AUTOMATISMOS INDUSTRIALES - PDFCOFFEE.COM\nAUTOMATISMOS ELECTRICOS INDUSTRIALES MANDOS ELECTRICOS SEGÚN LA NORMA IEC POR: ING. LUIS B. GOMEZ FLORES LA PAZ -BOLIV\nViews 430 Downloads 60 File size 957KB\n82 7 33MB Read more\n92 25 719KB Read more\nAUTOMATISMOS INDUSTRIALES FERNANDEZ.pdf\n83 16 47MB Read more\n300 29 83KB Read more\nMANDOS ELECTRICOS SEGÚN LA NORMA IEC\nPOR: ING. LUIS B. GOMEZ FLORES LA PAZ -BOLIVIA\nELABORADO Y PREPARADO POR: LUIS B. GOMEZ FLORES\nAUTOMATISMOS ELECTRICOS INDUSTRIALES 1. INTRODUCCION Un automatismo industrial es un sistema constituido por diferentes dispositivos y elementos que al recibir una serie de informaciones procedentes del exterior es capaz de generar las órdenes necesarias para que, los receptores por él controlados realicen la función para la que fue diseñado. La naturaleza de los dispositivos y elementos que constituyen un automatismo es muy variada. Los primeros automatismos eran exclusivamente mecánicos; según fue evolucionando la técnica aparecieron los automatismos eléctricos y electrónicos, estando hoy en día constituidos básicamente por elementos eléctricos y electrónicos, pero poseyendo también elementos mecánicos, neumáticos e hidráulicos. 2. DEFINICIÓN Sistema que hace que una máquina funcione de forma autónoma, realiza ciclos completos de operaciones que se pueden repetir, con el objeto de liberar física y mentalmente al hombre de la ejecución del proceso. Tipos de automatismos •\nSegún su naturaleza Mecánicos: ruedas dentadas, poleas, levas, cremalleras, poleas. Neumáticos: cilindros, válvulas. Hidráulicos: cilindros, válvulas. Eléctricos: contactores Electrónicos: procesadores\nSegún el sistema de control Lazo abierto: La salida no influye en la entrada Lazo cerrado: La salida repercute en la entrada\nSegún el tipo de información Analógicos (Regulación Automática) Digitales: Cableado (Automatismos). Programado (Automatización)\nCARACTERISTICAS DE LOS AUTOMATISMOS\n3. LÓGICA CABLEADA La lógica cableada es una técnica de realización de equipos de automatismo en la que el tratamiento de datos se efectúa por medio de contactores auxiliares o relés de automatismo. Los contactores auxiliares y los relés de automatismo también suelen utilizarse de manera conjunta con autómatas programables. En este caso, los contactos auxiliares deben garantizar la fiabilidad de la conmutación de corrientes débiles, pocas decenas de mA, en ambientes frecuentemente agresivos (polvo, humedad...). El funcionamiento de los equipos de lógica cableada se define mediante el esquema de cableado. ELEMENTOS BÁSICOS DE UN AUTOMATISMO\nEntrada (contactos) Interruptores Pulsadores Finales de carrera\nSalida (receptores) Motores Lámparas Contactores y relés\nÁLGEBRA DE BOOLE Se puede aplicar sobre un conjunto de elementos capaces de tomar únicamente dos valores: •\nSe definen para ellos dos operaciones: •\nSuma lógica (operación OR)\nProducto lógico (operación AND)\nAdemás deben cumplir las siguientes propiedades: •\nP. conmutativa: a+b=b+a a.b=b.a\nP. asociativa: a+b+c=a+(b+c) a.b.c=a.(b.c)\nP. distributiva: a.(b+c)=a.b+a.c a+(b.c)=(a+b).(a+c)\nElemento neutro: a+0=a a.1=a\nElemento simétrico: 1 a a = + 0 a a\nCONVENIOS DEL A. DE BOOLE PARA CONTACTOS Se definen las entradas como contactos (interruptores, pulsadores, …) •\nSe definen las salidas como receptores (lámparas, relés, …) •\nSe definen las operaciones: •\nSuma (OR)(+): contactos en paralelo\nProducto (AND)(.): contactos en serie\nPROPIEDADES DEL A. DE BOOLE PARA CONTACTOS Conmutativa\nFUNCIÓN MEMORIA - CIRCUITO BÁSICO Funcionamiento: •\nAl activar el pulsador de marcha (M), el relé (K) se activa.\nAl soltar M el relé K queda activado a través de su contacto auxiliar.\nNo es útil, pues no se puede desactivar. Hace falta un pulsador de paro.\nTambién se conoce como “circuito de enclavamiento”. Es un circuito capaz de memorizar un acontecimiento ocurrido durante el funcionamiento del sistema. La principal utilidad de este circuito es la de protección, desactivando el relé ante cualquier situación de emergencia. FUNCIÓN MEMORIA – PRIORIDAD PARO Funcionamiento: •\nSituación inicial de reposo (K desactivado)\n. Al soltar M, el relé K queda activado a través de su contacto auxiliar.\nAl activar P, K se desactiva.\nAl desactivar P, K sigue desactivado.\nFUNCIÓN MEMORIA – PRIORIDAD MARCHA Funcionamiento: 1. Situación inicial de reposo (K desactivado) 2. Al activar el pulsador de marcha (M), el relé (K) se activa. 3. Al soltar M, el relé K queda activado a través de su contacto auxiliar. 4. Al activar P, K se desactiva.\n5. Al desactivar P, K sigue desactivado. Si se pulsan P y M simultáneamente, M tiene prioridad.\n4. COMPONENTES EN UN AUTOMATISMO ELÉCTRICO Los componentes de un Automatismo la componen dos partes esenciales en una automatización industrial. Circuito de mando Circuito de control CIRCUITO DE MANDO Es el encargado de controlar el funcionamiento del contactor. Normalmente consta de elementos de mando (pulsadores, interruptores, etc. identificados con la primera letra con una S), elementos de protección, bobinas de contactores, temporizadores y contactos auxiliares. Este circuito está separado eléctricamente del circuito de potencia, es decir, que ambos circuitos pueden trabajar a tensiones diferentes, por ejemplo, el de potencia a 380 V de c.a. y el de mando a 220 V de CA. Representa el circuito auxiliar de control. Lo integran los siguientes elementos: •\nContactos auxiliares de mando y protección\nCircuitos y componentes de regulación y control\nLos componentes que encontramos en el circuito de mando son: •\nElemento electromecánico de conexión y desconexión al que hay que accionar para activarlo y también para desactivarlo. Su nombre atendiendo a las normas es “pulsador con enclavamiento”.\nConmutador Elemento electromecánico de conexión y desconexión, que tiene una posición de reposo y varias de accionamiento, pudiendo comportarse estas como interruptor o como pulsador.\nDetectores de posición También llamados finales de carrera, son dispositivos electromecánicos de conmutación. Similares eléctricamente a los pulsadores, no son accionados manualmente por el operario, sino que lo hacen determinados elementos de las máquinas que controlan.\nDetectores de proximidad Los detectores de proximidad son interruptores estáticos (semiconductor) que realizan la conexión o desconexión de una carga (normalmente un contactor) por proximidad de ciertos materiales.\nDetectores fotoeléctricos Los detectores de proximidad necesitan que el objeto a detectar se encuentre relativamente próximo. Los detectores fotoeléctricos o fotocélulas, pueden detectar objetos de cualquier índole y a grandes distancias. Pueden ser: Según su disposición: •\nSegún su funcionamiento: •\nCIRCUITO DE POTENCIA Circuito de potencia: es el encargado de alimentar al receptor (p.e. motor, calefacción, electrofreno, iluminación, etc.). Está compuesto por el contactor (identificado con la letra K), elementos de protección( identificados con la letra F como pueden ser los fusibles F1, relé térmico F2, relés magnetotérmicos, etc.) y un interruptor trifásico general (Q). Dicho circuito estará dimensionado a la tensión e intensidad que necesita el motor. En la figura se muestra el circuito de potencia del arranque directo de un motor trifásico. Representa el circuito encargado de alimentar los receptores de gran consumo. Lo integran los siguientes elementos: •\nElemento para abrir o cerrar el circuito de potencia.