Vista del Papagayo I\nUna de las principales fuentes de abastecimiento, ubicado en Río Papagayo.\nLa Captación Papagayo I esta formada por:\nPozo Raney .- Aprovecha las aguas filtradas del subálveo del río por medio de tubería ranurada de 12" de diámetro que forma una galería filtrante radial. Su capacidad es de 380 l.p.s. en promedio y está equipado con 3 equipos, de los cuales en condiciones normales, sólo opera uno.\nPozo Radial .- Igualmente, aprovecha las aguas filtradas del subálveo del río por medio de tuberías ranuradas, su capacidad es de 750 l.p.s. y opera con 3 equipos.\nPozos Someros I .- Consta de 4 pozos de 20 a 25 m. de profundidad, equipados con bombas sumergibles, de los cuales normalmente operan 3 y en conjunto aportan 130 l.p.s.\nPozos Someros II .- Cuenta con 16 pozos de 18 a 25 m. de profundidad, equipados con bombas sumergibles, normalmente operan 13 y en conjunto aportan 254 l.p.s.\nLa capacidad total de explotación del sistema Papagayo I es del orden de 1230 l.p.s. siendo su agua de buena calidad, ya que solo requiere cloración para su distribución.\nLa zona que abastece este subsistema es la zona baja de Acapulco identificada como la de mayor actividad turística.\nTANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REBOMBEOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA PAPAGAYO I\nNOMBRE DEL TANQUE\nREBOMBEO PAPAGAYO I 1,200 22.00\nREBOMBEO TUNEL BAJO 18,000 52.30\nTANQUE ICACOS 100 33.00\nTANQUE COSTA AZUL 530 40.00\nTANQUE CHINAMECA 1,000 156.00\nTANQUE ZAPATA I 500 32.82\nTANQUE ZAPATA II 60.00\nTANQUE SIMON BOLIVAR 400 90.00\nCARCAMO VENTA ZAPATA 3,000 35.31\nTANQUE EMPERADOR MOCTEZUMA 1,400 66.71\nTANQUE SINAI 2,000 119.34\nTANQUE INDUSTRIAL 1,000 108.00\nCARCAMO PASO LIMONERO 100 33.23\nTANQUE BARRIO NUEVO 200 101.62\nTANQUE No. I 7,200 120.00\nTANQUE No. II 3,600 180.00\nTANQUE No. III 200 80.00\nEl sistema Papagayo II esta constituido por una toma directa del rio que alimenta un carcamo de succión donde se han instalado 11 equipos de bombeo verticales de 16" de diametro en su descarga con motores de 400 hp, estos equipos se conectan a un múltiple de acero de 36" de diámetro, iniciando a partir de este múltiple la línea de conducción a presión de 60" de diámetro.\nDebido a que el agua se toma directamente del río, se presentan problemas de turbiedad y azolvamientos que hacen que esta agua deba ser tratada en una planta Potabilizadora. Así mismo, y debido a que las maniobras para el desazolve del vaso de la presa La Venta, ubicada aguas arriba de esta captación, se realizan 4 veces al año en promedio, se genera la necesidad de cerrar la captación durante periodos que alcanzan 16 a 24 horas, que en ocasiones se traducen hasta en tres días para restablecer completamente el servicio en la red de distribución. Mediante el sistema Papagayo II es posible captar hasta 2000 l.p.s.\nLa Planta Potabilizadora "EL CAYACO" recibe las aguas del sistema Papagayo II, para ser tratadas y enviadas a las principales líneas de conducción que a su vez abastecen a los sub-sistemas secundarios localizados en distintos sitios de la ciudad de Acapulco.\nLas principales líneas de conducción a que se hace referencia son:\nPlanta Potabilizadora - Tanque Renacimiento.\nPlanta Potabilizadora - Rebombeo Cruces\nPlanta Potabilizadora - Rebombeos Tecnológico, Coloso y Jabonera.\nPlanta Potabilizadora - Rebombeo Puerto Marqués.\nLas zonas que abastece este sistema son la alta y media del sistema de distribución, las cuales están comprendidas entre las cotas 275 a 100 y 100 a 50 mts. sobre el nivel del mar.\nTANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REBOMBEOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA PAPAGAYO II\nCARCAMO DE NAVIDAD DE LLANO LARGO 100 17.00\nTANQUE NAVIDAD DE LLANO LARGO 200 105.00\nCARCAMO MIRAMAR 50 7.5\nTANQUE MIRAMAR 100 118\nESTACION DE REBOMBEO No.1 PTO. MARQUES 4.20\nREBOMBEO No. 2 71.86\nREBOMBEO No. 3 137.37\nREBOMBEO No.4 209.00\nTANQUE DIAMANTE 10,000 115.00\nTANQUE LA BANDERA 10,000 265.00\nTANQUE ICACOS I 100 124.00\nTANQUE ICACOS II 100 125\nTANQUE PIRULES 700 80.00\nTANQUE COLORINES 350 175.00\nTANQUE CEREZOS 250 140.00\nTANQUE GEMELOS 1,000 372.00\nREBOMBEO TECNOLOGICO 500 18.00\nTANQUE COLOSO No. 7 1,000 90.00\nTANQUE COLOSO No. 8 1,000 90.00\nTANQUE COLOSO No. 9 1,000 85.00\nTANQUE COLOSO No. 24 700 150.00\nTANQUE COLOSO No. 25 1,400 150.00\nREBOMBEO COLOSO 500\nTANQUE COLOSO No. 10 1,000 90.00\nTANQUE COLOSO No. 26 700 150.00\nREBOMBEO JABONERA 500 18.00\nTANQUE COLOSO No. 13 1,000 74.00\nTANQUE COLOSO No. 12 1,000 90.00\nTANQUE 5 DE MAYO I 425 70.00\nTANQUE 5 DE MAYO II 325 117.00\nTANQUE HEROES DE GUERRERO I 370 70.00\nTANQUE HEROES DE GUERRERO II 215 110.00\nTANQUE LIBERTAD I 300 70.00\nTANQUE LIBERTAD II 400 110.00\nTANQUE RENACIMIENTO 4,000 74.00\nTUNEL ALTO 6,650 160.00\nTANQUE PARAISO 1,000 161.86\nTANQUE SAN JOSE 1,000 148.35\nCARCAMO ARROYO SECO 100 30.00\nTANQUE ARROYO SECO 200 75.00\nREBOMBEO CRUCES 800 39.00\nTANQUE MARROQUIN 340 110.00\nTANQUE MOGOTE 10,000 84.70\nTANQUE LA IGUANA 2,400 61.80\nTANQUE LA PINZONA 2,500 77.00\nTANQUE LA SUIZA 450 64.50\nTANQUE LA CIMA 3,500 112.00\nTANQUE LA QUEBRADA 5,000 132.00\nTANQUE PRADERAS DE COSTA AZUL\nTANQUE LA MIRA 1,100 177.60\nTANQUE MOZIMBA 375 130.00\nTANQUE ISSSTE-PALOMARES 2,750 140.00\nTANQUE No. 4 270 111.50\nTANQUE No. 5 270 157.00\nREBOMBEO TUNEL ALTO 151.00\nTANQUE 1º DE MAYO 100 439.00\nTANQUE GARITA 1,200 275.00\nTANQUE HORNOS INSURGENTES 5,000 171.90\nTANQUE PALMA SOLA 90 115.00\nTANQUE MORELOS 400 150.00\nTANQUE MORELOS II 200 198.00\nTANQUE MORELOS III 500 237.00\nTANQUE MIRADOR 800 333.00\nTANQUE FOVISSSTE-PALMA SOLA 1,600 115.00\nTANQUE FOVISSSTE II 157.00\nTANQUE FOVISSSTE III 185.00\nTANQUE FOVISSSTE IV 220.00\nTANQUE FOVISSSTE-PALMA SOLA 600 236.72\nTANQUE LA LAJA 2,000 268.50\nCISTERNA DE BOMBEO INF. ALTA PROGRESO 162.00\nTANQUE INFONAVIT ALTA PROGRESO 1,200 228.00\nTANQUE INFONAVIT GEMELOS 2,280 268.00\nTANQUE CUMBRES DE FIGUEROA 3,000 275.00\nTANQUE 23 DE NOVIEMBRE 500 189.00\nTANQUE TEHUACAN 107 53.50\nTANQUE JARDIN 625 110.82\nTANQUE PIRULES 330 80.41\nTANQUE ALCANFORES 480 47.98\nTANQUE PIE DE LA CUESTA 500 76.50\nTANQUE SAN ISIDRO 500 76.50\nTANQUE EL PEDREGOSO 500 48.85\nTANQUE PITAYOS II 1,000 206.50\nTANQUE LAS PALMAS 422 170.00\nTANQUE MANGOS 200 133.65\nTANQUE CEREZOS 283 199.50\nTANQUE ISOBARICA 1,000 280.00\nTANQUE IGNACIO M. ALTAMIRANO 500 229.00\nEste sistema de captación aprovecha caudales provenientes de manantiales ubicados en el municipio de Coyuca de Benítez. El agua captada es conducida, almacenada y distribuida mediante nuestra infraestructura\nPLANTA POTABILIZADORA "EL CAYACO"\nTipo de tratamiento: Fisico-Químico.\nCapacidad de diseño: 2000 lps\nNumero de módulos: 4 (cuatro)\nAbastecimiento de agua cruda: Cauce del rio Papagayo.\nFecha de construcción: 1976.\nUNIDADES QUE COMPONEN LA PLANTA\nLa Planta Potabilizadora fue diseñada para tratar 2,000lt/seg. de agua, y cuenta con las siguientes áreas de tratamiento.\nCaja de llegada\nDosificación de Quimicos\nDosificación de Polimero\nDescripción y dimensiones de las unidades de tratamiento\nEl pretratamiento consta de una caja de llegada y un tanque desarenador con seis canales desarenadores en su interior.\nEl objetivo de esta área es la recepción del agua de influente y la remoción de partículas pesadas como: arena, grava y partículas minerales mas ó menos finas y flotantes voluminosos con capacidad de sedimentar y evitar así, la producción de sedimentos en canales y conducciones, además de proteger equipos de bombeo y otros equipos contra la abrasión y desgaste de partes.\na).- Caja de Llegada\nLa caja de llegada tiene la función principal de recibir el agua que es enviada por los equipos de bombeos instalados en el río Papagayo, y de regular la cantidad de agua que puede procesar la planta, cuidando el buen funcionamiento de los equipos.\nCaja de concreto armado de 2.02m de ancho y 7.20m de altura con un volumen efectivo de 24.85m3.\nTubería de influente de concreto armado de 48" de diámetro, tubería de By-Pass de concreto armado de 48" de diámetro.\n2 tuberías de influente a Desarenador de acero al carbón de 42" de diámetro.\nPlataforma de operación con rejilla "Irving", escalera marina y barandales.\nEl desarenador es un equipo utilizado para remover partículas de hasta 0.015cm de diámetro y de una gravedad especifica de 2.65 en el quedan retenidas las arenas, que pueden causar averías a los equipos mecánicos y azolves en líneas de conducción y tanques de proceso.\nEl desarenador, con una estructura de 26.10m longitud 1.45m de profundidad y 14.15m de ancho, recibe el flujo proveniente de la caja de llegada a través de 2 tuberías de acero al carbón de 36" de diámetro, el influente ingresa primeramente a una cámara de reparto para inmediatamente ingresar a los canales desarenadores que cuentan con una compuerta de influente y un vertedor sutro o de tipo proporcional los cuales controlan la velocidad de flujo.\nEl efluente del desarenador descarga a una cámara, la cual esta conectada con el canal Parshall construido en concreto armado que a su vez descargar el flujo en una caja de interconexión con una línea de 48" que alimenta al proceso.\nFue diseñado para operar con una velocidad de sedimentación de 0.8cm/seg. y una velocidad horizontal que va de 0.20 a 0.30m/seg.\n2.- Tratamiento Físico-Químico\nConsiste en realizar una buena coagulación y floculación para con ello lograr la sedimentación. Las variables más importantes que intervienen durante el proceso de coagulación floculación son entre otros pH, caudal, tiempo de retención, temperatura, concentración de sólidos, dosis de coagulante, dosis de floculante, y gradiente de velocidad.\npH.- Los niveles de pH del agua de influente se ubican en un rango adecuado para el proceso de coagulación floculación sin que sea necesario la dosificación de reactivos para ajustar éste parámetro.\nTiempo de Retención. Mantener el tiempo de retención cercano a los valores de diseño: Cámara de mezcla rápida: 7.8 minutos; cámara de mezcla lenta: 7.8 minutos.\nLa temperatura es una variable que afecta directamente al proceso fisicoquímico de coagulación floculación, sin embargo el operador no ejerce control sobre este parámetro.\nConcentración de sólidos suspendidos. El parámetro indicador de la concentración de sólidos suspendidos es la turbiedad, con la cual se obtiene información más rápidamente para el control del proceso.\nLa coagulación forma parte de un proceso físico-químico de tratamiento para la separación de materia suspendida y coloidal que viene presente en el agua, que consta de mezclado, coagulación, floculación y sedimentación.\nEl mezclado es la distribución uniforme y rápida de un coagulante en el agua antes de que se verifiquen reacciones químicas en proporción notable.\nLa coagulación es la formación de flóculos, mediante la adición en el agua de un producto capaz de neutralizar la carga de los coloides, generalmente electronegativas, presentes en el agua, induciendo la formación de flóculos precipitables, mediante los cambios físico-químicos que tiene lugar entre el coagulante soluble y la alcalinidad.\nEntre los principales y mas conocidos coagulantes tenemos el Sulfato de Aluminio.\nCon dosis que van de 15 a 150 ppm del reactivo comercial Al2(SO4)3 - 18 H2O ,según turbiedad del agua .\nLa dosis correcta de sulfato de aluminio se determina inicialmente a partir de las pruebas de jarras de agua cruda.\nEl coagulante debe ser aplicado en un punto situado inmediatamente corriente arriba de la zona de máxima turbulencia, por medio de una artesa, ó un difusor de tubería perforado de 0.6 a 1.3cm de diámetro con una separación de no más de 15.0 cm entre cada orificio. La formación óptima de flóculos utilizando sulfato de aluminio, ocurre cuando el valor del pH se encuentra entre 7.5 y 8.5, si la alcalinidad no es suficiente para reaccionar con el sulfato de aluminio, se debe añadir un álcali1como la cal.