlement, l’archéologie donnait corps à des rois qui jusque là n’étaient que des noms.\nPar ailleurs, les fouilles avancées de la capitale Hyksos, Avaris, menées par M. Bietack depuis de nombreuses années, témoignent d’une présence égyptienne depuis la période héracléopolitaine (PPI, Dynastie 10). Il a pu mettre au jour les vestiges du palais des rois hyksos, les traditions funéraires orientales, ainsi que la continuité du site.\nIl semble que le problème oriental ait constitué un souci pour les rois héracléopolitains précédents (PPI, D.10) (voir les Sagesses de P. Vernus, Enseignement à Merykarê, p. 146-148). Les rois du Moyen Empire (D.12) se sont illustrés au sud, en Basse Nubie, avec leur chaînage de forteresses. Ont-ils négligé le Nord Est ? Il semble que la situation fut plus complexe. Une orientalisation progressive du Delta répondant aux besoins de l’exploitation minière aurait attiré une population orientale plus lointaine, motivée par des problèmes démographiques.\nEnfin, nous avons terminé en relatant les événements de la guerre de libération menée par les potentats thébains de la D. 17, puis l’éviction de l’Étranger par le fondateur du Nouvel Empire, Amosis, l’héritier des Thébains, premier roi de la D.18.


Denis Battin — Wikipédia\n26 octobre 1806 (à 83 ans)\nDenis Battin, né en 1723 à Colonne (Jura), mort le 26 octobre 1806 à Avignon (Vaucluse), est un général de brigade de la Révolution française.\nEn 1743, il est enlevé par des recruteurs, et jeté en prison, jusqu’à ce qu’il accepte de s’engager pour le service militaire. Ayant souscrit cet engagement, il est incorporé dans le régiment du Dauphin, et il rejoint en 1744 l’armée qui assiège Courtrai. Il participe aux sièges de Menin et de Tournai en 1745, ainsi qu’à la bataille de Fontenoy le 11 mai 1745.\nEn février 1746, à la suite d'une action d’éclat lors du siège de Bruxelles, il devient grenadier, et le 18 septembre 1747, lors de l’assaut sur Berg-op-Zomm, il fait partie des douze grenadiers qui montent les premiers sur la brèche et qui poursuivent les assiégés à l’intérieur de la ville. De 1753 à 1763, il sert à l’armée de Hanovre, il y fait sept campagnes comme sergent, et y reçoit quatre blessures, dont une à la bataille de Minden le 1er août 1759 , où il a deux côtes enfoncées par un éclat d’obus.\nIl est promu sous-lieutenant en 1768, et il est employé en cette qualité à la campagne de Corse en 1768–1769. Lors de la Guerre d'indépendance des États-Unis, il obtient le commandement d’un fort en avant de la rade de Brest, et il est fait chevalier de Saint-Louis en 1779.\nEn 1792, âgé de 70 ans, il sert comme capitaine, avant d’être employé comme lieutenant-colonel à la bataille de Jemappes le 6 novembre 1792, où avec 6 bataillons, il traverse un terrain entrecoupé de fossés pleins d’eau, tombe à l’improviste sur le village de Jemmapes, en chasse l’ennemi et s’empare de deux canons et d’un obusier. Le 18 mars 1793, à la bataille de Neerwinden, il soutient avec trois bataillons tous les efforts que fait l’artillerie autrichienne contre l’armée française en retraite, et se replie en bon ordre sur les hauteurs de Tirlemont. À la suite de cette bataille, le général Dampierre le nomme colonel du 29e régiment d’infanterie, régiment dans lequel il est entré 50 ans auparavant comme soldat.\nEnfermé dans Valenciennes, avec les troupes qu’il commande, il y est promu général de brigade provisoire, et il est confirmé dans son grade à la reddition de cette place le 28 juillet 1793. Grade qu’il ne veut pas accepter, pour ne pas se séparer des soldats de son régiment, qui l’appelaient « leur père ».\nEn 1794, il est envoyé en Vendée, et à la bataille de Beaupréau le 14 février, il bat les insurgés et les poursuit jusque dans leurs retraites. Ne pouvant plus marcher, ni même se tenir à cheval, il prend sa retraite en 1797.\nIl meurt le 26 octobre 1806, à Avignon.\nBaptiste-Pierre Courcelles, Dictionnaire historique et biographique des généraux français : depuis le onzième siècle jusqu'en 1820, Tome 1 , l’Auteur, 1823 , 490 p. (lire en ligne), p. 379.\nJoachim Ambert, Essais en faveur de l'armée , Paris, Gaultier-Laguionie, 1839 , p. 250.\nCe document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Denis_Battin&oldid=180132274 ».\nDernière modification le 21 février 2021, à 11:04\nLa dernière modification de cette page a été faite le 21 février 2021 à 11:04.