\nLos componentes que encontramos en el circuito de potencia son:\nRelé térmico Relé electromagnético Relé diferencial Contactores principales Receptores de gran consumo (motores) Interruptor circuito de potencia Elemento mecánico de conexión capaz de establecer, soportar e interrumpir la corriente del circuito en condiciones normales de servicio e incluso las de sobrecarga. Seccionador\nSeccionador: Elemento mecánico de conexión que, en la posición de abierto, asegura una distancia específica, denominada de seccionamiento. •\nSoporta intensidades de empleo y breves de sobrecarga\nSolo puede abrir a cerrar el circuito en vacío.\nInterruptor-Seccionador: Combina las características del interruptor con las del seccionador, pudiendo abrir, soportar y cerrar el circuito en carga, manteniendo en su posición de abierto, una distancia de seguridad\nElementos de protección Todo circuito debe estar protegido contra sobreintensidades (intensidad superior a la nominal). •\nCortocircuitos: unión directa de dos o más puntos con distinta tensión.\nSobrecarga: aumento momentáneo de intensidad en un circuito sin defectos.\nLa protección contra cortocircuitos se hace con: •\nFusibles calibrados rápidos.\nInterruptores automáticos de corte electromagnético.\nLa protección contra sobrecargas se hace con: •\nFusibles calibrados lentos.\nInterruptores automáticos de corte térmico.\nLas combinaciones usadas son: •\nFusibles: protegen contra cortocircuitos y sobrecargas de larga duración.\nFusible+Relé Térmico: protege contra cortocircuitos y contra sobrecargas.\nSe utiliza para la protección de motores •\nParte magnética protege contra cortocircuitos. Parte térmica protege contra sobrecargas. Fusible Elemento de protección para la línea y para los elementos conectados a ella contra sobrecargas y/o cortocircuitos. •\nEn caso de intensidad excesiva, se funde la parte conductora del fusible, abre el\ncircuito e impide el paso de la corriente. PRECAUCIONES: •\nUn motor nunca debe ir protegido solo con un fusible.\nEn caso de avería, primero hay que detectar y solucionar el problema y\ndespués, reponer el fusible.\nA veces los fusibles se montan sobre la parte móvil de un seccionador. Los propios fusibles abren o cierran los contactos. Relés de protección Relé térmico: detecta una sobreintensidad debido al aumento de temperatura que hará que unas láminas bimetálicas se curven y se active el disparador del contacto asociado. Protege contra: •\nArranques demasiado lentos\nCiclos arranque-paro frecuentes\nRelé electromagnético: detecta una sobreintensidad debido al aumento del campo magnético inducido por dicha corriente, haciendo que se dispare el contacto asociado. •\nSi se utiliza para proteger motores, debe soportar el pico de corriente en el arranque.\nSe suele utilizar en conjunción con un térmico.\nRelé magnetotérmico: Combina las acciones de los relés térmicos y electromagnéticos. ELABORADO Y PREPARADO POR: LUIS B. GOMEZ FLORES\nProtege contra sobrecargas y contra cortocircuitos.\nDisyuntor: se trata de un relé magnetotérmico con un interruptor. •\nSe utiliza para la protección de motores de pequeña potencia (guardamotores).\n5. CONTACTOR Según la norma DIN (0660/52), el contactor “es un interruptor mandado a distancia que vuelve a la posición de reposo cuando la fuerza de accionamiento deja de actuar sobre él”. El contactor se utiliza para la conexión de elementos de potencia y nos permitirá la automatización de nuestras maniobras. Básicamente es un interruptor trifásico que en lugar de accionarlo manualmente lo podemos hacer a distancia, con menor esfuerzo físico y mayor seguridad a través de una bobina. . Debe ser capaz de establecer, soportar e interrumpir la corriente que circula por el circuito en condiciones normales de funcionamiento. Debe soportar las condiciones de sobrecarga de servicio (arranque de motores), pero no otras (cortociruitos). CONTACTOS ELÉCTRICOS Los contactos eléctricos son los elementos de mando que conectarán o desconectarán a nuestros receptores (bobinas,\nluces, motores, etc.). Dichos\ncontactos están alojados en las cámaras de contactos y son accionados por diversos sistemas, p.e. pulsadores, interruptores, relés, etc. En cada cámara de contactos pueden haber uno o varios contactos. Básicamente existen dos tipos de contactos:\nEl N.A. no deja pasar la corriente hasta que no es accionado. El N.C. sí deja pasar la corriente hasta que es accionado que la corta. Ambos contactos vuelven a la posición inicial una vez a finalizado el accionamiento. Para diferenciar el tipo de contacto en la cámara\nse utiliza una numeración\ncompuesta por dos dígitos que sigue las siguientes reglas: Primera cifra: Número de orden en la cámara de contacto Segunda cifra: 1 ó 2: N.C. 3 ó 4: N.A 5 ó 6: especial N.C. 7 ó 8: especial N.A. Ejemplo:\nCircuito de potencia: es el encargado de alimentar al receptor (p.e. motor, calefacción, electrofreno, iluminación, etc.). Está compuesto por el contactor (identificado con la letra K), elementos de protección( identificados con la letra F como pueden ser los fusibles F1, relé térmico F2, relés magnetotérmicos, etc.) y un interruptor trifásico general (Q). Dicho circuito estará dimensionado a la tensión e intensidad que necesita el motor. En la figura se muestra el circuito de potencia del arranque directo de un motor trifásico. Constitución de un contactor Electroimán: elemento motor del contactor •\nBobina: diferente configuración para C.C. y para C.A. (anillo de desfase).\nPolos: elementos encargados de establecer e interrumpir la corriente del circuito de potencia. •\nEl Según su número pueden ser bipolar, tripolar o tetrapolar.\nContactos auxiliares: se utilizan en el circuito de mando y para señalización. •\nInstantáneos: NC, NA o una combinación de ambos.\nPrincipales: disponen de contactos de potencia (polos). A veces incluyen algunos contactos auxiliares. Si es necesario, se les pueden acoplar bloque de contactos auxiliares. Auxiliares: solo disponen de contactos de pequeña potencia, utilizados en los circuitos de mando y señalización. Puede aumentarse el número de contactos auxiliares de un contactor, mediante el acoplamiento de bloques de contactos auxiliares. Sus contactos cambian simultáneamente con los del propio contactor Elección de un contactor Se deben tener en cuenta las siguientes características: •\nTensión nominal de empleo (Un)\nIntensidad nominal de empleo (In)\nCondiciones particulares del circuito de carga\nCategorías de empleo: •\nCATEGORIAS DE EMPLEO EN CA\nRelación entre contactos auxiliares Los contactos son accionados por un vástago. Estos conmutan según el vástago avanza o retrocede. Pueden ser: •\nNormales (en algún instante están todos abiertos).\nPrimero abren los NC Después se cierran los NA\nAdelantados: cambian su posición antes que los normales. Retrasados: cambian su posición después que los normales. Solapados: contacto conmutado donde el NA es adelantado y el NC es retrasado 6. TEMPORIZADORES Los temporizadores son unos relés que cambian sus contactos en función del tiempo. Básicamente son de dos tipos: Los contactos asociados se abren o se cierran un tiempo después del cambio de estado de su órgano de mando. Retardo a la conexión (al trabajo) Temporizador a la conexión: cuando conectamos la bobina, y la mantengamos así, los contactos cambiarán pasado el tiempo que tengan programado. Una vez desconectada estos vuelven inmediatamente a su posición de reposo •\nActivación: los contactos basculan después del tiempo regulado.