\nEs el proceso de agitación suave y continúo, mediante el cual las partículas suspendidas se aglomeran formando flóculos mas grandes de manera que se puedan remover del agua en los procesos de tratamiento subsecuentes como la Sedimentación.\nPara obtener una buena floculación, es preciso crear por espacio de unos minutos una agitación enérgica en el momento de la dosificación de los reactivos, con el objeto de que se mezclen íntimamente con el agua.\nLa agitación deberá efectuarse por medio de agitadores mecánicos en la primera cámara de floculación, el gradiente de velocidad es 40 S-1 y la segunda tiene un gradiente de velocidad de 20 S-1\nRecordemos que el coagulante dosificado da lugar a la formación del Flóculo, pero es necesario aumentar su volumen, su peso y sobre todo su cohesión para lograr su sedimentación. Por lo que se favorecerá el espesamiento del flóculo por medio de:\nUna difusión rápida y completa del coagulante en el momento de su aplicación con un gradiente de 1500 a 3000 S-1\nEmpleo de ciertos productos llamados Floculantes.\nLos Floculantes, también llamados ayudantes de coagulación, ayudantes de floculación é incluso ayudantes de filtración, son productos destinados a favorecer cada una de estas operaciones y se aplican o dosifican al agua cruda posterior al Sulfato de Aluminio.\nREPORTE DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS DEL INFLUENTE Y EFLUENTE QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA\nPROMEDIO ANUAL (AÑO 2003)\nTURBIEDAD (UTN) 1127 2.6 5\nPH 7.3 7.1 6.5-8.5\nTEMPERATURA OC 27 27 -------\nCLORO RESIDUAL MG/LT - 2 0.2-1.5\nCOLOR (ESCALA Pt-Co) >70 9 20\nDUREZA TOTAL MG/LT COMO CaCO3 218 196 500\nDUREZA DE CALCIO MG/LT COMO CaCO3 191 174 300\nALCALINIDAD MG/LT 88 77 100\nFIERRO (Fe) MG/LT 0.1 0.06 0.3\nMANGANESO (Mn) MG/LT 0.03 0.015 0.15\nCOLIFORMES TOTALES (NMP/100 ML >1600 0 NO DETECTABLE\nCOLIFORMES FECALES (NMP/100 ML 1600 0 NO DETECTABLE\nLímites permisibles de calidad del agua según: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-1994.\nColiformes totales Ausencia\nColiformes fecales (E. coli) Ausencia\nPH 6.5 a 8.5\nTurbiedad (UTN) 5.0\nAluminio 0.20 mg/l\nArsenico 0.05 mg/l\nAlcalinidad (como CaCo3) 300 mg/l\nBario 0.70 mg/l\nCadmio 0.005 mg/l\nCianuros (como CN) 0.07 mg/l\nCloro residual libre 0.2 - 1.50 mg/l\nCloruros (como Cl) 250.00 mg/l\nCobre 2.00 mg/l\nCromo total 0.05 mg/l\nDureza total (como CaCo3) 500.00 mg/l\nDureza de Calcio (como CaCo3) 300.00 mg/l\nFenoles compuestos ó fenólicos 0.001 mg/l\nFierro 0.30 mg/l\nFloruros (como F) 1.50 mg/l\nManganeso 0.15 mg/l\nNitratos (como N) 10.00 mg/l\nNitritos (como N) 0.05 mg/l\nNitrógeno amoniacal (como N) 0.50 mg/l\nPlaguicidas en microorganismos/1: Aldrin y dieldrin (separados o combinados) 0.03 mg/l\nClordanos (total de isómeros) 0.30 mg/l\nDDT (total de isómeros) 1.00 mg/l\nGamma-HCH (lindano) 2.00 mg/l\nHexaclorobenceno 0.01 mg/l\nHeptacloro epóxido de heptacloro 0.03 mg/l\nMetoxicloro 20.00 mg/l\n2,4-D 50.00 mg/l\nPlomo 0.025 mg/l\nSodio 200.00 mg/l\nSólidos disueltos totales 1000.00 mg/l\nSulfatos (como SO4) 400.00 mg/\nSustancias activas al azul de metileno (SAAM) 0.50 mg/l\nTrihalometanos totales 0.20 mg/l\nZinc 5.00 mg/l\nRadioactividad Alfa Global (Becquerel por litro) 0.1 Bq/l\nRadioactividad Beta Global (Becquerel por litro) 1.0 Bq/l\nEsta norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento públicos y privados ó cualquier persona física ó moral que distribuya agua para uso y consumo humano.\nPLANTA DE TRATAMIENTO "AGUAS BLANCAS"\nUna de las obras principales del Programa de Saneamiento Integral de la bahía, es la reconstrucción de la planta de tratamiento de aguas residuales denomina Aguas Blancas, misma que ya se encuentra operando al cien por ciento con un nuevo sistema de operación Biológico secundario.\nCon la reconstrucción total de la planta de tratamiento se eliminan los malos olores que por años sufrieron los vecinos de la planta y gracias a su de alta calidad tecnológica, el agua al pasar por el proceso de tratamiento queda sin contaminantes que dañen el entorno ecológico del municipio.\nAdemás sin generar gastos onerosos ya que ha sido diseñada para lograr una la reducción de costos de operación por parte de la CAPAMA hasta en un 50 por ciento, tanto en el consumo de químicos como de energía eléctrica\nDesde ahora, el 60 porciento de las aguas residuales de la ciudad al concluir el proceso de tratamiento con aireación, se conducirá sin riesgo al canal pluvial.\nDe esta forma, con el esfuerzo de los tres niveles de gobierno se garantiza la limpieza de las playas del puerto para el disfrute de los Acapulqueños y los turistas.\nPara consolidar esta importante obra, se invirtió poco más de 240 millones de pesos los cuales fueron aportados por el Gobierno Federal y Estatal contemplados dentro del programa de saneamiento integral de la bahía de Acapulco, mismo que dio inicio en el 2008.\nPLANTA DE TRATAMIENTO "TÉCNOLOGICO"\nLa planta de tratamiento se localiza dentro de la Unidad Coloso sobre la carretera Las Cruces - Puerto Marqués a un costado del Instituto Técnologico de Acapulco.\nLodos activados con modalidad de aereación extendida\nNumero de módulos 2 (dos)\nCapacidad de diseño módulo 1 30 Lps\nAño de construcción módulo 1 1990\nCapacidad de diseño módulo 2 10 Lps\nPuesta en marcha módulo 2 1993\nReuso del agua Riego de áreas verdes en Vidafel\nCalidad del agua residual A tratar: Tipo doméstico.\nTratamiento de lodos: Lechos de secado\nProducción mensual de lodos 60 M³\nDisposición de lodos: Relleno controlado de Paso Texca\nTABLA DE CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA\nConcentración Promedio mensual\nDemanda bioquímica de oxígeno tot., mg/L. 30 45\nDemanda bioquímica de oxígeno sol. mg/L. 20 25\nDemanda química de oxígeno, mg/L. 100 140\nSólidos suspendidos totales, mg/L. 30 40\npH 6.6 - 8.5\nTemperatura, ºC. 35\nSólidos sedimentables, ml/L. 1 1.2\nGrasas y aceites, mg/L. 10 15\nMateria flotante. Ausente\nNitrógeno amoniacal, mg/L. 1 15\nNitrógeno total kjeldahl, mg/L. 20 25\nFósforo inorgánico, mg/L >5 >8\nSAAM, mg/L. 5 8\nConductividad, µmhos/cm. 2,000\nArsénico, mg/L. 0.4 0.6\nBario, mg/L. 0.1 0.15\nCadmio, mg/L. 0.009 0.0135\nCromo hexavalente, mg/L. 0.1 0.15\nMercurio, mg/L. 0.001 0.0015\nNíquel, mg/L. 0.08 0.12\nPlomo, mg/L. 0.08 0.09\nColiformes totales, NMP/100 ml. 10,000\nColiformes fecales, NMP/100 ml. 1,000\nLas unidades de proceso que integran la planta son las que se listan a continuación.\nMódulo 1 (30 L/seg)\nMódulo 2 (10 L/seg)\n1.- Pretratamiento 1.- Pretratamiento\n2.- Reactor biológico 2.- Reactor biológico\n3.- Sedimentador secundario 3.- Sedimentador secundario\n4.- Tanque de contacto de cloro. 4.- Tanque de contacto de cloro.\n5.- Lechos de secado. 5.- Lechos de secado.\n6.- Cárcamo de recirculación 6.- Cárcamo de recirculación\nTambién denominado tratamiento preliminar, es un paso previo al tratamiento de las aguas residuales. Consiste básicamente en retener y/o separar de ellas, todos los cuerpos o constituyentes gruesos o de gran tamaño que pueden obstruir o dañar el funcionamiento de bombas, tuberías o unidades subsecuentes de tratamiento. Los dispositivos para el pretratamiento son los siguientes:\nSepararan los sólidos orgánicos e inorgánicos grandes que flotan o están suspendidos, tales como trozos de madera, vidrio, tela, papel, plástico, basura, etc. Están formadas por barras paralelas,tienen claros de 3.5 cms. y,éstas estan instaladas con una inclinación de 60º con la vertical, la limpieza es manual.\nSepararan los sólidos inorgánicos como arenas, grava, objetos metálicos, etc. Los desarenadores son canales en los cuales se transporta el agua residual a una velocidad de, 30 cms/seg.para permitir la sedimentación de arenas y todas las partículas de peso y diámetro considerablemente alto, sin que se logre depositar la materia orgánica presente en el agua. Este pretratamiento consta de tres canales de concreto armado de 3.50 m. x 0.30 y 0.9 m. de profundidad.\n2.- Reactor Biológico\nEs un tanque de concreto constituido de tres cámaras de 9.33 m de ancho por 14.50 m de longitud, lo que originan un tanque rectangular de 28 x 14.50 m y un tirante de agua de 4.15 m con bordo libre de 60 cm. El reactor biológico cuenta con un canal de alimentación de 30 x 50 cm para repartir el flujo en 9 entradas, tres por cada cámara. En el extremo del claro largo se tiene una mampara de 1.10 m de alto y sumergida 55 cm para evitar el flujo preferencial y finalmente en forma paralela a la mampara una placa vertedora que recolecta y descarga sus aguas en un canal de recolección de 28 x 70 cm que lleva las aguas hasta el sedimentador con una interconexión de tubería de acero de 8” de diámetro.\nEl reactor biológico en cada cámara esta equipado con un sistema de difusión de aire alimentado por dos sopladores de 15 hp c/u en operación y otro de reserva instalados en el cuarto de sopladores, además de un aereador superficial tipo bazooka con motor de 20 HP por camara.\n3.- Sedimentador Secundario\nEl sedimentador es un tanque circular de concreto con un diámetro de 14.6 m y una profundidad de 2.2 m con fondo atolvado, cuenta con vertedores triangulares perimetrales para recolectar el agua sedimentada que descarga a una canaleta perimetral.\nLa alimentación del agua que viene del reactor es a través de un tubo central ahogado en concreto de 8” de diámetro.\nEl sedimentador tiene un puente móvil para soportar las rastras que van el fondo y que giran alrededor del sedimentador para recolectar los lodos sedimentados y depositarlos en la tolva de la parte central.\n4.- Tanque de Contacto de Cloro\nEl agua sedimentada pasa a un tanque de contacto de cloro que tiene 8.50 m de longitud por 3.50 m de ancho y un tirante de 1.50 m con un bordo libre de 0.45 m. El tanque internamente tiene 4 mamparas y un muro para vertedor de pared gruesa que forman 4 canales por donde circula el agua para que se mezcle con el hipoclorito de sodio y cumpla con el tiempo de contacto que se consideró de diseño de 25 min.\n5.- Lechos de secado\nPara este módulo se tienen seis lechos de secado para la deshidratación de los lodos de desecho que vienen del sedimentador.\nLos lechos de secado están integrados por tres unidades con dimensiones interiores de 15.10 m de longitud por 6.45 m de ancho, cada uno. Los lodos se descargan por tuberías de 4” de diámetro.\n6.- Cárcamo de Recirculación\nEl carcamo con dimensiones de 2.10 x 2.25 x 2.85 m de profundidad que recibe los lodos del sedimentador y los lixiviados de los lechos de secado esta construido para recibir la instalación de dos equipos con bombas sumergibles. Se tiene un múltiple de descarga de 6” de diámetro con dos inserciones y fontanería de 4” de diámetro, cuenta con dos bombas sumergibles instaladas y controlada con electroniveles. Sobre la tapa del carcamo se localiza el múltiple y una rejilla para ventilación de inspección. El lodo llega a este carcamo mediante una tubería de 8” de diámetro y controlada por una válvula de compuerta y los lixiviados, de los lechos de secado descargan directamente al carcamo.\n1.- Pretratamiento y cárcamo de bombeo\nEl pretratamiento contiene dos áreas, una para el cribado mediante dos juegos de rejillas inclinadas a 45° instaladas a lo largo de los canales de 0..44 m de ancho y 5.30 m de longitud, la limpieza de las rejillas es manual.\nLa otra área consiste en los mismos 2 canales para el desarenado, uno en operación y otro de reserva, el agua descarga a un cárcamo de bombeo de 1.50 x 2.10 m y 3 m de profundidad con dos equipos de bombeo sumergibles de 25 HP c/u que elevan el agua mediante un múltiple de descarga con tubería de acero de 8” de diámetro y descarga en el reactor biológico.\nEl reactor es un tanque de concreto rectangular de 19.70 m de largo por 10.0 m de ancho y 3.56 m de profundidad con tirante de agua de 3.0 m, con dos plataformas de concreto de 3.0 x 3.0 m con su respectivo pasillo para soporte de los aereadores mecánicos\nEl reactor biológico tiene como influente, una tubería de 8” de diámetro instalada en la parte media en un costado del reactor, misma que proviene del múltiple de descarga del cárcamo de bombeo. La recolección del agua es a base de un muro que funciona como vertedor que envía las aguas al sedimentador por una interconexión de tubería de 6” de diámetro.\nEl reactor biológico esta equipado con 2 aereadores del tipo mecánico de 30 HP cada uno.\nEl sedimentador es un tanque circular de concreto con un diámetro de 10.0 m y una profundidad de 2.85 m con fondo atolvado. cuenta con vertedores triangulares perimetrales para recolectar el agua sedimentada que descargan a una canaleta perimetral interna.\nLa alimentación del agua que viene del reactor es a través de un tubo central de 6” de diámetro ahogado en concreto.\nEl sedimentador tiene un puente móvil para soportar las rastras que van en el fondo y que giran alrededor del sedimentador para recolectar los lodos sedimentados y depositarlos en la tolva de la parte central.\nEl agua sedimentada pasa a un tanque de contacto de cloro que tiene 6.50 m de longitud por 3.50 m de ancho y un tirante de 1.25 m con un bordo libre de 0.35 m. El tanque internamente tiene 4 mamparas y un muro para vertedor de pared gruesa que forman 4 canales por donde circula el agua para que se mezcle con el hipoclorito de sodio y cumpla con el tiempo de contacto.\nPara este módulo se tienen tres lechos de secado para la deshidratación de los lodos de desecho que vienen del sedimentador.\nEl carcamo con dimensiones de 1.95 x 2.00 x 2.80 m de profundidad que recibe los lodos del sedimentador y los lixiviados de los lechos de secado esta construido para recibir la instalación de dos equipos con bombas sumergibles. Se tiene un múltiple de descarga de 6” de diámetro con dos inserciones y fontanería de 4” de diámetro, cuenta con dos bomba sumergibles instaladas y controlada con electroniveles. Sobre la tapa del carcamo se localiza el múltiple y una rejilla para ventilación e inspección. El lodo llega a este carcamo mediante una tubería de 6” de diámetro y controlada por una válvula de compuerta y los lixiviados, de los lechos de secado descargan directamente al carcamo.\nPLANTA DE TRATAMIENTO "RENACIMIENTO\nLa planta se localiza en ciudad Renacimiento sobre la rivera del rio de la Sabana.\nCaracterísticas tipo de tratamiento: Lodos activados en su variante de aereación extendida.\nCapacidad de diseño: 475 Lps\nNumero de módulos: 2 (dos)\nCuerpo receptor: Río de la Sabana.\nTratamiento de lodos: Filtro prensa y filtro banda\nProducción mensual de lodos: 720 M³\nTABLA No. 4.1 CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA\nVALORES DE CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA\nParámetro Concentración Promedio mensual Máxima Instantanea\nDemanda bioquímica de oxígeno sol., mg/L. 20 25\nNitrógeno amoniacal, mg/L. 10 15\nFósforo inorgánico, mg/L 5 8\nColiformes totales, NMP/100 ml. 1,000\nColiformes fecales, NMP/100 ml. 200\nLas unidades de proceso y auxiliares que integran la planta son las que se listan a continuación.\nSistema de recirculación y bombeo de lodos\nDesinfección6.- Espesador de lodos\nDeshidratación mecanica: Filtración\nEste proceso que constituye la primera unidad de tratamiento de la planta, tiene como propósito la eliminación de sólidos muy gruesos (bolsas de plástico, papeles, ramas, etc.) que pueden causar problemas de obstrucción de los equipos de tuberías localizados en las etapas posteriores de tratamiento.\nLa operación de cribado no remueve contaminantes disueltos o en suspensión de agua residual, sirviendo principalmente como protección de las siguientes etapas de tratamiento. Pese a su escasa remoción de contaminantes, es una operación esencial dentro de los procesos de tratamiento: un cribado deficiente impedirá el funcionamiento correcto de bombas y equipos del reactor biológico, producirá obstrucción en tuberías y aumentará la abrasión en los equipos mecánicos.\nLas rejillas están diseñadas sobre una estructura estacionaria, empotrada en canales de concreto. Para permitir el retiro de los sólidos y acciones de mantenimiento, existen dos canales de cribado en paralelo. De esta manera, el sistema de cribado está integrado por dos canales de cribado, cada uno con dos rejillas. El canal de cribado principal cuenta con una rejilla manual con un claro amplio de 19 mm, y con una rejilla mecánica autolimpiable con un claro de 9.5 mm. Existe un canal de cribado secundario que se opera cuando es necesario dar mantenimiento al equipo del canal principal. El canal secundario también cuenta con dos rejillas, en este caso ambos de operación manual, con aperturas de 19 y 9.5 mm respectivamente.\nEl clasificador de Arenas instalado en la planta es un equipo que realiza paralelamente las funciones de separación de arena, lavado, concentración y remoción de sólidos. Esto se logra con la operación de un separador ciclónico de arena, y un clasificador de sólidos tipo transportador helicoidal.\nc).-Cárcamo De Bombeo De Aguas Crudas\nEl bombeo de aguas crudas hacia el reactor biológico consta de dos bombas sumergibles una de 60 HP con capacidad de 180 lps y otra de 75 HP con capacidad de 250 lps .\n2.- Reactor Biológico Modulo 1 y 2\nSe considera el corazón de las plantas de lodos activados. Los microorganismos aeróbios no pueden vivir sin la transferencia de oxígeno al tanque de aeración.\nLa simulación de lo que sucede en las corrientes donde en forma natural el agua se oxigena con velocidad y cambios de dirección del río y otros factores, se logra artificialmente en el reactor biológico de la planta con un sistema de aereación mecánico en la superficie del reactor. El sistema de aeración tiene dos propósitos:\nProporcionar a los microorganismos aeróbios la demanda de oxígeno que necesitan, generalmente tomada del aire, y provocar una homogenización y mezclado suficiente para asegurar un contacto estrecho en el medio viviente, los elementos contaminantes y el oxígeno disuelto en el agua.\nLa planta de Renacimiento cuenta con ocho aereadores mecánicos de superficie, cada uno de 30 HP de potencia. Cada equipo de aereación cuenta con un reductor de velocidad y equipo de transmisión que conduce el giro del motor hasta la fecha del agitador. Estos aereadores cuentan con cuatro paletas que giran tocando la superficie del agua en el reactor biológico creando una intensa agitación. Las paletas dispersan el licor mezclado del reactor creando un abanico de agua que facilita la transferencia de oxígeno desde el aire hasta el seno del líquido. Al mismo tiempo, el desplazamiento horizontal del agua en la superficie del reactor crea una fuerza de succión inmediatamente debajo de los impulsores que facilita la circulación del agua a todo lo ancho del reactor. Cada aereador está instalado sobre vigas de concreto que atraviesan el tanque de aereación a todo lo ancho.\nUna porción de las células sedimentadas es recirculada para mantener la concentración deseada en el reactor, y otra es purgada y enviada al espesador de lodos. Los lodos de la purga corresponden a las células en exceso del proceso biológico. Las dimenciones se detallan a continuación:\nNúmero de unidades 4 Largo 43.0 m Ancho 20.0 m Tirante de agua 4.0 m Borde Libre 0.41 m Profundidad 4.91 m Area superficial del reactor 863 m2 Volumen del reactor 3,452 m3\nLos sedimentadores realizan la función de remover sólidos suspendidos; si la unidad del proceso está antes del tratamiento secundario, se denominan sedimentadores primarios; si son parte del tratamiento biológico, se conocen como sedimentadores secundarios. El sedimentador de la planta es de forma circular, de flujo radial de salida, diámetro de 33.4 m, lado recto de 3 m y su alimentación es central.\nLos equipos principales en estos tanques son las rastras giratorias con puente fijo. La función principal de las rastras es empujar el lodo de fondo del sedimentador, pues si hay lodos acumulados pueden presentarse una rotura de la armadura. El desnatador trabaja con un mecanismo automático. Realmente la operación importante de los sedimentadores es el control de la extracción o purga de lodos para evitar problemas de septicidad y crecimiento o desaparición del manto de lodos.\nNúmero de sedimentadores 3 · Diámetro del sedimentador 29.4 m · Altura de agua en sección vertical 2.54 m · Altura total de agua 3.08 m · Superficie horizontal de cada unidad 679 m2 · Volumen total 3,449 m3 · Longitud de vertedores por unidad 92.4 m\n4.-Sistema de recirculación y bombeo de lodos.\nEl sistema de bombeo para recolectar los sólidos biológicos del sedimentador y recircular la mayor parte de ellos al reactor biológico se constituye de la siguiente manera:\nRecirculación · Número de unidades 2 · Número de unidades de reserva 2 · Capacidad por unidad de recirculación 150 l/seg\nBombeo · Número de unidades 2 · Número de unidades de reserva 1 · Capacidad de cada unidad 25 HP · Capacidad por unidad de purga 150 l/seg\nLa desinfección es el efluente secundario de la planta "Renacimiento" es la etapa de tratamiento en la que se eliminan los microorganismos que pueden provocar un daño a la salud (organismos patógenos). Estos microorganismos en su gran mayoría son generados por descargas sanitarias y son arrojados a las aguas residuales. Uno de los principales objetivos en el tratamiento de las aguas residuales es la eliminación de estos organismos patógenos, puesto que su eliminación evita la propagación de estos microorganismos y permite reusar el agua para otros fines (riego, uso industrial, descarga al océano, etc.).\nEl principio básico de la desinfección con cloro consiste en agregar una solución al 1.3% cloro en agua. Esta solución es alimentada por el dosificador, llamado también clorador, el agua tratada; se mezclan ambas y mantiene en contacto con el agua tratada por un período de 20 a 25 minutos.\n6.- Espesador de lodos (2 unidades).\nEl propósito fundamental del proceso de espesamiento es la reducción del volumen de lodos a ser procesado en operaciones posteriores. Por ejemplo, el aumentar la concentración de lodos activados de 0.5 a 4%, se disminuirá el volumen de los lodos ocho veces. Esta reducción en volumen beneficia a cualquier proceso subsecuente, ya sea deshidratación (como en la planta Renacimiento), digestión, secado o aplicación agrícola. El espesamiento, o incremento de la concentración del lodo también reduce el tamaño de los equipos requeridos para ejecutar estas operaciones, la cantidad de aditivos necesarios y el volumen de lodos que se requiere ser transportado, secado, incinerado o aplicado en la tierra.\nEn la planta Renacimiento se utiliza el espesamiento por gravedad para concentrar los lodos provenientes de los clarificadores secundarios, después de su bombeo desde el cárcamo de recirculación. Otros procesos alternativos para concentrar los lodos son la flotación con aire disuelto, el espesamiento mecánico por medio de centrífugas o la filtración por gravedad de lodos acondicionados con agentes coagulantes.\nLos espesadores son típicamente tanques circulares con una profundidad de 3 a 4 metros y diámetros hasta de 25 metros. En la planta Renacimiento el espesador, tiene un diámetro inferior de 12 metros, una profundidad en la periferia de 3 metros, y una profundidad en el centro de 4.1 metros. El fondo del espesador tiene una forma cónica. A diferencia de los sedimentadores secundarios, el espesador tiene un puente fijo que aloja al motor que hace girar un sistema de rastras que barren lentamente el fondo del tanque de manera continua. Este sistema de rastras empuja el lodo que se va acumulando en el fondo del equipo hasta una tolva central, que representa la parte más profunda del tanque.\nDesde esta tolva central el lodo es expulsado por bombeo mediante una tubería de acero conectadas a las bombas de diafragma y a la de desplazamiento progresivo (Moyno), localizadas dentro del edificio de deshidratación mecánica.\nLos lodos espesados en este equipo pueden alcanzar concentraciones hasta de 35 gramos de sólidos suspendidos por litro , o 3.5 % peso a peso; en ocasiones cuando el lodo permanece almacenado por varios días la concentración alcanza valores superiores la 8%.