\nDesactivación: los contactos vuelven instantáneamente a la posición de\nRetardo a la desconexión (al reposo) Temporizador a la desconexión: al activar la bobina los contactos cambian inmediatamente y es al desconectarla cuando temporizan, pasado el tiempo programado retornan a reposo\nActivación: los contactos basculan instantáneamente.\nDesactivación: Los contactos vuelven a la posición de reposo tras el tiempo regulado.\nEJEMPLOS PRACTICOS Esquema de Marcha – Paro de un contactor con preferencia del paro. Con SM conectamos KM1 y al soltarlo sigue en marcha porque el contacto de KM1 realimenta a su propia bobina. La parada se realizará mediante SP y por protección térmica a través de F2.\nMarcha – Paro igual que el anterior pero con preferencia de la marcha sobre el paro.\nConexión de varios contactores con dependencia entre ellos.\nTEMPORIZADORES Desconexión del contactor al cabo de un tiempo de accionar el S2.\nConexión de KM2 pasado un tiempo del accionamiento de S2. Parada por S1.\nConexión y desconexión intermitente de KM2 al accionar SM.\nConexión secuencial de tres contactores a través de SM. Parada total con S1\nConexión y desconexion simultanea de tres contactores\n7. ELEMENTOS DE SALIDA Y SEÑALIZACION Señalización Objetivo: Conocer el estado de la máquina (automatismo) y facilitar las tareas de mantenimiento. Señalización óptica •\nSituación de parada Situación de marcha, sentido Situación de mal funcionamiento •\nRed general de alimentación\nUna lámpara por fase antes del interruptor general Voltímetro: uno solo + conmutador entre fases Amperímetro: para I>5A se utilizan transformadores Señalización óptica y acústica •\nSe suele añadir una sola bocina para indicar cualquier situación de mal funcionamiento.\nSe suele disponer de un pulsador de “enterado”, que apaga la acústica, pero mantiene la óptica.\nCaracterísticas del circuito de señalización La alimentación debe ser distinta a la del circuito de mando Se debe prever un circuito de prueba de lámparas Se debe evitar poner lámparas en paralelo con las bobinas de los contactores para indicar su activación •\nEn la activación/desactivación de la bobina se genera un pico de tensión que provoca que la lámpara se funda rápidamente.\nCualquier problema asociado a la lámpara, podría afectar al circuito de mando.\nColores normalizados para señalización Pulsadores luminosos •\nRojo (no se recomienda): Indicará situación de PARO o fuera de tensión\nVerde: Situación de MARCHA. Funcionamiento en ciclo de trabajo\nAmarillo: ATENCIÓN. Puede utilizarse para evitar condiciones peligrosas.\nEj: Exceso de temperatura •\nBlanco: CONFIRMACIÓN. Situación de marcha especial.\nEj.: Funcionamiento fuera del ciclo de trabajo •\nAzul: Cualquier función no prevista en las anteriores\nRojo: PELIGRO. ALARMA. Cualquier situación de mal funcionamiento y/o\nque requiera atención inmediata. •\nVerde: Funcionamiento correcto. Máquina bajo tensión\nAmarillo: ATENCIÓN. PRECAUCIÓN. Cambio inmediato de condiciones en\nun ciclo automático. •\nBlanco o Azul: Otros usos no especificados\nSalidas Son los elementos finales del circuito. •\nConvierten la energía eléctrica en otra forma de energía. Mecánica: motores, electroválvulas,... Luz: lámparas. Sonido: timbre, sirena,..\nNormas para documentación La norma internacional IEC 61082: preparación de la documentación usada en electrotecnia. La norma internacional IEC 60445 (octubre de 1999) Versión Oficial en Español Principios fundamentales y de seguridad para la interfaz hombre-máquina, el marcado y la identificación. Identificación de los bornes de equipos y de los terminales de ciertos conductores designados, y reglas generales para un sistema alfanumérico.\nDocumentación técnica La documentación técnica que acompaña a un proyecto de automatización, debe aportar información para el montaje, funcionamiento y mantenimiento del sistema. Debe incluir los siguientes documentos: •\nPlano de instalación: trabajos preliminares (alimentación, conducciones,\nDiagrama de bloques o esquema funcional: explica los principios de\nEsquema de circuitos: conexionado de los distintos elementos o\nDiagramas y tablas: aclara el funcionamiento de determinados circuitos o\ncomponentes (conmutadores, temporizadores, etc.) •\nPlano de conexiones: situación física de los elementos y conexiones entre\nellos (información para el montaje por personal no cualificado). •\nPlanos de mecanizado y serigrafiado.\nEsta información se complementa con: •\nInstrucciones de montaje y puesta en marcha\nEsquema de circuitos Representación según el número de elementos •\nUnifilar: un solo elemento por componente Se utiliza en planos generales\nMultifilar: representa todos los elementos de cada componente.\nEs el más utilizado Representación según el emplazamiento de los contactos respecto de cada componente. Representación conjunta Es más fácil ver la función de cada elemento, pero más difícil de entender el conjunto. No se usa, ya que es complicado de seguir\nRepresentación desarrollada Se representan por separado el esquema de potencia y el de mando Todos los elementos de un mismo componente, llevan la misma identificación Es el más utilizado\nIdentificación de componentes Marcado de bornes Borne es la parte conductora de un elemento a la que se puede fijar un cable de conexión (conductor), generalmente por medio de un tornillo. La numeración de bornes permite:\nRealizar un cableado correcto\nConocer el tipo de elemento (potencia, mando)\nConocer el tipo de contacto (NA, NC)\nConocer la función desarrollada (temporizado, protección,...)\nNormas generales de marcado La identificación se hace con letras latinas mayúsculas y número arábigos. •\nLa identificación de bornes de impedancias será alfanumérica (A1, A2,...).\nLa identificación de bornes de contactos será numérica (11, 12,...)\nSi hay que distinguir entre entrada y salida, el borne de entrada tendrá el número menor (11: entrada, 12:salida).\nLos elementos simples se identifican con números consecutivos, siendo el menor impar\nLas marcas de los bornes puestas sobre los elementos deben ser únicas.\nIDENTIFICACIÓN DE BORNES Se deben separar las bornes de conexión en al menos dos grupos; uno para los circuitos de control y otro grupo para los circuitos de potencia. Cada grupo de bornes (denominado regletero) se identificará con un código alfanumérico cuya primera letra siempre será X (X1, X2, X3,...). Circuito de control •\nCircuito de potencia •\nAlimentación tetrapolar: L1 - L2 - L3 - N - PE (3 fases, neutro y tierra)\nAlimentación tripolar: L1 - L2 - L3 - PE (3 fases y tierra)\nAlimentación monofásica simple: L - N - PE (fase, neutro y tierra)\nAlimentación monofásica compuesta: L1 - L2 - PE (2 fases y tierra)\nSalidas a motores trifásicos: U - V - W - (PE)* ó K - L - M - (PE)*\nSalidas a motores monofásicos: U - V - (PE)* ó K - L - (PE)*\nSalidas a resistencias: A - B - C, etc.\n* (PE) solo si es necesaria Ejemplo: •\nRegletero X1: nº de bornes = L1-L2-L3-N-PE-U1-V1-W1-U2-V2-W2-U3-V3W3-U4-V4....