\n7.- Deshidratación mecanica: Filtración\nEl proceso de deshidratación mecánica en la planta Renacimiento se realiza fundamentalmente con la operación de dos equipos de filtración diferentes: un filtro prensa tipo placa discontinuo y un filtro banda continuo. El propósito de esta operación es reducir el contenido de humedad en los sólidos de lodos espesados provenientes de los lodos biológicos en exceso del proceso de lodos activados para que puedan ser manejados y transportados adecuadamente hasta su disposición final en el tiradero municipal de lodos de CAPAMA. El costo de transporte y de la disposición final de estos materiales es proporcional al volumen del material que se quiera disponer y, por tanto, la reducción al máximo de este volumen es fundamental para minimizar costos de operación.\nAntes de llevar acabo la filtración, el lodo debe ser acondicionado de tal manera que se provoque la aglomeración o agrupación de partículas sólidas. Este proceso de aglomeración se conoce como floculación, y se logra mediante la adición de un polielectrolito o polímero de lodo. En la planta Renacimiento la inyección del polímero se realiza en la descarga del sistema de bombeo de lodos, contándose con agitador estático a la salida de la bomba Moyno. La adición de la solución de polímero en el lodo inyectado al filtro prensa tipo placa se realiza en la succión de la bomba de diafragma, complementándose el acondicionamiento en dos tanques de metal con dos agitadores cada uno.\nFinalmente para el llenado del filtro de placas se tiene otra bomba de diafragma que puede extraer el lodo acondicionado desde cualquiera de los tanques de lodo coagulado.\nPLANTA DE TRATAMIENTO "LIMITE SUR"\nLa planta se localiza sobre la carretera Las Cruces - Puerto Marqués al final de la Unidad Habitacional Coloso con rumbo a Puerto Marqués.\nLodos activados en su variante de Aereación Extendida.\nCapacidad de diseño: 15 lps\nNumero de módulos: 1 (uno)\nReuso del agua: Riego de áreas verdes en Vidafel.\nDisposición de lodos: Tiradero de Paso Texca\nCONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA\nDemanda química de oxígeno, mg/L. 100 14\nUnidades de proceso y auxiliares que integran la planta\nPretratamiento y cárcamo de bombeo\nTanque de contacto de cloro.\nCárcamo de bombeo de agua tratada\nA continuación se describen las unidades de tratamiento, considerando sus dimensiones, características físicas y equipamiento principal.\nEl pretratamiento contiene dos áreas, una para el cribado mediante dos juegos de rejillas inclinadas a 45° instaladas a lo largo de los dos canales de 0.68 m de ancho y 6.62 m de longitud, la limpieza de las rejillas es manual.\nLa otra área consiste en los mismos 2 canales de 0.68 m de ancho para el desarenado, uno en operación y otro de reserva. El pretratamiento en su llegada tiene ampliación gradual de 0.46 m a 1.51 m para distribuir el gasto a los dos canales para el cribado y desarenado y al final el agua descarga a un cárcamo de bombeo de 2.93 x 1.47 m y 4.15 m de profundidad (volumen de 19.3 m3.) con tres equipos de bombeo de 5 hp cada uno, que elevan el agua residual al reactor biológico mediante un múltiple de descarga con tubería de acero de 6" de diámetro.\nEs un tanque de concreto rectangular de 24.10 m de largo por 12.0 m de ancho y 3.62 m de profundidad con tirante de agua de 3.0 m, (volumen útil de 867.6 m3.) con dos plataformas de concreto de 2.60 x 2.60 m con su respectivo pasillo para soporte de los aereadores mecánicos\nEl reactor biológico tiene como influente, una tubería de 6" de diámetro instalada en la parte media de un costado del reactor, misma que proviene del múltiple de descarga del cárcamo de bombeo. La recolección del agua es a base de un muro que funciona como vertedor que envía las aguas al sedimentador por una interconexión de tubería de 12" de diámetro.\nEl reactor biológico esta equipado con 2 aereadores del tipo mecánico de 15 HP cada uno.\nEl sedimentador es un tanque circular de concreto con un radio de 6.00 m y una profundidad de 2.55 m con fondo atolvado, (volumen de 144.2 m3.) cuenta con vertedores triangulares perimetrales para recolectar el agua sedimentada que descargan a una canaleta perimetral interna.\nLa alimentación del agua que viene del reactor es a través de un tubo central de 12" de diámetro ahogado en concreto.\n4.- Tanque de contacto de cloro.\nEl agua sedimentada pasa a un tanque de contacto de cloro que tiene 5.60 m de longitud por 5.00 m de ancho y un tirante de 1.45m con un bordo libre de 0.75m. El tanque internamente tiene 4 mamparas que forman 5 canales con ancho de 0.95 m (volumen de 38.6 m3) por donde circula el agua para que se mezcle con el hipoclorito de sodio y cumpla con el tiempo de contacto.\n5.- Cárcamo de bombeo de agua tratada\nAl final del recorrido del agua por los canales del tanque de contacto se tiene un vertedor triangular de 90°, para conducir las aguas a un cárcamo de bombeo de 5.60 x 3.0 y una profundidad de 3.60 m, (volumen de 60.48 m3.) de donde se interconecta una tubería para conducir el efluente al cuerpo receptor. El cárcamo tiene dos equipos de bombeo sumergibles de 5 hp Y una bomba horizontal.\n6.- Lechos de secado.\nPara esta planta se tienen lechos de secado para la deshidratación de los lodos de desecho que vienen de la parte inferior del sedimentador. Los lechos de secado están integrados por cuatro unidades con dimensiones interiores de 11.00 m de longitud por 6.0 m de ancho, (área total de los cuatro lechos 264 m2) cada uno. Los lodos se descargan por tuberías de 4" de diámetro.\nPara la recirculación de los lodos hacia el reactor biológico se tienen dos bombas centrifugas horizontales (Bomba No. 1 de 2 HP y Bomba No. 2 de 2 HP) succionando directamente del sedimentador. Las bombas están instaladas entre el reactor y el sedimentador sobre el piso.\nPLANTA DE TRATAMIENTO "PUERTO MARQUES"\nLa planta se encuentra en la Localidad de Puerto Marqués, esta planta da servicio de tratamiento de aguas residuales a la población de Puerto Marqués, fue diseñadapara una capacidad de tratamiento de 10 L/seg. esta se ubica en las laderas delcerro de Punta Diamante.\nTipo de tratamiento: Secundario por Lodos Activados en su variante de Aireación Extendida.\nGasto de diseño: 10 L/seg.\nNúmero de módulos: 1 (uno).\nCuerpo receptor: Laguna Negra de Puerto Marques\nPuesta en marcha: año 1991.\nNitrógeno total Kjeldahl, mg/L 20 25\nMercurio, mg/L. 0.0001 0.00015\nPlomo, mg/L. 0.06 0.09\nDescripción general y dimensiones de unidades de tratamiento.\nLa planta de Puerto Marqués opera con un sistema de tratamiento del proceso de lodos activados de aereación extendida; el influente llega al pretratamiento y después pasa a un cárcamo de bombeo que estan en un predio, localizado a una distancia de 362 m. de la Planta de Tratamiento.\n1.- PRETRATAMIENTO Y CÁRCAMO DE BOMBEO.\nEl agua llega a un canal de rejas y desarenador, que consta de dos canales de concreto armado de 4.65 m. x 0.50 y de profundidad (0.9 m.), el mantenimiento (limpieza) a las rejillas y desarenador se hace en forma manual.\nEl Cárcamo de Bombeo, consta de una caja de concreto armado, con las siguientes dimensiones: 4.50 m. de largo, 4.50 m. de largo y 0.70 m. de profundidad útil Sobre la losa del cárcamo, se encuentra el área de bombeo para tres bombas sumergibles. Las tres lineas cuentan con sus válvulas check y de compuerta. hasta aquí la tubería es de 4" diám., de la válvula de compuerta al múltiple, este se alimenta por tuberías de 8" diám. Del mismo diámetro (8") es la tubería de acero al carbón que conduce las aguas a la Planta de Tratamiento que se ubica a 362 m. de distancia.\n2.- TANQUE DE AEREACION O REACTOR BIOLOGICO.\nEste tanque se alimenta de la línea que viene del Cárcamo de Bombeo; aquí la aeración se lleva a cabo mediante tres equipos FLOTANTES TIPO BAZOOKA, con motores de 20 H.P. cada uno, la aireación permite que el lodo sea parcialmente digerido dentro del tanque de airación de tal manera que éste genera un mínimo de olores al ser dispuesto en lechos de secado, para su desaguado, en su parte opuesta a la alimentación, descarga el licor mezclado a través de un vertedor colocado a todo lo ancho del tanque.\nLas dimensiones de este tanque son: 14.0 de ancho, 27.0 m. de largo y una profundidad útil de 2.7 m. de profundidad útil (volumen de 1,020 m3) Esta dividido por un muro de concreto armado; tiene un andador perimetral de 70 x 100 cm. de ancho y dos andadores intermedios de 100 cm. de ancho a la mitad del tanque. Todos los andadores cuentan con barandales de tubo de fo. mecánico de 1 1/2" de diámetro.\nEl tanque es de sección rectangular y tiene una mampara de concreto en el medio para provocar una corriente de agua al rededor de esta mampara, por lo que el proceso puede clasificarse como uno del tipo zanja de oxidación.\nEn el reactor biológico o tanque de aeración, la recirculación del lodo descarga en el mismo sitio en donde descarga el influente, solo que a un nivel más abajo.\n3.- SEDIMENTACIÓN SECUNDARIA.\nEl sedimentador es un tanque circular de concreto con un diámetro de 9.00 m y una profundidad de 2.5 m de altura con fondo atolvado, (volumen de 159. m3.) cuenta con vertedores triangulares perimetrales para recolectar el agua sedimentada que descargan a una canaleta perimetral interna. Cuenta con un sistema de rastras que son operadas por un motor de ¾ H.P.\nLa alimentación del licor mezclado que viene del reactor es a través de un tubo central de 8" de diámetro ahogado en concreto.\nDe esta unidad el agua pasa al Tanque de Contacto de Cloro y los Lodos se depositan en una Caja que los conduce al reactor biológico, o a los lechos de secado.\nLa desinfección se hace a través de hipoclorito de sodio. El efluente de esta Unidad descarga a un registro y de ahí a la Laguna Negra, a través de un emisor de 30 cm. de diámetro y 80 m. de longitud.\nEste tanque consta de unidades iguales, cada una con las siguientes dimensiones 7.00 m. de largo, 4.50 m de ancho, y 1.10 m. de profundidad. En la parte superior, cruza longitudinalmente un andador de rejilla de acero tipo IRVING IS-32 y el barandal es de fierro tubular.\nLos lodos en exceso son depositados en lechos de secado. El percolado de los lechos es captado en un pequeño cárcamo, de lixiviados (1x1m.), para ser bombeados al reactor biológico.\nLos lechos de secado son tres de 6.00 m. de ancho, 14.0 de largo y 1.0 m. de profundidad, El área total de los tres lechos es de 252.0 m2. Estos están ubicados al costado norte del Reactor Biológico. Los lodos se descargan por tuberías de 4" de diámetro.\n6.- BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE LODOS.\nPara la recirculación de los lodos hacia el reactor biológico o lechos de secado, se tienen dos bombas centrifugas horizontales (Bomba No. 1 de 1.5 HP y Bomba No. 2 de 1.5 HP) succionando directamente del sedimentador. Las bombas están instaladas entre el reactor y el sedimentador sobre el piso.\nPLANTA DE TRATAMIENTO "VICENTE GUERRERO"\nLa planta se encuentra en la unidad habitacional Vicente Guerrero 200, y da servicio de tratamiento de aguas residuales a la población de esta unidad habitacional, fue diseñada para una capacidad de tratamiento de 14 L/seg. Esta se ubica a orillas de la laguna de Tres Palos.\nTipo de tratamiento: Secundario por Lodos Activados en su variante de tipo convencional\nGasto de diseño: 14 L/seg.\nCuerpo receptor: Laguna de Tres Palos\nTratamiento de lodos: Digestor de Lodos y Lechos de Secado\nProducción Mensual de lodos 7 M3\nPuesta en marcha: año 1990.\nParámetro Concentración Promedio mensual Máxima Instantánea\npH 6.6 � 8.5\nColiformes fecales, NMP/100 ml. 2 00\nUNIDADES QUE COMPONEN LA PLANTA.\n1.-PRETRATAMIENTO Y CÁRCAMO DE BOMBEO.\nEl agua llega a un canal de rejas y desarenador que consta de dos canales de concreto armado de 3.50 m de largo x 0.50 m de ancho y de profundidad 0.80 m, el mantenimiento (limpieza) a las rejillas y desarenador se hace en forma manual.