\nRepresentación del esquema de los circuitos Se admiten dos tipos de representación de los esquemas de los circuitos: UNIFILAR Y DESARROLLADO Cada uno de ellos tiene un cometido distinto en función de lo que se requiere expresar:\nEsquema unifilar El esquema unifilar o simplificado se utiliza muy poco para la representación de equipos eléctricos con automatismos por su pérdida de detalle al simplificar los hilos de conexión agrupándolos por grupos de fases, viéndose relegado este tipo de esquemas a la representación de circuitos únicamente de distribución o con muy poca automatización en documentos en los que no sea necesario expresar el detalle de las conexiones. Todos los órganos que constituyen un aparato se representan los unos cerca de los otros, tal como se implantan físicamente, para fomentar una visión globalizada del equipo. El esquema unifilar no permite la ejecución del cableado. Debemos recordar que las normativas internacionales obligan a todos los fabricantes de equipos eléctricos a facilitar con el equipo todos los esquemas necesarios para su mantenimiento y reparación, con el máximo detalle posible para no generar errores o confusiones en estas tareas por lo que se recomienda el uso de esquemas desarrollados. Esquema desarrollado Este tipo de esquemas es explicativo y permite comprender el funcionamiento detallado del equipo, ejecutar el cableado y facilitar su reparación. Mediante el uso de símbolos, este esquema representa un equipo con las conexiones eléctricas y otros enlaces que intervienen en su funcionamiento. Los órganos que constituyen un aparato no se representan los unos cerca de los otros, (tal como se implantarían físicamente), sino que se separan y sitúan de tal modo que faciliten la comprensión del funcionamiento. Salvo excepción, el esquema no debe contener trazos de unión entre elementos constituyentes del mismo aparato (para que no se confundan con conexiones eléctricas) y cuando sea estrictamente necesaria su representación, se hará con una línea fina de trazo discontinuo.\nSe hace referencia a cada elemento por medio de la identificación de cada aparato, lo que permite definir su tipo de interacción. Por ejemplo, cuando se alimenta el circuito de la bobina del contactor KM2, se abre el contacto de apertura correspondiente 21-22 representado en otro punto del esquema y referenciado también con las mismas siglas KM2. Sistema de identificación de los elementos en esquemas desarrollados Todos los equipos que componen un equipo de automatismos se identifican mediante una letra (excepcionalmente dos) que identifica su función tomadas de la siguiente tabla seguida de un número: Ejemplo: - 1 solo contactor de motor = KM1 - Varios contactores similares (para motor) = KM1, KM2, KM3, etc. NORMAS INTERNACIONAL\n8. ARRANQUE DE MOTORES Introducción En el motor de “jaula de ardilla”, el giro del motor se produce por la interacción entre el campo magnético del estator (giratorio) y el inducido en los bobinados de rotor (espiras en cortocircuito). Se conocen como motores asíncronos, ya que la velocidad de sincronismo no se alcanza nunca. •\nf: frecuencia de red\np: nº de pares de polos\nARRANQUE DE LOS MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS Durante la puesta en tensión de un motor, la corriente solicitada es considerable y puede provocar una caída de tensión que afecte al funcionamiento de los receptores, especialmente en caso de insuficiencia de la sección de la línea de alimentación. En ocasiones, la caída puede llegar a ser perceptible en los aparatos de alumbrado. Para poner remedio a estos inconvenientes, ciertos reglamentos sectoriales prohíben el uso de motores de arranque directo que superen cierta potencia. Otros se limitan a imponer la relación entre la corriente de arranque y la nominal en base a la potencia de los motores. Los motores de jaula son los únicos que pueden acoplarse directamente a la red por medio de un equipo simple. En este tipo de motores, cuya frecuencia es constante, la reducción de la punta de corriente conlleva de manera automática una fuerte reducción del par. ARRANQUE DIRECTO Se trata del modo de arranque más sencillo en el que el estator se acopla directamente a la red. El motor se basa en sus características naturales para arrancar En el momento de la puesta bajo tensión, el motor actúa como un transformador cuyo secundario, formado por la jaula muy poco resistente del rotor, está en cortocircuito. La corriente inducida en el rotor es importante. La corriente primaria y la segundaria son prácticamente proporcionales. Por tanto, se obtiene una punta de corriente importante en la red: I arranque = 5 a 8 l nominal. El par de arranque medio es: C arranque = 0,5 a 1,5 C nominal. A pesar de las ventajas que conlleva (sencillez del equipo, elevado par de arranque, arranque rápido, bajo coste), sólo es posible utilizar el arranque directo en los siguientes casos: – la potencia del motor es débil con respecto a la de la red, para limitar las perturbaciones que provoca la corriente solicitada,\n– la máquina accionada no requiere un aumento progresivo de\ndispone de un dispositivo mecánico (por ejemplo, un reductor) que impide el arranque brusco, – el par de arranque debe ser elevado. Por el contrario, siempre que: – la caída de tensión provocada por la corriente solicitada pueda perturbar el buen funcionamiento de otros aparatos conectados a la misma línea, – la máquina accionada no pueda admitir sacudidas mecánicas, La variación de la tensión de alimentación tiene las siguientes consecuencias: – la corriente de arranque varía proporcionalmente a la tensión de alimentación, – el par de arranque varía proporcionalmente al cuadrado de la tensión de alimentación. TIPOS DE ARRANQUE A TENSIÓN REDUCIDA Estrella – triángulo •\nEl motor se arranca en dos fases reduciendo la tensión de los bobinados\nLa corriente de arranque se reduce a 2 veces In\nEstrella – Triángulo/Resistencias – Triángulo •\nAñade al arranque estrella-triángulo un paso intermedio haciendo una conexión en triángulo, con una resistencia en serie con los bobinados de cada fase.\nMediante autotransformador •\nEl motor arranca en dos o más etapas o de manera continua a través de un\nMediante resistencias estatóricas\nSimilar al arranque con autotransformador, el motor se conecta en dos o más etapas conectando una resistencia en serie con cada bobinado del estátor.\nMediante resistencias rotóricas •\nRequiere un motor de rotor bobinado (más caro)\nIntercalando resistencias con el rotor, se puede desplazar el par máximo a velocidades bajas.\nArrancadores estáticos (electrónicos) •\nLa tensión aplicada al motor se controla variando el ángulo de disparo de unos SCR conectados en serie con cada bobinado del estator\nARRANQUE ESTRELLA – TRIÁNGULO Es el arranque más utilizado por su sencillez, precio y prestaciones. Sólo es posible utilizar este modo de arranque en motores en los que las dos extremidades de cada uno de los tres devanados estatóricos vuelvan a la placa de bornas. Por otra parte, el bobinado debe realizarse de manera que el acoplamiento en triángulo corresponda con la tensión de la red: por ejemplo, en el caso de una red trifásica de 380 V, es preciso utilizar un motor bobinado a 220V en triángulo y 380 V en estrella. El principio consiste en arrancar el motor acoplando los devanados en estrella a la tensión de la red, lo que equivale a dividir la tensión nominal del motor en estrella por 3 (en el ejemplo anterior, la tensión de la red 380 V = 660 V / 3). La punta de corriente durante el arranque se reduce en :Id\n1,5 a 2,6 In\nEl arranque estrella-triángulo es apropiado para las máquinas cuyo par resistente es débil o que arrancan en vacío. Dependiendo del régimen transitorio en el momento del acoplamiento en triángulo, puede ser necesario utilizar una variante que limite los fenómenos transitorios cuando se supera cierta potencia: •\ntemporización de 1 a 2 segundos al paso estrella-triángulo.\nMOTORES DE DOS VELOCIDADES En un motor de “jaula de ardilla”, la velocidad de sincronismo (ns) y la velocidad asíncrona (n), se obtiene como:\nPara variar la velocidad se puede variar cualquiera de estos valores.\nVariación de velocidad Nº de pares de polos •\nCon distintos arrollamiento en el estator, se pueden obtener 3 ó 4 velocidades distintas y constantes.\nSolo se obtienen velocidades múltiplos de la frecuencia de red.\nEl deslizamiento depende de la resistencia rotórica.\nAl aumentar la R se aumenta s y por tanto se disminuye la velocidad, pero se pierde potencia.\nSolo es posible en motores de rotor bobinado.\nFrecuencia de red •\nSe realiza con convertidores estáticos de frecuencia.\nEs posible una variación lineal en un amplio margen, independientemente de la carga del motor.\nMotor Dahlander Motor de dos velocidades con un solo bobinado por fase, pero dividido en dos mitades iguales con una toma intermedia. Según la conexión que se realice en la placa de bornes, se crean p ó 2p pares de polos, y por tanto se obtiene dos velocidades con una relación 2:1.\nVariantes en la conexión Dahlander ∆ - λλ (triángulo - doble estrella) •\nEl par es constante en las dos velocidades\nSi la placa de bornes lo permite (9 bornes), es posible un arranque\nλ-∆ a velocidad baja •\nλλ - ∆ (doble estrella - triángulo)\nSe consigue una potencia constante en las dos velocidades\nλ - λλ (estrella - doble estrella) •\nEl par aumenta con n2\nLa potencia aumenta con n3\nSe utiliza típicamente en ventiladores\nEn todas las variantes la relación de velocidades es siempre 2:1 9. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS DE MANIOBRA Instalación _ Instalar los aparatos en tableros con el grado de protección adecuado y condiciones de humedad y temperatura admisibles. _ La elección del calibre de los aparatos, sus protecciones, y la asociación de productos, deben estar basadas en las consideraciones enunciadas en este manual y en las recomendaciones de los catálogos. _ Para las conexiones de potencia y comando usar terminales de cableado. _ Realizar el ajuste final de las protecciones en condiciones de explotación. No confiar solamente en la chapa característica de los motores o la corriente nominal indicada en el esquema eléctrico. _ Ajustar todos los bornes de conexión con el torque indicado. Mantenimiento _ Ante un cortocircuito o sobrecarga verificar el origen de la falla y solucionar el problema.\n_ En una salida motor, ante un cortocircuito, verificar el tipo de coordinación. Puede ser necesario el cambio de uno o más aparatos. _ Resetear y habilitar un circuito cuando estén restablecidas todas las condiciones de la carga y de los aparatos que componen la salida, o volver a ajustar las protecciones de sobrecarga. _ En todos los aparatos de corte (interruptores, guardamotores, contactores) - No limar ni engrasar los contactos - No reemplazar los contactos - No limpiar las cámaras de corte Todos los aparatos modernos son libres de mantenimiento hasta el fin de su vida útil. _ Repasar el ajuste de todos los bornes de conexión antes de la puesta en servicio, al mes y anualmente. _ No tocar los núcleos magnéticos de los contactores con la mano. _ En caso de duda, antes de actuar consulte el catálogo o instrucciones de montaje y mantenimiento de los productos, o consulte al fabricante. 10. SIMBOLOGIA INTERNACIONAL Los símbolos gráficos y las referencias identificativas, cuyo uso se recomienda, están en conformidad con las publicaciones más recientes. La norma IEC 1082-1 define y fomenta los símbolos gráficos y las reglas numéricas o alfanuméricas que deben utilizarse para identificar los aparatos, diseñarlos esquemas y realizar los equipos eléctricos. El uso de las normas internacionales elimina todo riesgo de confusión y facilita el estudio, la puesta en servicio y el mantenimiento de las instalaciones.\n10. ARRANQUE DE UN MOTOR TRIFÁSICO. MANDO CON PULSADORES DE MARCHA/PARO\nDESCRIPCION El mando por pulsadores utiliza el concepto de realimentación o enclavamiento del contactor. Al cerrar el pulsador de marcha (NA), el contacto auxiliar NA en paralelo con él se cierra, con lo que ya puede soltarse el pulsador, y el contactor continuará en funcionamiento. El pulsador de parada (NC) abre el circuito de la bobina al ser actuado, con lo que el contacto de enclavamiento también se abre y el contactor (y con él el motor) se desactiva. La ventaja de un sistema de pulsadores (también llamado "de impulsos") frente al contacto permanente es que pueden establecerse cuantos puntos de control de marcha, paro o combinados se deseen, facilitando con ello la automatización del sistema. Los\nPor otra parte, cuando se utilizan pulsadores, es muy frecuente que la protección contra sobrecargas no se encargue al magnetotérmico o fusibles de cabecera, sino a un relé térmico guardamotor, que actúa sobre el esquema de mando, abriendo el contactor cuando la corriente absorbida por el motor supera un umbral regulable sobre el relé. Tras el disparo, el relé térmico debe rearmarse (a veces hay que esperar a que se enfríe), para volver a arrancar. Suele incorporar, además del contacto de disparo (NC), otro de señalización del disparo (NA), que se conecta a un piloto de señalización (rojo).\nLEYENDA QM1- Interruptor magnetotérmico fuerza QM2- Interruptor magnetotérmico mando SB1- Pulsador de parada SB2- Pulsador de marcha KM1- Contactor M1- Motor HL1- Lámpara motor en marcha. HL2- Lámpara relé térmico.\nARRANQUE DE TRES MOTORES TRIFÁSICOS EN CASCADA EN EL ORDEN 1-2-3\nDESCRIPCION Los tres motores, pertenecientes al mismo proceso, son de funcionamiento simultáneo. Sin embargo, su arranque simultáneo produciría una elevada corriente de arranque sobre la línea de alimentación, que desea evitarse. Además, es necesario que el arranque se realice en un orden determinado, debido a las características del proceso. Se resuelve el orden de arranque mediante un contacto abierto del contactor anterior, en serie con la bobina del contactor siguiente. Al activar el primer contactor, prepara el circuito de la bobina\nLa parada debe ser simultánea, tanto voluntaria como por fallo de cualquier motor. Por esta razón, existe un solo pulsador de parada, que corta los tres contactores, y los contactos cerrados de los relés térmicos están en serie. En el cuadro no es necesario indicar por separado el disparo de cada térmico, puesto que éstos llevan un testigo visual que permite comprobar cuál de ellos ha disparado. Solamente se utiliza una lámpara "disparo de térmico".\nLEYENDA QM1- Interruptor magnetotérmico general. QM2- I. Magnetotérmico circuito de mando KM1- Contactor 1 KM2- Contactor 2 KM3- Contactor 3 FR1- Relé térmico M1 FR2- Relé térmico M2 FR3- Relé térmico M3 M1- Motor 1 M2- Motor 2 M3- Motor 3 SB1- Pulsador Parada SB2- Pulsador de marcha motor 1 SB3- Pulsador de marcha motor 2 SB4- Pulsador de marcha motor 3 HL1. Lámpara M1 HL2- Lámpara M2. HL3- Lámpara M3 HL4- Lámpara relé térmico.\nINVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO DE UN MOTOR TRIFÁSICO. MANDO CON PULSADORES PASANDO POR PARO.\nDESCRIPCION El enclavamiento eléctrico realizado por los contactos cerrados impide que ambos contactores se activen a la vez. En un mando convencional por pulsadores, el pulsador de parada corta los circuitos de ambos contactores, con lo que se detiene el sentido de giro que esté activo en ese momento. Si no se actúa la parada, puede pulsarse sin peligro alguno el pulsador de marcha contraria a la activa, puesto que no se activará el contactor correspondiente, al estar cortada su bobina por el contacto cerrado del contactor activo. Por otra parte, cada contactor se realimenta por separado, mediante un contacto auxiliar NA. Como en el resto de las soluciones mediante pulsadores, su principal ventaja es que pueden disponerse varios cuadros de mando (control desde varios puntos), y no uno solo, bien para el control completo o la parada. No existe ningún elemento de seguridad que impida que el motor siga girando por inercia en el sentido de giro que llevaba anteriormente tras actuar el pulsador de parada, con lo que el tiempo de parada antes de ordenar la marcha contraria lo decide el operario.\nLEYENDA QM1- Interruptor magnetotérmico general. QM2- I. Magnetotérmico circuito de mando\nKM1- Contactor Izq. KM2- Contactor Drcha. FR1- Relé térmico M1- Motor SB1- Pulsador de parada SB2- Pulsador de marcha Izq. SB3- Pulsador de marcha Drcha. HL1. Lámpara Izq. HL2.- Lámpara Drcha. HL3- Lámpara relé térmico.\nINVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO DE UN MOTOR TRIFÁSICO. MANDO CON PULSADORES SIN PASAR POR PARO.\nDESCRIPCION En motores cuya carga mecánica les frena rápidamente, algunas maniobras pueden exigir que no se active necesariamente el pulsador de parada, aunque éste exista para garantizar la parada total del motor. Esto ocurre fundamentalmente cuando las órdenes de inversión de giro las da el propio ciclo seguido por la máquina, y no un operario. En este caso, los pulsadores serían actuados por la propia máquina (finales de carrera). Además del enclavamiento eléctrico entre contactores (contactos NC), cada pulsador de marcha en un sentido de giro debe actuar como parada del otro sentido de giro, con lo que los pulsadores han de poseer cada uno dos contactos, uno abierto y otro cerrado. La imposibilidad de activación de ambos contactores a la vez queda asegurada, puesto que es necesario que se desactive un contactor para que el otro se ponga en marcha. El tiempo de actuación sobre cada pulsador supera al de desactivación del contactor cortado por él. Además, el recorrido mecánico de un contacto cerrado es normalmente más corto que el de un abierto, con lo que los NC de un mismo dispositivo abren antes de que los\nNA cierren. Las dos características mencionadas garantizan un corto tiempo (transitorio), en que el motor no recibe alimentación en ningún sentido de giro, lo que le sirve para frenar suficientemente (bajo carga) y evitar una contracorriente peligrosa. LEYENDA QM1- Interruptor magnetotérmico general. QM2- I. Magnetotérmico circuito de mando KM1- Contactor Izq. KM2- Contactor Drcha. FR1- Relé térmico M1- Motor SB1- Pulsador de parada SB2- Pulsador de marcha Izq.(Doble cámara) SB3- Pulsador de marcha Drcha. (Doble cámara) HL1. Lámpara Izq. HL2.- Lámpara Drcha. HL3- Lámpara relé térmico. INVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO DE UN MOTOR TRIFÁSICO. MANDO AUTOMÁTICO CON TEMPORIZADORES.\nDESCRIPCION Cuando el ciclo de una máquina exige que alguna función se realice durante un tiempo prefijado, se utilizan los dispositivos denominados temporizadores. En el tipo de temporizador utilizado (a la activación), el desplazamiento del contacto se realiza un tiempo después de activado el dispositivo. Cuando se pone en marcha el automatismo, queda conectado el primer sentido de giro, y, a la vez, comienza a contarse el tiempo del primer temporizador. Transcurrido éste, su contacto corta el funcionamiento del primer temporizador, y, debido al enclavamiento eléctrico del contacto NC, se pone en marcha el contactor del sentido de giro contrario. A la vez, comienza a contarse el tiempo del segundo temporizador. Cuando transcurre éste, el contacto del temporizador corta el funcionamiento de todo el circuito, y, con él, a sí mismo. Por tanto, el contacto de corte vuelve a cerrarse, poniendo en marcha nuevamente el ciclo hasta que se desactive el interruptor. Naturalmente, los tiempos de ambos temporizadores pueden ser iguales o diferentes, adaptándose mediante su regulación el ciclo que deba realizar la máquina.\nLEYENDA QM1- Interruptor magnetotérmico general. QM2- I. Magnetotérmico circuito de mando KM1- Contactor Izq. KM2- Contactor Drcha. FR1- Relé térmico M1- Motor SA1- Interruptor rotativo KT1- Temporizador Izq. KT2- Temporizador Drcha. HL1. Lámpara Izq. HL2.- Lámpara Drcha. HL3- Lámpara relé térmico.\nARRANQUE DE UN MOTOR TRIFÁSICO CON TELERRUPTOR\nDESCRIPCION El telerruptor es un relé preparado para ser activado y desactivado con un solo pulsador. La primera pulsación produce la conexión, y la segunda la desconexión. Son normalmente monopolares y para cargas no muy elevadas, por lo que no pueden utilizarse en arranque de motores trifásicos directamente, pero sí mediante sistemas como el indicado. El telerruptor controla la activación y desactivación de la bobina del contactor que gobierna el motor, con lo que el único pulsador existente es de marcha y parada. Se trata de una solución interesante en máquinas cuyo cuadro de mandos debe simplificarse al máximo. LEYENDA QM1- Interruptor magnetotérmico general. QM2- I. Magnetotérmico circuito de mando KM1- Contactor FR1- Relé térmico\nM1- Motor SB1- Pulsador de marcha SB2- Pulsador de marcha SB3- Pulsador de marcha KL1- Telerruptor HL1. Lámpara motor HL2- Lámpara relé térmico. ARRANQUE ESTRELLA/TRIÁNGULO DE UN MOTOR TRIFÁSICO. MANDO AUTOMÁTICO CON TEMPORIZADOR\nDESCRIPCION El fundamento del arranque estrella-triángulo se describe en el circuito de arranque por pulsadores. En aquel caso, se encargaba al operario la función de determinar el instante correcto para realizar la conmutación. En este circuito, la secuencia de conexiones se asegura mediante la determinación del tiempo que el motor tarda en acelerarse correctamente en estrella, utilizando un temporizador para la conmutación. El único inconveniente de este sistema, que libera al operario de la determinación del instante de paso correcto a triángulo, es que la máquina, en su proceso, pueda arrancar con cargas muy diferentes, lo que produciría tiempos distintos de aceleración, estando el temporizador tarado para un tiempo fijo. Como se trata de un caso raro, este sistema es el más utilizado; no obstante, siempre exige en la instalación la fijación del tiempo correcto de\nLa orden de marcha activa el contactor de línea y el de estrella, con lo que el motor arranca, y, transcurrido el tiempo adecuado, el temporizador desactiva el contactor estrella y activa el contactor triángulo. Por ello, el temporizador debe poseer doble contacto (NC+NA) para asegurar que se abre el contactor estrella antes de que se active el contactor triángulo. Para prever la activación indebida del contactor estrella en un\nretorno intempestivo del contacto del temporizador, se usa un enclavamiento eléctrico, mediante contactos NC, similar al de la inversión. LEYENDA QM1- Interruptor magnetotérmico KM1- Contactor principal KM2- Contactor Triángulo KM3- Contactor Estrella FR1- Relé térmico M1- Motor SB1- Pulsador de parada SB2- Pulsador de marcha KT1- Temporizador HL1- Señalización motor en marcha HL2- Señalización disparo relé térmico\nARRANQUE DE UN MOTOR TRIFASICO CON INVERSION DE GIRO CON TEMPORIZADORES\nELABORADO Y PREPARADO POR: ING. LUIS B. GOMEZ FLORES\nNVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO DE UN MOTOR TRIFÁSICO. MANDO CON CONMUTADOR DE TRES POSICIONES.