\nEl Cárcamo de Bombeo, consta de una caja de concreto armado, con las siguientes dimensiones: 6.10 m de largo x 2.50 m de ancho y 5.50 m de profundidad sobre la losa del cárcamo, se encuentra el área de bombeo para dos bombas sumergibles. Las dos líneas cuentan con sus válvulas check y de compuerta, aquí la tubería es de 4" diámetro, de la válvula de compuerta al canal de 18 m de largo x 0.40 m de ancho y 0.30 m de altura que conduce el agua al sedimentador primario.\nEl sedimentador es un tanque rectangular de concreto de 11.20 m de largo x 2.90 m de ancho y una profundidad de 3.60 m cuenta con cuatro tolvas para recolectar los lodos sedimentados para ser enviados al cárcamo de lodos primarios a través de tuberías de 3".\nLa alimentación del agua es a través de un canal de alimentación de 18 m de largo x 0.40 m de ancho y 0.30 m de altura para repartir el flujo en 2 entradas.\nDe esta unidad el agua pasa al reactor biológico por medio de dos canales de concreto.\n3.- TANQUE DE AEREACION O REACTOR BIOLOGICO.\nCuenta con dos tanques de características y dimensiones iguales las cuales se describen a continuación: Tanque de concreto de 7.10 m x 7.10 m y 3.50 m de profundidad con tirante de agua de 2.90 m, con dos plataformas de concreto de 2.60 x 2.60 m con su respectivo pasillo para soporte de los aereadores mecánicos\nEl reactor biológico tiene como influente, un canal de 0.40 m de largo x 0.40 m de ancho y 0.30 m de profundidad instalada en la parte media de un costado del reactor, en su parte opuesta a la alimentación, descarga el licor mezclado por medio de una caja de transición de 0.40 m de largo x 0.30 m de ancho x 0.30 de profundidad a tubería de 6 pulgadas de diámetro.\nEl reactor biológico esta equipado con un aereador superficial de tipo mecánico de 10 HP. La aereación permite que el lodo sea parcialmente digerido dentro del tanque de aereación de tal manera que éste genera un mínimo de olores al ser dispuesto en lechos de secado, para su desaguado. En el reactor biológico o tanque de aeración, la recirculación del lodo descarga en el mismo sitio en donde descarga el influente, solo que a un nivel más abajo.\n4.- SEDIMENTACIÓN SECUNDARIA.\nEl sedimentador es un tanque rectangular de concreto de 13.54 m de largo x 3.48 m de ancho y una profundidad de 3.50 m cuenta con cuatro tolvas para recolectar los lodos sedimentados para ser enviados al cárcamo de recirculación a través de tuberías de 3".\nLa alimentación del licor mezclado que viene del reactor es a través de un tubo de 6" que descarga en el centro de lo ancho del sedimentador a la altura del espejo de agua y cuenta con vertedores triangulares para recolectar el agua en la parte opuesta a la alimentación. De esta unidad el agua pasa al Tanque de Contacto de Cloro y los Lodos se depositan en una Caja que los conduce al reactor biológico, o al digestor.\n5.- TANQUE DE CONTACTO DE CLORO.\nLa desinfección se hace a través de hipoclorito de sodio. El agua sedimentada pasa a un tanque de contacto de cloro que tiene 3.00 m de longitud por 3.00 m de ancho y un tirante de 1.00 m con un bordo libre de 0.75m. El tanque internamente tiene 2 mamparas que forman 3 canales con ancho de 0.95 m por donde circula el agua para que se mezcle con el hipoclorito de sodio y cumpla con el tiempo de contacto.\nEl efluente de esta Unidad descarga a un registro y de ahí a la Laguna de Tres Palos, a través de un emisor de 30 cm. de diámetro y 30 m. de longitud.\n6.-DIGESTOR DE LODOS AEROBIO.\nLa digestión aerobia es la estabilización oxidativa bioquímica del lodo residual y está basada en el principio de que, cuando existe insuficiente substrato externo disponible, los microorganismos metabolizan su propia masa celular. Es decir la digestión aerobia del lodo residual involucra la oxidación directa de la materia biodegradable por los microorganismos y la oxidación del material celular microbiano. El objetivo fundamental es la reducción de la masa de sólidos para disposición final.\nEl digestor es un tanque de 7.25 m de largo x 6.40 m de ancho y 4.50 m de profundidad y cuenta con un aereador superficial de tipo mecánico de 30 HP, que mantiene los sólidos en suspensión y proporciona las condiciones óptimas de contacto entre burbujas de aire y el líquido para realizar de forma eficiente la transferencia de oxígeno y lograr la estabilización para posteriormente depositar los lodos en los lechos de secado a través de tuberías de 4" de diámetro.\n7.- LECHOS DE SECADO\nLos lodos estabilizados son depositados en lechos de secado. El percolado de los lechos es captado en un pequeño cárcamo, de lixiviados (1x1m.), para ser bombeados al reactor biológico.\nLos lechos de secado son cuatro de 4.90 m. de ancho, 24.70 m de largo y 1.0 m. de profundidad. Estos están ubicados al costado del Reactor Biológico. Los lodos se descargan por tuberías de 4" de diámetro.\n8.-CÁRCAMO DE LODOS PRIMARIOS.\nPara la recirculación de los lodos primarios hacia el digestor se tienen dos bombas sumergibles de 4.5 HP instaladas en un cárcamo de 2.00 m de largo x 1.70 m de ancho y 2.00 m de profundidad.\n9.-CÁRCAMO DE LODOS SECUNDARIOS.\nPara la recirculación de los lodos hacia el reactor biológico o digestor, se tienen dos bombas sumergibles de 2 HP instaladas en un cárcamo de 2.10 m de largo x 1.80 m de ancho y 2.00 m de profundidad.\nPLANTA DE TRATAMIENTO "JABONERA"\nUbicada a un costado de la unida habitacional el coloso\nTipo de tratamiento Lodos activados con modalidad de aereación extendida\nProducción mensual de lodos 60 M 3\nSepararan los sólidos orgánicos e inorgánicos grandes que flotan o están suspendidos, tales como trozos de madera, vidrio, tela, papel, plástico, basura, etc. Están formadas por barras paralelas, tienen claros de 3.5 cms. y, éstas estan instaladas con una inclinación de 60º con la vertical, la limpieza es manual.\nEs un tanque de concreto constituido de tres cámaras de 9.33 m de ancho por 14.50 m de longitud, lo que originan un tanque rectangular de 28 x 14.50 m y un tirante de agua de 4.15 m con bordo libre de 60 cm. El reactor biológico cuenta con un canal de alimentación de 30 x 50 cm para repartir el flujo en 9 entradas, tres por cada cámara. En el extremo del claro largo se tiene una mampara de 1.10 m de alto y sumergida 55 cm para evitar el flujo preferencial y finalmente en forma paralela a la mampara una placa vertedora que recolecta y descarga sus aguas en un canal de recolección de 28 x 70 cm que lleva las aguas hasta el sedimentador con una interconexión de tubería de acero de 8� de diámetro.\nLa alimentación del agua que viene del reactor es a través de un tubo central ahogado en concreto de 8� de diámetro.\nLos lechos de secado están integrados por tres unidades con dimensiones interiores de 15.10 m de longitud por 6.45 m de ancho, cada uno. Los lodos se descargan por tuberías de 4� de diámetro.\nEl carcamo con dimensiones de 2.10 x 2.25 x 2.85 m de profundidad que recibe los lodos del sedimentador y los lixiviados de los lechos de secado esta construido para recibir la instalación de dos equipos con bombas sumergibles. Se tiene un múltiple de descarga de 6� de diámetro con dos inserciones y fontanería de 4� de diámetro, cuenta con dos bombas sumergibles instaladas y controlada con electroniveles. Sobre la tapa del carcamo se localiza el múltiple y una rejilla para ventilación e inspección. El lodo llega a este carcamo mediante una tubería de 8" de diámetro y controlada por una válvula de compuerta y los lixiviados, de los lechos de secado descargan directamente al carcamo.\nLa otra área consiste en los mismos 2 canales para el desarenado, uno en operación y otro de reserva, el agua descarga a un cárcamo de bombeo de 1.50 x 2.10 m y 3 m de profundidad con dos equipos de bombeo sumergibles de 25 HP c/u que elevan el agua mediante un múltiple de descarga con tubería de acero de 8� de diámetro y descarga en el reactor biológico .\nEl reactor biológico tiene como influente, una tubería de 8� de diámetro instalada en la parte media en un costado del reactor, misma que proviene del múltiple de descarga del cárcamo de bombeo. La recolección del agua es a base de un muro que funciona como vertedor que envía las aguas al sedimentador por una interconexión de tubería de 6� de diámetro.\nLa alimentación del agua que viene del reactor es a través de un tubo central de 6� de diámetro ahogado en concreto.\nLos lechos de secado están integrados por tres unidades con dimensiones interiores de 15.10 m de longitud por 6.45 m de ancho, cada uno. Los lodos se descargan por tuberías de 4" de diámetro.\nEl carcamo con dimensiones de 1.95 x 2.00 x 2.80 m de profundidad que recibe los lodos del sedimentador y los lixiviados de los lechos de secado esta construido para recibir la instalación de dos equipos con bombas sumergibles. Se tiene un múltiple de descarga de 6� de diámetro con dos inserciones y fontanería de 4� de diámetro, cuenta con dos bomba sumergibles instaladas y controlada con electroniveles. Sobre la tapa del carcamo se localiza el múltiple y una rejilla para ventilación e inspección. El lodo llega a este carcamo mediante una tubería de 6� de diámetro y controlada por una válvula de compuerta y los lixiviados, de los lechos de secado descargan directamente al carcamo.\nPLANTA DE TRATAMIENTO "COLOSO"\nLa planta de tratamiento se localiza dentro de la Unidad Coloso sobre la carretera Las Cruces - Puerto Marqués esquina con la Av. Picacho, ocupando un terreno en forma irregular con una superficie de 15,390 M2.\nLa planta Coloso se localiza dentro de la unidad habitacional Coloso sobre la carretera las Cruces-Puerto Marques esquina con la Av. Picacho, ocupando un terreno en forma irregular con una superfice de 15,390 M2.\nTipo de tratamiento: Lodos activados convencional\nCapacidad de diseño: 90 lps\nCapacidad de diseño módulo: 1 16 lps.\nCapacidad de diseño módulo 2 22 lps\nCapacidad de diseño módulo 3 28 lps\nFecha de construcción del 1er módulo 1976\nFecha de construcción del 2º módulo 1991\nFecha de construcción del 3er módulo 1994\nParámetro Concentración Promedio Máxima Instantanea\nUnidades que componen la planta Coloso\n1.-Caja de llegada\n2.-Módulo No. 1\na).-Pretratamiento b).-Reactor Biológico c).-Sedimentador Secundario d).-Tanque de contacto de cloro. e) Lechos de secado. f).-Cárcamo de recirculación\n3.-Módulo No. 2\na).-Pretratamiento b).-Reactor Biológico c).-Sedimentador Secundario d).-Tanque de contacto de cloro. e).- Lechos de secado. f).-Cárcamo de recirculación\n4.-Módulo No. 3\na).-Pretratamiento y cárcamo de bombeo b).-Reactor Biológico c).-Sedimentador Secundario d).-Tanque de contacto de cloro. e).- Lechos de secado. f).-Bombas de recirculación de lodos\nA continuación se describen las características físicas, equipamiento principal y sus dimensiones.\n1.- Caja de llegada\nLa caja de llegada es de concreto con dimensiones de 1.40 x 1.40 m de largo por ancho respectivamente y 1.0 m de profundidad, en ella llega el agua residual por un lateral en la parte inferior un colector de 30 cm de diámetro y por otros dos laterales tiene insertado 2 tubos de 8" de diámetro que distribuyen el agua a las unidades de pretratamiento.\n2.- Módulo No. 1\nEl módulo 1 esta diseñado para un gasto medio de 16 lps.\nEl pretratamiento contiene dos áreas, una para el cribado mediante dos juegos de rejillas inclinadas a 45° instaladas a lo largo de los canales de 0.60 m de ancho y 9.18 m de longitud, la limpieza de las rejillas es manual.\nEl pretratamiento fue diseñado originalmente para recibir las aguas residuales del módulo 1 y 2, de tal forma que el gasto medio es de 36 lps y el máximo de 94 lps que originan velocidades menores de 60cm/seg cuando el agua circula por un canal.\nLa otra área consiste en 3 canales de 0.78 m de ancho por 9.18 m de longitud para el desarenado, dos en operación y otro de reserva para trabajar con una carga superficial de 0.00251 m3/m2/seg para el gasto medio. El pretratamiento en su llegada tiene una caja distribuidora de 2.95 x 0.78 m con un vertedor de excedencias en un lateral con una longitud de cresta de 2.95 m y ancho de 20 cm y en el otro extremo se distribuye el gasto a dos canales para el cribado, al final de estos se tiene una caja para el control de flujo con dimensiones de 4.20X1.18m con cinco compuertas que controlan el gasto hacia los canales desarenadores que en su extremo final tienen vertedores proporcionales. El agua al final descarga en otra caja que tiene una tubería de acero de 12" de diámetro, de donde se bifurca el gasto mediante 2 tuberías de acero de 8" de diámetro hacia los dos módulos de la planta de tratamiento controladas por válvulas de compuerta.\n2.b)- Reactor Biológico\nEs un tanque rectangular de 22.60 m de largo por 10.70 m de ancho y 4.25 m de profundidad construido con muros de mampostería con ancho de corona de 30 cm y un pasillo central de 1.40 m de ancho en el sentido largo, que además sirve de soporte a los aereadores.\nEl reactor fue diseñado con el gasto medio más el gasto de recirculación del 44%, lo que origina un gasto de alimentación de 23.04 lps para un tiempo de retención de 10 horas y una relación F/M de 0.13\nEl reactor biológico cuenta con dos cajas de concreto adosadas; una en el influente de 200x 80 cm donde llega una tubería de acero de 8" de diámetro misma que proviene del pretratamiento y otra en el efluente de 2.18x1.10 m que tiene una descarga con tubería para conducir las aguas al sedimentador.\nAmbas cajas tienen su descarga y recolección mediante vertedores de cresta ancha .\nEl reactor biológico esta equipado con 2 aereadores diferentes del tipo mecánico de 15 y 25 HP cada uno.\n2.c).- Sedimentador Secundario\nEl sedimentador es un tanque circular de concreto con un radio de 7.50 m y una profundidad de 3.05 m con fondo atolvado, cuenta con vertedores perimetrales para recolectar el agua sedimentada que descargan a una canaleta perimetral de 52x75 cm.\nLa alimentación del agua que viene del reactor es a través de un tubo central ahogado en concreto.\n2.d).- Tanque de contacto de cloro\nEl agua sedimentada pasa a un tanque de contacto de cloro que tiene 6.85 m de longitud por 3 m de ancho y un tirante de 1.85m con un bordo libre de 0.65m. El tanque internamente tiene 3 mamparas que forman 4 canales con anchos que van desde 1.50 a 1.60 m por donde circula el agua para que se mezcle con el cloro y cumpla con el tiempo de contacto de 27 min con que fue diseñado.\n2.e).- Lechos de secado\nPara este módulo se tienen dos conjuntos de lechos de secado para la deshidratación de los lodos de desecho que vienen del sedimentador por bombeo a través del carcamo de recirculación.\nUn conjunto esta integrado por tres unidades con dimensiones interiores de 15.20 m de longitud por 6.10 m de ancho, cada uno. Los lodos se descargan por tuberías de 6" de diámetro y los lixiviados se retornan por gravedad directamente al carcamo de recirculación.\nEl otro conjunto tiene dos unidades de lechos de secado, con dimensiones interiores de cada uno de 15.20 m de longitud por 5.80 m de ancho, los lodos se descargan en ellos con tuberías de 4" de diámetro y los lixiviados se mezclan con los del otro conjunto\n2.f).- Cárcamo de recirculación\nEl carcamo con dimensiones de 2.30 x 2.35 x 3.10m de profundidad que recibe los lodos del sedimentador y los lixiviados de los lechos de secado esta construido para recibir la instalación de dos equipos con bombas sumergibles. Se tiene un múltiple de descarga de 6" de diámetro con dos inserciones y fontanería de 4" de diámetro, cuenta con dos bomba sumergibles instaladas y controlada con electroniveles. Sobre la tapa del carcamo se localiza el múltiple y una rejilla para ventilación e inspección. El lodo llega a este carcamo mediante una tubería de 8" de diámetro y controlada por una válvula de compuerta y los lixiviados, de los lechos de secado descargan directamente al carcamo.\n3.- Módulo No. 2\nEl módulo 2 fue diseñado para un gasto medio de 20 lps.\nEl pretratamiento corresponde al mismo que se describió en el modulo No. 1\n3.b).- Reactor Biológico\nEs un tanque de concreto constituido de tres cámaras de 9.00 m de ancho por 14.45 m de longitud, lo que originan un tanque rectangular de 27 x 14.45 m y un tirante de agua de 3.50 m con bordo libre de 60 cm.\nEl reactor biológico cuenta con un canal de alimentación de 30 x 50 cm para repartir el flujo en 9 entradas, tres por cada cámara. En el extremo del claro largo se tiene una mampara de 1.10 m de alto y sumergida 55 cm para evitar el flujo preferencial y finalmente en forma paralela a la mampara una placa vertedora que recolecta y descarga sus aguas en un canal de recolección de 28 x 70 cm que lleva las aguas hasta el sedimentador con una interconexión de tubería de acero de 8" de diámetro.\nEl reactor biológico en cada cámara esta equipado con un sistema de difusión de aire alimentado por dos sopladores de 15 hp c/u en operación y otro de reserva instalados en el cuarto de sopladores.\n3.c).- Sedimentador Secundario\n3.d).- Tanque de contacto de cloro\nEl agua sedimentada pasa a un tanque de contacto de cloro que tiene 8.45 m de longitud por 3.40 m de ancho y un tirante de 1.50m con un bordo libre de 0.45m. El tanque internamente tiene 4 mamparas y un muro para vertedor de pared gruesa que forman 4 canales con anchos de 1.50 y 2 con ancho de 0.975 m por donde circula el agua para que se mezcle con el hipoclorito de sodio y cumpla con el tiempo de contacto que se consideró de diseño de 25 min.\n3.e).- Lechos de secado\nPara este módulo se tienen lechos de secado para la deshidratación de los lodos de desecho que vienen del sedimentador por bombeo a través del cárcamo de recirculación.\nLos lechos de secado están integrados por cinco unidades con dimensiones interiores de 14.83 m de longitud por 5.85 m de ancho, cada uno. Los lodos se descargan por tuberías de 6" de diámetro y los lixiviados se retornan por gravedad directamente al cárcamo de recirculación.\n3.f).- Cárcamo de recirculación\nEl cárcamo tiene las mismas características que el cárcamo de recirculación del modulo No. 1, en cuanto a dimensiones y a equipos instalados.\n4.- Módulo No. 3\nEl módulo 3 tiene en forma independiente su pretratamiento.\n4.a).- Pretratamiento y cárcamo de bombeo\nEl pretratamiento contiene dos áreas, una para el cribado mediante dos juegos de rejillas inclinadas a 45° instaladas a lo largo de los canales de 0.90 m de ancho y 8.20 m de longitud, la limpieza de las rejillas es manual.\nLa otra área consiste en los mismos 2 canales de 0.90 m de ancho para el desarenado, uno en operación y otro de reserva y fueron diseñados con una carga superficial de 0.0027m3/m2/seg para el gasto medio. El pretratamiento en su llegada tiene ampliación gradual de 35 cm a 195 cm para distribuir el gasto a los dos canales para el cribado y desarenado y al final el agua descarga a un cárcamo de bombeo de 1.90 x 2.37 m y 3 m de profundidad con dos equipos de bombeo sumergibles de 25 hp c/u que elevan el agua residual al Modulo No. 3 mediante un múltiple de descarga con tubería de acero de 8" de diámetro y descargando en reactor biológico\n4.b).- Reactor Biológico\nEl reactor biológico fue diseñado con un gasto de alimentación de 42.04 lps que incluye el gasto medio de 25 lps y el gasto de recirculación de 17.04 lps (68%) para un tiempo de retención de 11.5 horas y una relación F/M de 0.13\nEl reactor es un tanque de concreto rectangular de 34.10 m de largo por 17.0 m de ancho y 3.50 m de profundidad con tirante de agua de 3.0 m, con dos plataformas de concreto de 3.0 x 3.0 m con su respectivo pasillo para soporte de los aereadores mecánicos\nEl reactor biológico tiene como influente, una tubería de 8" de diámetro instalada en la parte media en un costado del reactor, misma que proviene del múltiple de descarga del cárcamo de bombeo. La recolección del agua es a base de un muro que funciona como vertedor que envía las aguas al sedimentador por una interconexión de tubería de 12" de diámetro.\n4.c).- Sedimentador Secundario\nEl sedimentador es un tanque circular de concreto con un diámetro de 16.4 m y una profundidad de 3.13 m con fondo atolvado, diseñado con un gasto de 42.04 lps, un tiempo de retención de 3.7 horas y una carga superficial de 17 m3/m2/día, cuenta con vertedores triangulares perimetrales para recolectar el agua sedimentada que descargan a una canaleta perimetral interna.\n4.d).- Tanque de contacto de cloro\nEl agua sedimentada pasa a un tanque de contacto de cloro que tiene 8.02 m de longitud por 6.10 m de ancho y un tirante de 1.80m con un bordo libre de 0.47m. El tanque internamente tiene 7 mamparas que forman 8 canales con ancho de 1.0 m por donde circula el agua para que se mezcle con el cloro y cumpla con los 35 min de tiempo de contacto según el diseño original. La ultima mampara tiene un vertedor triangular de 90 grados para conducir las aguas a una caja de 3.0 x 1.53 y una profundidad de 3.50 m, de donde se interconecta una tubería para conducir el afluente al cuerpo receptor.\n4.e).- Lechos de secado\nPara este módulo se tienen cuatro lechos de secado para la deshidratación de los lodos de desecho que vienen del sedimentador.\nLos lechos de secado están integrados por cuatro unidades con dimensiones interiores de 16.10 m de longitud por 6.0 m de ancho, cada uno. Los lodos se descargan por tuberías de 4" de diámetro.\n4.f).- Bombas de recirculación de lodos\nPara la recirculación de los lodos hacia el reactor biológico se tienen dos bombas centrifugas horizontales (una de 7.5 y otra de 5 HP) succionando directamente del sedimentador. Las bombas están instaladas entre el reactor y el sedimentador sobre el piso a un nivel por encima del espejo de agua del sedimentador, lo que ocasiona vaciado de la línea y por consecuencia cebado de las bombas en cada arranque.\nPLANTA DE TRATAMIENTO " PASO LIMONERO"\nLa planta se encuentra localizada en el Fraccionamiento conocido como Ciudad Placido Domingo S/N, poblado La Venta, Municipio de Acapulco, Gro., fue diseñada para una capacidad de tratamiento de 25 lps para tratar las aguas negras de las colonias La Mica, Insurgentes, La Venta, Barrio Nuevo , Moctezuma, Agrícola y Arroyo Seco.\nSecundario por Lodos Activados en su variante de Aireación Extendida.\nGasto de diseño: 25 Lt/Seg\nCuerpo receptor: Río la Sabana\nPuesta en marcha: Junio del 2002\nPromedio mensual Máxima\nDemanda bioquímica de oxígeno total Mg/Lt\nDemanda bioquímica de oxígeno sol., Mg/Lt\nDemanda química de oxígeno, Mg/Lt\nSólidos suspendidos totales, Mg/Lt\nTemperatura, º C\nSólidos sedimentables, Mg/Lt\nGrasas y aceites, Mg/Lt\nNitrógeno amoniacal, Mg/Lt\nNitrógeno total Kjeldahl, Mg/Lt\nFósforo inorgánico, Mg/Lt\nArsénico, Mg/L t\nCromo hexavalente, Mg/Lt\nColiformes totales, NMP/\nLas unidades de proceso que integran, la planta son las que se enlistan a continuación.\n1.-Pretratamiento y C�rcamo de bombeo\n2.-C�rcamo de Bombeo\n6.-Tanque de Contacto de Cloro\n7.- C�rcamo de Recirculaci�n\n8.- Espesor de Lodos\n9.-Lechos de Secado\nLa planta de Paso Limonero opera con un sistema de tratamiento del proceso de lodos activados por aereación extendida.\nSe denomina así a la unidad donde se alojan los canales desarenadores, elementos de desbaste (rejillas, charolas de escurrimiento) de control de operación, tanto de flujo como de velocidad (Compuertas deslizantes, vertedor tipo Sutro).\nRetener sólidos gruesos que puedan obturar los impulsores de las bombas de agua cruda.\nDimensiones 4.00m x 9.00m de ancho y largo.\nCompuertas deslizantes son tres por cada canal 40cms x 40 cms.\nAcero estructural A-36\nRejillas finas tres por cada canal 464mm x 1242mm.\n2.- CARCAMO DE BOMBEO.\nSe encuentran instaladas y operando dos bombas con capacidad para 38 lps cada una de ellas, misma que hasta ese momento cubrirán la demanda de transferencia de agua hacia la caja repartidora y de ahí hacia el reactor biológico, así como a las otras proyectadas.\nDimensiones muros y lozas de concreto reforzado 4.00m x 5.00m de ancho y largo.\nBombas de 11.3 HP de 38 lps marca Burnes, operan automáticamente por medio de electroniveles.\n3.