\nDIBUJADO EN CIR- CAD\nN-0 ARRANCADOR AUTOMATICO DE 3 MOTORES EN FORMA AUTOMATICA CON TEMPORIZADOR Dibujado y verificado en CADE_SIMU\nLEYENDA FR1 FR2 S1 S2\nFusible o Interruptor automatico Rele termico Pulsador NC Parada Pulsador NA Marcha\nKM1 KM2 KM3 KT1 KT2 KT3 HL1 HL2 HL3 HR\nContactor Principal del motor 1 Contactor del motor 2 Contactor del motor3 Temporizador Temporizador Temporizador Señalización del motor 1 Señalización del motor 2 Señalización del motor 3 Señalización del rele térmico contra sobrecargas\nN-1 CONTROL DE 3 MOTORES CON ENCLAVAMINETO PROGRESIVO\nNº2 CONEXIÓN ALTERNATIVA DE TRES CONTACTORES CON ENCLAVAMIENTO MUTUO\nLEYENDA F0 Protección principal FR Relevador termico S1 Pulsador de Parada S2 Pulsador de marcha M1 S3 Pulsador de marcha M2 S4 Pulsador de marcha M3 KM1 Contactor principal KM2 Contactor principal KM3 Contactor princiapl HL1 Señalización M1 HL2 Señalización M2 HL3 Señalización M3 HR Señalización del termico\nNº3 CONEXIÓN SECUENCIAL DE DOS CONTACTORES CON TEMPORIZADORES\nLEYENDA FRO Protección FR1 Relevador termico S1 Pulsador parada S2 Pulsador Marcha S4 Pulsador Marcha KM1 Contactor principal KM2 Contactor principal KT1 Temporizador KT2 Temporizador KT3 Temporizador HL1 Piloto de señalización HL2 Piloto de señalización HR Piloto de señalización\nNº 4 ARRANQUE ESTRELLA-TRIANGULO CON INVERSION DE GIRO\nLEYENDA Q0 Interruptor principal FR2 Fusibles o Interruptores automaticos F2 Rele termico KM1 Contactor lado Derecho KM2 Contactor lado Izquierdo KM3 Contactor conexión estrella KM4 Contactor conexión Delta KT1 Temporizador con retardo a la conexión H1 Señalización lado derecho H2 Señalización lado izquierdo HR Señalización de sobrecarga S1 Pulsador marcha derecho S2 Pulsador marcha izquierda S3 Pulsador parada\nCIRCUITO DE POTENCIA DE LA LAMINA Nº4\nN-5 CONTROL DE UN MOTOR TRIFASICO DE INDUCCION- METODO DE REDUCCION DE TENSION EN EL ESTATOR.\nCIRCUITO DE MANDO Y POTENCIA ARRANQUE DE UN MOTOR DE 2 VELOCIDADES CONEXIÓN DAHLANDER\nARRANQUE ESTRELLA-TRIANGULO CON INVERSION DE GIRO\nARRANQUE DE UN MOTOR DHALENDER DE 2 VELOCIDADES CON INVERSION DE GIRO\nLAMINA Nº 2 CIRCUITO DE MANDO PARA EL CONTROL DE UN MOTOR TRIFASICO DE INDUCCION\nAUTOMATISMOS ELECTRICOS PROBLEMAS DE DISEÑO Diseñar el esquema eléctrico de un automatismo con pulsadores, relés y contactores que permita poner en marchar y parar una bomba para sacar agua de un pozo. El sistema tiene un cuadro de control con 2 pulsadores rotulados (Marcha y Paro), para poner en marcha y parar la bomba, y tres pilotos (Arrancada, Parada y Agua), que indican si la bomba está en marcha, parada y si hay agua en el pozo. Para poner en marcha la bomba debe haber agua en el pozo. De igual forma, en el momento que no haya agua en el pozo se para la bomba. En el pozo hay situada una boya que tiene un contacto auxiliar que se cierra cuando el nivel del agua del pozo alcanza la boya.\nDiseñar el automatismo del llenado de un depósito mediante 2 bombas. En el pupitre de control existe un pulsador de arranque SV, un pulsador de parada SVR y 3 pilotos que indican bombas paradas (HR), una bomba arrancada (HV1) y 2 bombas arrancadas (HV2). También existe una seta de emergencia. Con las bombas paradas, si se pulsa una vez SV se arranca la primera bomba. Si se vuelve a pulsar SV se arranca la segunda bomba. Y si uevamente se vuelve a pulsar SV se paran las bombas. El ciclo vuelve a iniciarse si se vuelve a pulsar SV.\n. Dada la siguiente tabla de la verdad:\nELABORADO Y PREPARADO POR : ING. LUIS B. GOMEZ FLORES\na) Construir la forma canónica de la función f . b) Simplificarla. c) Implantar el circuito con puertas. d) Implantar el circuito con diagrama de contactos e) Si la función f representa un motor trifásico de 380V, y a,b y c representan sendos pulsadores, dibuja el esquema de mando y de potencia del motor. Cada pulsador puede tener hasta dos contactos. Para poner en marcha un motor trifásico se requiere tres interruptores (a, b y c) de tal forma que el funcionamiento del mismo se produzca únicamente en las siguientes condiciones: • Cuando esté cerrado solamente b. • Cuando estén cerrados simultáneamente a y b y no lo esté c. • Cuando estén cerrados simultáneamente a y c y no lo esté b. a) Determinar la función lógica que modela el control del motor. b) Dibuja el esquema eléctrico del control del motor. Cada interruptor sólo puede tener dos contactos. Dada la función f=c’(a’b+ab’) a) Construye la tabla de la verdad b) Dibuja el esquema equivalente en puertas. c) Dibuja el esquema equivalente en contactos.\nEl esquema eléctrico de la figura representa una bombilla que puede ser encendida o apagada desde dos puntos.\na) Construir la tabla de la verdad del circuito. b) Determinar la función lógica equivalente al circuito c) Dibujar el diagrama de contactos equivalente del circuito. Dada la función f=a’b’cd’+a’b’cd+ab’d’c+b’acd+abdc+a’bdc+a’bc’d a) Simplificar mediante mapa de Karnaugh. b) Implantar la función simplificada mediante puertas. c) elabore el diagrama de contactos El encendido y el apagado de una bombilla es controlado por 3 interruptores. La bombilla se enciende cuando al menos 2 de los 3 interruptores están cerrados. a) Construir la tabla de la verdad del circuito. b) Calcula la función lógica equivalente (canónica y simplificada). c) Dibuja el esquema eléctrico del circuito.\nMediante dos bombas (m1 y m2) se controla el nivel de un depósito. El depósito tiene dos boyas (b1 y b2). Cuando el nivel está por debajo de la boya el contacto correspondiente está abierto. Las bombas sacan agua de dos pozos. Si no hay agua en el pozo la bomba no funciona. Para controlar esto, cada pozo lleva un sensor (n1,n2). El sistema funciona de la siguiente forma: • Si el nivel del depósito supera la boya b1, las bombas están paradas. • Si el nivel del depósito está entre la boya b1 y la b2, funciona la bomba m1, si hay agua\nsuficiente en el pozo 1. Si no hay agua en el pozo 1 pero la hay en el 2, funciona la bomba m2. • Si el nivel del depósito está por debajo de la boya b2, se activa la bomba m2, además de la m1. a) Determinar las funciones lógicas de m1 y m2. b) Dibujar el circuito en puertas lógicas para su control. c) Elabore el circuito de control. Con contactores e) Dibujar el circuito el circuito de potencia\nRealice el diagrama de tiempos del siguiente circuito de mando y explique el funcionamiento\nCUESTIONARIO SOBRE AUTOMATISMOS •\n1) Define el concepto de electricidad. 2) Las resistencias en un circuito se pueden poner: a) En serie solamente. b) En serie y ocasionalmente en paralelo. c) En serie y/o en paralelo.