- CAJA REPARTIDORA\nSe ha determinado que el caudal llegue por bombeo desde el cárcamo de aguas crudas a una caja de repartición misma que permitirá que el caudal se reparta en el reactor biológico, asimismo igual cantidad a cualquiera de las otras etapas que se encuentran proyectadas a futuro.\n4.- REACTOR BIOLÓGICO\nSe encuentra equipado con sistema de aereacion tipo superficial con turbinas accionadas por medio de un motorreductor, vertedores y deflectores. La aereacion permite que el lodo sea parcialmente digerido dentro del tanque de aireación y mantener una oxigenación que permite que las bacterias degraden toda la materia orgánica.\nEl oxigeno promedio debe de ser de 0.5 � 2.0 Mg/Lt.\nDimensiones 11.0m x 22.0m x 5.0m de ancho, largo y altura, respectivamente\nGasto de diseño 25 lps.\nDos motorreductores de 30HP 220/440V.\nCapacidad de transferencia 880.0Kgs/Día de 02 (Por turbina)\n5.- SEDIMENTADOR SECUNDARIO\nLa unidad es un sedimentador tipo dinámico de rastras, equipado con un sistema motriz periférico accionado por un motorreductor, vertedores deflector periférico, sistema de rastras de fondo y de sobrenadantes.\nEl sedimentador es un tanque circular de concreto reforzado con un diámetro de 11.50m y una profundidad de 3.0m de altura con fondo atolvado, cuenta con vertedores triangulares perimetrales para recolectar el agua sedimentada que descargan a una canaleta perimetral interna. Cuenta con un sistema de rastras que son operadas por un motor de ½ HP.\nDe esta unidad el agua pasa al tanque de contacto de cloro y los lodos se depositan en una caja que los conduce por gravedad a un cárcamo de recirculación y son bombeados a la recirculación (reactor biológico) o sistema de tratamiento de lodos.\n6.- TANQUE DE CONTACTO DE CLORO\nEs un tipo de flujo pistón, es decir que toda el agua recorre toda la longitud del tanque sin permitir que se presenten corrientes preferenciales dentro de el. El flujo es ascendente-descendente, a fin de que todo el tiempo de retención hidráulica sea completado. La desinfección se hace a través de hipoclorito de sodio.\nLas dimensiones de este tanque son: 1.50m de ancho, 7.65m de largo y 2.70m de profundidad, la dosificación de hipoclorito de sodio es a través de bombas dosificadoras W & T, Premia 75, capacidad de 7.5 Iph de solución.\n7.- CARCAMO DE RECIRCULACIÓN\nEstá conceptuada para que de ahí se pueda recibir el lodo del sedimentador secundario, a fin de que se envíe a recirculación, a la cabeza del tratamiento de agua, en el reactor biológico, o bien, en caso de que exista ya lodo en exceso de los requerimientos para el funcionamiento en el reactor, se envíe entonces hacia el sistema de tratamiento de lodos (digestor de lodos)\nDimensiones de este cárcamo son 1.80m de ancho, 2.50m de largo y 3.30m de profundidad, operan dos bombas sumergibles de 12.5 lps con motor de 2 HP marca Barnes opera por medio de electroniveles.\n8.- ESPESADOR DE LODOS\nLa unidad es tipo estático, en el que el parámetro que rige el dimensionamiento es el tiempo de residencia en el tanque. Consta de un sistema de inyección de aire difundido y bombas de transferencia de lodo, hacía el sistema de deshidratado.\nEl agua proveniente del digestor de lodos se pasará por esta unidad en la cual se espesará por gravedad, para lo cual solamente se incluirá aire a fin de crear corrientes en la masa de lodo para que se elimine el agua y se favorezca la densificación de sólidos.\nPara alimentar el lodo al espesador, se deberá de emplear la bomba de emulsión que se localiza en el interior del digestor de lodos, abriendo válvulas de aire con lo que se llevará el lodo digerido hacia el espesador.\nEl lodo espesado se extrae por medio de la bomba neumática, el agua pasa por la tubería de donde es enviada al sistema de deshidratado.\nDimensiones del espesador 2.90m de diámetro y 3.95m de altura. Equipado con un sistema de inclusión de aire por medio de difusores de burbuja media o fina, alimentados por un compresor marca Evans de 5 HP y bombas de transferencia de lodos hacia el sistema de lechos de secado de lodos.\n9.- LECHOS DE SECADO\nMecanismo seleccionado para la deshidratación de los lodos producidos. Consta de 6 lechos de secado de 7.80m de ancho, 10.95m de largo y 1.0 m de profundidad, el llenado de lodo hacía el lecho de secado debe de ser de 15 a 25 cms aproximadamente sobre el lecho de la arena, para que se permita el secado en el tiempo calculado, el secado es por filtración y evaporación del agua, por lo que debe de encontrarse ya seca la costra de lodo para su extracción, respirándolo de la parte superior de la arena y acarreando en carretillas para depositarlo en contenedores.


LUTO | 10/6/2011 12:00:00 AM\nAunque ocupó sonriente unas 100 portadas de revistas, su relación con los medios fue difícil.\nJobs y su fama: una relación de amor y odio Foto: AP\nEran los años 80, casi a principios de su carrera, y Steve Jobs se encontraba en Japón. En el lobby de un hotel, un grupo de muchachitas se le acercó a pedirle su autógrafo.\nAl morir el miércoles, tras lidiar durante años con problemas de salud, Jobs había aparecido en unas 100 portadas de revistas y se escribieron muchos libros sobre él, aparte de una obra teatral off-Broadway, una película de HBO y hasta un episodio de la serie animada "South Park". No fue el primer jefe de empresa célebre, y no será el último.\nPero quizás fue el primero de los tiempos modernos en trascender el mundo de los negocios hasta convertirse en un ícono de la cultura pop.\n¿Donde encaja Jobs en el panteón de los grandes empresarios? Los analistas luchan por hallar comparaciones acertadas en el mundo de los negocios.\n"Él está en otro plano", dice Robert Sutton, un profesor de administración de empresas de la Universidad de Stanford. "Alcanzó un nivel en la conciencia pública que va más allá de la de cualquiera en tiempos modernos. Quiero decir, mi madre no sabe quién es (el expresidente ejecutivo de General Electric) Jack Welch".\nSonnenfeld, quien estudia a líderes empresarios, compara a Jobs — y su fama — con otros "héroes folklóricos" que han emergido en varias áreas en momentos de grandes cambios en la historia de Estados Unidos, sea en la política, la cultura o, en este caso, la tecnología.\n"Lo que hacen los héroes es personificar un cambio complejo", dice Sonnenfeld. "Es una taquigrafía que usamos. Reduce las cosas al nivel de un individuo". La capacidad de Jobs de canalizar la tecnología en productos que la gente ni siquiera sabía que quería — pero que tenía que tener — es "casi inconmesurable", dice.\nInconmensurable, asombroso, místico, tales adjetivos se han usado frecuentemente para describir a Jobs. Pero existe un lado muy distinto. ¿Puede la fama perjudicar el desempeño de un líder empresario?\nUna de las portadas que más deseó, empero, fue una que no consiguió. Finalista para la edición Hombre del Año de 1982 de Time, Jobs sucumbió ante una máquina: la computadora. Un artículo adjunto sobre él incluía descripciones de Jobs como un jefe a veces temido, y el hecho de que tuvo una hija, Lisa, con una exnovia, a quien no reconoció y no daba manutención. (Más tarde reconoció a Lisa, quien se convirtió en parte de su familia).\n"Steve estaba indignado", recordó Deutschman, el autor, quien también da clases de periodismo en la Universidad de Nevada en Reno. "Desde entonces fue muy controlador de todo — excepto por pequeñas cantidades de información cuidadosamente manejadas —".\nClaro, eso sólo llevó a una gran curiosidad respecto a Jobs, impulsando su fama. "Él no hacía alarde de ella como Donald Trump", dice Scott Galloway, un profesor de mercadotecnia de la escuela de Stern de la Universidad de Nueva York. "No posaba para Architectural Digest. ¿Acaso alguien reconoce la cara de su esposa?". De hecho, Laurene Powell Jobs, con quien Steve se casó en 1991, fue rara vez fotografiada con él, sus hijos aún menos.\nAparte de cómo Jobs se sentía en cuanto a su fama, no hay duda de que un elemento clave fue su lucha — y triunfo — con la adversidad.\nTambién enfrentó, como se sabe, la enfermedad en sus últimos años. Manteniendo su tendencia al secretismo, pocos detalles fueron compartidos. Sin embargo, su determinación para seguir trabajando — aun cuando lucía cada vez más alarmantemente delgado — animó a muchos, dice Galloway.\nTras años oponiéndose a los intentos de escritores de capturar su vida — no sólo negándose a cooperar en biografías sino desalentándolas activamente — Jobs finalmente aceptó en el 2011. Simon & Schuster anunció en abril que Walter Isaacson, quien escribió biografías de Ben Franklin y Albert Einstein, publicaría "iSteve: The Book of Jobs" a principios del 2012. La fecha luego se movió a noviembre.\nComo una pequeña muestra del gran interés en Jobs, la noticia de su primera biografía autorizada encabezó los grandes blogs esa semana — una rara incidencia para una historia de tecnología — y la segunda noticia más comentada en Twitter, según el Pew Research Center.\n"Hay muy pocas personas de negocios que han sido héroes culturales, íconos, figuras heroicas para la gente común, y desesperadamente queremos a estos héroes", dijo Deutschman.


Ferrer y la gran posibilidad de conseguir su segundo Masters 1000\nInicio Artículos Tenistas Ferrer y la gran posibilidad de conseguir su segundo Masters 1000\nDavid Ferrer tiene un reto por delante: alzarse con el trofeo en Miami. El alicantino es máximo favorito para llegar a la final por la parte de arriba del cuadro gracias a las derrotas de Djokovic y Del Potro. ¿Camino allanado para Ferrer?\nCinco meses atrás David Ferrer se alzaba con su primer Masters 1000 de su carrera deportiva en París. Esta semana tiene una gran oportunidad para intentar amarrar su segunda corona.\nLas ausencias de Roger Federer y Rafa Nadal y las prematuras derrotas de Djokovis y Del Potro –que iban por su misma llave del cuadro de Ferrer- hacen que los cuartos de final del Miami Open estén un poco ‘descafeinados’. Ergo, hace que el alicantino esté más motivado de lo normal en Miami.\nPara llegar a la final deberá sortear, en primera instancia, al austríaco Jürgen Melzer, actual número 42º del ranking mundial. La estadística es claramente favorable a Ferrer que se impuso en 6 de los 8 encuentros que disputaron.\nEl alicantino se encuentra en el mejor momento de su carrera y esto lo hace ser el gran favorito en el partido de cuartos de final.\nEn lo que va de 2013 lleva 28 partidos jugados en menos de 3 meses con un balance de 24 victorias y tan solo 4 derrotas. Ferrer se llevó 2 títulos (Auckland y Buenos Aires) y cayó en una final (Acapulco) frente a Rafa Nadal.\nUn estado de forma óptimo y con una confianza por las nubes pueden llevarlo a conseguir un sueño: ganar en Key Biscayne.\nEn una hipotética semifinal se encontraría con el ganador entre Tommy Haas y Gilles Simon. Un peso más a favor de la balanza de Ferrer es que contra ambos jugadores tiene un balance positivo.\nTodo de cara y camino allanado hasta la final pero… ¿podrá hacerse con el título?\n¿Es el gran favorito del torneo, por delante de Murray, por el nivel mostrado tanto de uno como del otro?\nCarreño y Carballés de la mano de Javier Duarte al Open Castilla y León 2013\nArtículo siguienteArranca en Barcelona el Spin Effect Tour europeo de Wilson


Limpieza de la cocina - Decoracion\nEn primer lugar, para saber cómo limpiar la cocina comenzaremos con la limpieza a fondo de los armarios tanto por dentro, como por fuera. Lo primero que deberíamos hacer sería vaciar los armarios y con un trapo, agua y jabón o lejía repasar el interior de todo el armario, incluidas las baldas. Cuando esté seco, volveremos a poner todo en su sitio, colocando todos los productos. De paso, podemos aprovechar para tirar los productos que tengamos caducados. Por último, limpiaremos el exterior de los armarios. Es el turno de los electrodomésticos como la nevera, el microondas o el horno. Si comenzamos con la limpieza de la nevera, deberíamos quitar toda la comida que haya dentro, al igual que habíamos hecho anteriormente con los armarios. Después, limpiaremos el interior con ayuda de un producto de limpieza suave, con el fin de limpiar la ne...


Territorial y EPS, unidas para reducir tutelas\nSalud Viernes, Abril 20, 2018\nFotos | Archivo | LA PATRIA | El proyecto de dicha oficina, según la DTSC, funcionará en 20 días. Quieren bajar el número de tutelas de los usuarios.\nLa creación de una oficina de gestión pretutelar es la iniciativa que socializará hoy la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) ante la rama judicial del departamento. La exposición se dará a partir de las 2:00 p.m., en el Palacio de Justicia Fanny González Franco.\nGerson Bermont Galavis, director de la DTSC, habló del propósito con el que quiere disminuir el número de tutelas que se generan en la ciudad y los 26 municipios. Contó que al año, en promedio, relacionaban a la entidad en 6 mil 500 de estas acciones legales, número que podría alcanzar los 8 mil si se suman en las que solo se involucran a las EPS.\n"Será para quien sienta vulnerado su derecho. De la iniciativa se están construyendo los protocolos a utilizar con los implicados, con los líderes de asociaciones de usuarios, entre otros. Ya nos reunimos con algunas EPS e hicieron observaciones. Avanzamos con el mayor respeto ciudadano para garantizar los derechos", dijo Bermont.\nSegún el funcionario, es una idea que creará un relacionamiento directo con el afiliado que se dirige a las diferentes oficinas desde donde se coordinan las tutelas, es decir, desde las Personerías, las Comisarías de Familia, las Defensorías, etc, antes de que sean efectivas.\n"El enlace será a través de un sistema o software por el cual nos informarán electrónicamente desde el punto a donde el ciudadano va. Vamos a servir de enlace con las EPS para intentar resolver los casos en menos de 48 horas", subrayó Bermont.\nEl directivo explicó que en dicho sistema se verificará si la EPS está incumpliendo y que, de ser cierto, se generará un PQR (petición, queja o reclamo) mediante correo electrónico, el mismo que será de conocimiento del asegurador, que deberá responder en no más de 48 horas.\n"Las EPS nos tendrá que contestar con la cita, la entrega del medicamento, la autorización y/o la programación del procedimiento o con el por qué no se puede cumplir la acción en ese tiempo. El camino a seguir, si no se tiene respuesta positiva, sí sería la tutela", apuntó.\nBermont aseguró que la estrategia es una invitación a acortar los tiempos de respuesta en las aseguradoras y su oficina. Instó a los funcionarios, adscritos a las distintas EPS, a laborar por un mejor servicio que de cuenta de un trabajo oportuno.\n"No estaríamos violando el derecho a la salud, se estaría resolviendo un problema que hace lento el sistema y que le genera altos costos a la rama judicial. Si logramos una disminución siquiera del 20% o 30% de las posibles tutelas, será positivo para Caldas y un modelo a mostrar en el país", resaltó.\nLa oficina funcionaría en un espacio del Palacio de Justicia, dotado por la entidad, donde estarán sentados representantes de la DTSC y la Superintendencia Nacional de Salud. Tendría, según Bermont, pequeños costos de Internet y sistematización.\n"El cuello de botella sería que las EPS no sean resolutivas. Sin embargo, hasta ahora han mostrado buena voluntad", concluyó.\nLA PATRIA contactó las EPS que operan en Caldas y, al cierre de esta edición, certificaron estar informadas del proyecto Nueva EPS, Salud Total, Salud Vida, Sura, entidades que se abstuvieron de opinar, pues quieren esperar la socialización de hoy. Sánitas mencionó no estar enterada, Asmet Salud no respondió.


El liderazgo es clave para el éxito de las empresas actuales, en especial el liderazgo transformacional, que logra profundos cambios en las mismas\n¿Qué es el liderazgo transformacional? | Fuente: Shutterstock\nLos líderes transformacionales buscan que los empleados desarrollen compromiso con la organización.\nEmpresarios, emprendedores y responsables de organizaciones deberían apelar a contar con uno de estos líderes en su plantilla.\nPara los trabajadores, la presencia de estos líderes resulta especialmente positiva.\nLas empresas modernas, enmarcadas en un mercado global que promueve y demanda la competencia y eficiente gestión de proyectos, deben buscar formas de trabajo que les permitan destacar. En este camino, la presencia de líderes que guíen el trabajo dentro de ellas resulta fundamental.\nUn líder es una persona capaz de influir, orientar o dirigir a otros miembros integrantes de la empresa. Este cumple dicha función gracias a una posición de autoridad asignada por su cargo en la empresa, o simplemente por la confianza que en él depositan sus compañeros.\nLa finalidad de todo líder es la obtención de terminados objetivos, sin embargo, los diferentes tipos de líderes que existen buscan esta meta mediante diferentes acciones. Dentro de ellos destaca el líder transformacional, un profesional especialmente necesario en las empresas contemporáneas.\n¿Quieres impulsar tu carrera laboral?\nEste tipo de liderazgo fue introducido por James MacGregor Burns, quien lo definió como aquel que desarrollan los individuos capaces de cambiar las motivaciones, percepciones y expectativas de quienes los rodean. Es decir, transformar su visión sobre algo.\nDebido a esta consecuencia se señala que estos líderes serán quienes promuevan el cambio dentro de las organizaciones, apostando por la motivación de los trabajadores, y el compromiso con el objetivo de la empresa.\n¿Qué caracteriza a este liderazgo?\nDe acuerdo a los aportes del investigador Bernard M. Bass, este tipo de líder se caracteriza por:\nEste tipo de liderazgo puede presentarse en todo tipo de empresas y trabajadores, pero resulta particularmente útil para aquellas empresas que buscan la creatividad y la innovación. De este modo, resulta ideal para startups y emprendimientos pequeños que busquen el éxito.\n“El liderazgo no implica autoridad, sino una actitud”


Chocolatada: Confraternización y Solidaridad |\nChocolatada: Confraternización y Solidaridad\nEl pasado jueves día cuatro a las 17:00 horas hemos tenido en el salón parroquial de Villalegre una chocolatada.\nLa organización de la misma corrió a cargo del equipo de Catequesis con nuestro párroco al frente.\nLa idea nació con el fin de tener unos momentos de confraternización entre todos los feligreses de la Unidad Pastoral. Especialmente se invito a las personas que desde Cáritas se acompañan y se ayudan, así como a los niños de estas familias.\nA todos ellos se les hizo un detalle , entregándoles un juguete.\nTanto los alimentos( chocolate, bizcochos, productos de confitería) como los vasos, paltos, etc., fueron donados por los establecimientos colaboradores. Los juguetes fueron recogidos por las asociaciones de vecinos así como particulares y algún establecimiento.\nGracias a las personas ( particulares, establecimientos, Asociaciones) que con su generosidad ha hecho posible la realización de este encuentro y por supuesto a las catequistas y voluntarios por su trabajo .\nGrupo de trabajo chocolatada\nGrupo de preparación de los juguetes


Mirando 360 grados: Chollos\nPensé que en mi blog no me tocaría hablar de la crisis española… ¡Qué va! Después del programa que acabo de ver por la tele (debidamente descargado del emule), quiero hablar de los chollos que la gente encuentra para ahorrar dinero en la vida…\nEn principio, el tema del programa no me llamó tanto la atención: pensé que seria uno de estos reportajes pesimistas, que al final te deprimen más que cualquier otra cosa. Pero me he sorprendido: no solamente lo he visto con gran interés, riéndome unas veces de la cara dura de la gente, sino que incluso cogí un papelito para apuntar las cosas que merecen la pena probar (y no son pocas…).\nEn resumen, el programa habla de estrategias para ahorrar dinero en tiempos “de vacas flacas”, sin prescindir de las cosas esenciales o de los lujos que nos gustan a todos.\n- cómo conseguir un piso más barato en subastas,\n- cómo sacar más pasta vendiendo tu coche usado,\n- cómo pasar un finde gratis en un hotel 5 estrellas cerca de la playa,\n- cómo sacar unos 1.200€ por circular con tu vehiculo por la ciudad,\n- como arreglar gratis la fachada de tu edificio,\n- cómo comer gratis y otras cosas así.\nComparto con vosotros mis “valiosos” apuntes, hechos mientras veía al documental:\n· Comer un menú que te podría costar 80€ por tan solamente 20€ - alumnos de escuelas de hostelería y turismo cocinan y sirven los platos en restaurantes escuela, bajo la supervisión de un profesor. Suelen ser platos elaborados, y las personas del reportaje decían que estaban muy ricos…\n. Ahorrarte 50€ a la hora de hacer un masaje – alumnos de una escuela de masaje tailandes que necesitan practicar hacen masajes con precios muchísimo más bajos de los que se suelen aplicar. El masaje puede durar hasta 1h, y la gente que lo recibía ponía una cara muy relajada…\n. Comer gratis – hay una página web totalmente dedicada a descubrir y divulgar las ferias, fiestas de pueblos, promociones y todo tipo de eventos en los cuales se puede comer totalmente gratis. ¿Te ha entrado hambre?\nHay gente que se pasa tres pueblos, y abusa de la situación: como aquella mujer del programa que, para ahorrarse el dinero del maquillaje, se pasa todos los días por una tienda de cosméticos y se maquilla con las muestras de exposición y, no satisfecha, al final pregunta a la dependienta si no tiene “alguna muestra de producto”… ¡Vaya cara dura!\nCómo dijo mi novio (que es extremeño), “este es el carácter del español: si es gratis, ¡hasta reventar!” Yo diría que un poco de ahorro y buen sentido no hace mal a nadie…\nPublicado por Observadora en 23:38\nSiempre hay uno que se casa…\nCulpa de los chinos...


Ampliación de imagen : Tamaño táctico exterior los 24*17*27.5CM de las correas de los PP del bolso de la honda del corte impermeable del laser que camina\nVida de cada día y actividad al aire libre\nPeso ligero y prenda impermeable\n1000D impermeabilizan el bolso militar al aire libre cortado laser que acampa caminando el bolso táctico de la honda\nCorreas de Molle en todas partes para atar bolsas o el engranaje adicionales\nTrasero rellenado panel ventilado malla con el cierre del top del velcro\nLa prenda impermeable, asegurar la fuerza del producto mientras que asegura uso a largo plazo en ambientes mojados, o no se descompondrá después de la invasión del agua\nLa mochila táctica tiene aspecto compacto, se ajusta a las tendencias tácticas, fáciles llevar. Los bolsillos internos múltiples y tres compartimientos externos, un bolsillo con cierre delantero, un bolsillo con cierre principal, uno rellenaron detrás el bolsillo, acuerdo bastante para mantener sus accesorios organizados.\nLa honda del hombro es ajustable de largo caber a gente en diversos formas y tamaños, y no hay movimiento posterior limitied del brazo. Dos clips en los dos lados lo hacen cambiado entre el lado izquierdo o derecho, adaptándose a su forma del cuerpo. Además, el velcro en el bolsillo trasero puede celebrar la correa conveniente para un bolso.\n3 maneras que cuidan styly: El bolso, paquete del pecho, honda trasera, mano lleva.\nUtilizado para el paquete de la honda del EDC, bolso del pecho, bolso, versipack táctico, bolsa, equipo de primeros auxilios y así sucesivamente. Es muy práctico y conveniente. Grande para interior y los usos al aire libre incluyendo acampar, caminar, la búsqueda, acontecimientos deportivos, fuentes de escuela, herramientas, el etc.\nCaracterística Peso ligero y prenda impermeable Tamaño LOS 24*17*27.5CM\nLogotipo Modificado para requisitos particulares Color Negro\nUso Vida de cada día y actividad al aire libre No. A88060-1


ARMANDO LUCAS CORREA LIDL 🥇 ¡MEJOR Calidad Precio en 2021!\nNo se han encontrado resultados para »armando lucas correa lidl« en\nAsí podrás decidir si te es conveniente adquirir ese producto o bien deseas irte por otro modelo o categoría. Â Al contrario, terminas eligiendo entre armando lucas correa lidl demasiado grandes, por muy asequibles que sean, vas a estar desperdiciando dinero si queda muy incómodo con relación a el espacio que tengas en casa.\nSi incluso de este modo no estas conforme con nuestras recomendaciones, con solo hacer click en el botón de aquí abajo vas a ser redirigido a un listado todavía más extenso de armando lucas correa lidl. Si hay algún inconveniente con el producto, si no estás satisfecho o bien si, sencillamente, te has equivocado y deseas mudarlo, no habrá problemas. Si hay algún problema con el producto, si no estás satisfecho o bien si, sencillamente, te has equivocado y quieres mudarlo, no va a haber inconvenientes.\nNuestro sistema reúne cientos de modelos de armando lucas correa lidl a fin de que halles muy fácilmente lo que precisas, por eso nos hemos encargado de crear un buscador especial que se encargar de mostrar los resultados que se aproximen al producto que buscas. Además de esto, los productos que ofrecemos en nuestra tienda siempre y en todo momento cuentan de excelentes costes y promociones constantes; es más nuestra plataforma de pedidos es una de las más seguras y veloces de la web.\narmando lucas correa lidl\nBúsquedas relacionadas con »armando lucas correa lidl«\nPara nosotros las opiniones de nuestros clientes son las más importantes, hemos recolectado los comentarios de nuestros usuarios con respecto a cada artículo, para que de esta manera, puedas tener el poder de elección en tus manos. Â Para ello, te explicamos todos los factores que precisas saber sobre las armando lucas correa lidl y los beneficios de comprar en internet.\nSi hay algún problema con el producto, si no estás satisfecho o si, sencillamente, te has equivocado y deseas mudarlo, no va a haber problemas. Nuestro sistema se encarga de filtrar todas y cada una de las opciones correspondientes al término que usted busca en ese momento, mostrando así todos los modelos que se acerquen o bien se semejen.\nCon lo que encontrases todo cuanto precisas en un solo sitio. No sería extraí±o que hoy puedas seleccionar unas nuevas armando lucas correa lidl que hasta la semana pasada no te podías permitir.