\nd) En serie o en paralelo. 3) Busca los símbolos siguientes y pégalos con su nombre correspondiente: Conmutador dos posiciones; Interruptor contacto abierto; Botón pulsador: Botón pulsador con señalización luminosa. •\nConcepto y definición de automatismo\n4) Definición de automatismo. 5) Copia y pega los circuitos de funcionamiento de las lámparas de alumbrado público de nuestras ciudades. 6) Las tecnologías empleadas en la automatización pueden clasificarse en dos grandes grupos: •\n7) Existen muchos tipos de automatismos enumera tres y explica como funcionan. 8) Factores a considerarse respecto al controlador en el control de motores. 9) ¿Para qué sirve un relé? •\nAutomatismos fáciles de realizar\n10) Indica al menos dos automatismos que tú pudieras fabricar en el taller y explica el que consideres más sencillo. •\nRealización de automatismos\n11) Que normas de seguridad consideras más importantes a la hora de trabajar con la electricidad. 12) ¿Crees que es necesario saber cómo reaccionar en caso de accidente eléctrico? Indica como crees que se debería actuar.\nReport "AUTOMATISMOS INDUSTRIALES"


Información tráfico Fraha hoy - tráfico en tiempo real - ViaMichelin\nTráfico en Fraha - el estado del tráfico por carretera en Fraha\nViaMichelin te ofrece la información del tráfico en Fraha. Los datos de información del tráfico en Fraha te permiten ver los atascos, los accidentes o las obras alrededor de Fraha, así como el tráfico lento o las condiciones climatológicas (nieve, lluvia, hielo) en Fraha y sus alrededores. ViaMichelin – el tráfico en Fraha en tiempo real\n¿Mi trayecto ViaMichelin hacia, desde o pasando por Fraha tiene en cuenta el estado del tráfico en Fraha?\n¿Qué tipo de incidencias de tráfico me indica ViaMichelin en Fraha?\nViaMichelin te proporciona detalles sobre las incidencias que pueden tener impacto en la circulación de Fraha: carreteras cortadas, vías restringidas, accidentes, obras, el tiempo, eventos concretos (ej. manifestaciones sociales). En tu mapa aparecerán unos pictogramas de fácil comprensión. Y también, el estado de las carreteras (verde: circulación fluida, rojo: atascos, naranja: tráfico lento, negro: carretera cortada) está disponible en el mapa.\n¿Me ofrece ViaMichelin el guiado GPS con el tráfico en tiempo real para mi ruta desde o hacia Fraha?


Vuelven paradores serranos con aumentos de hasta 20% – Comercio y Justicia\nVuelven paradores serranos con aumentos de hasta 20%\nAunque un poco demorados, este fin de semana y ya en plena temporada, están abriendo sus puertas la mayoría de los paradores serranos distribuidos a lo largo de las márgenes del río San Antonio y del lago San Roque, donde ofrecen diversas opciones de gastronomía, entretenimientos y espectáculo musicales.\nSegún un sondeo realizado por Comercio y Justicia, los precios en estos espacios preferenciales para disfrutar los días de verano sufrieron un incremento de hasta un 20% en relación con el año pasado; por ejemplo la entrada general por persona oscila entre los $ 15 y $ 20 por día (algunos incluyen consumición), una cerveza cuesta $ 8 y una gaseosa $ 5, en tanto un paseo en barco ronda los $ 50.\nCon respecto a la respuesta de los anunciantes, principal soporte de estos emprendimientos temporarios, a diferencia del verano del 2008, los acuerdos comerciales se cerraron mucho más tarde.\n“Antes, en noviembre ya se tenía todo definido, mientras que ahora y dadas las circunstancias, costó mucho obtener el apoyo de los sponsors e incluso hay paradores que aún no han firmado sus contratos” comentó Sebastián Toranzo, socio de la productora Tres Espadas, concesionaria del Parador Amarras ubicado en la zona de Costa Azul de Villa Carlos Paz.\nSegún el empresario, las marcas anunciantes desembolsan alrededor de $20 mil para toda la temporada, mientras que muchas de ellas, como las gaseosas, se manejan por canje.\n“En nuestro caso particular, establecimos vínculos estratégicos con las empresas a cambio de acciones promocionales, como por ejemplo, con Personal, Speed y una marca de indumentaria deportiva, con quienes desarrollaremos eventos musicales y desfiles de modas”, destacó Toranzo, que además es propietario del Club del Vino, por lo cual tiene previsto organizar degustaciones y diversas acciones con bodegas en el lugar.\nEl Parador Amarras cuenta con estacionamiento privado, guardería de tablas, lanchas y velas, piscina, bar y restaurante. El objetivo de la concesionaria del lugar durante enero y febrero es convocar a “un número manejable de 200 personas por día y alrededor de mil asistentes para los eventos nocturnos”.\nEn el caso del parador Los Mimbres, ubicado en Villa Santa Cruz del Lago, en virtud de los anunciantes confirmados se designaron cuatro espacios con un servicio gastronómico diferenciado: Quilmes, Pepsi, Brahma y Movistar con Tarjeta Nativa.\n“La respuesta de los sponsors fue buena. Nos siguen las mismas marcas que el año pasado e incluso incorporamos a Tarjeta Nativa. Sí se notó la ausencia del rubro automotor”, destacó Carlos de Bianchetti, quien aseguró que se mantuvieron los mismos acuerdos publicitarios que en el 2008.\nEl lugar cuenta con playa propia y embarcadero, donde pueden practicarse deportes acuáticos como wakeboard, vela, kite surf y beach voley. También ofrece un paseo en barco por $ 50 por persona.\n“Tenemos previsto realizar eventos, competencias deportivas y recitales en vivo, además de degustaciones gastronómicas en la confitería del lugar”, agregó Bianchetti, en tanto anunció que para el 31 de enero llevarán a cabo la fiesta “X-Trixx verano 09”, donde planean convocar a 500 personas.\nEntre otros paradores que ya comenzaron a funcionar se destacan: Tío Joe, ubicado en el ingreso de Mayu Sumaj, que ofrecerá actividades deportivas y diversos shows musicales programados para los fines de semana, y el parador Indian Beach, a orillas del río San Antonio, que también tiene diseñada una grilla de recitales al aire libre y la presentación de DJ.


Depiladora que arranca el vello 【√ Ver Aquí】 Mejordepiladora.com.es\n56,43 € Amazon\nUna depiladora que arranca el vello es un dispositivo de higiene vital para todas y cada una de las mujeres y hombres de hoy. Trabajan para quitar el pelo no deseado de nuestros brazos, pecho, etc. Resumiendo, tienen la posibilidad de eliminar el pelo de cualquier zona, rápidamente y con mucho menos sufrimiento que las cuchillas comunes.\nDisponemos de una depiladora que arranca el vello para cada parte del nuestro cuerpo, dependiendo de la zona que vayamos a requerir depilarnos vamos a tener una depiladora que arranca el vello o bien otra.\nEs un aparato eléctrico que cuando es conectado a través un botón empieza a mover sus discos giratorios, lo que facilita que el pelo sea extraído de forma muy veloz desde la base de la raíz. Para las depiladoras que funcionan con láser, son aparatos que cuando se conectan dan una luz sobre la piel no irritante a través de impulsos, lo que logra que se elimine de manera efectiva el vello y que su efecto frene su crecimiento.\nAntes de comprar una depiladora que arranca el vello, es requisito fundamental evaluar los siguientes factores para llevar a cabo una óptima compra.\nHablaremos en este momento de la eliminación del pelo con luz pulsada, popularmente conocida como depilación IPL. Se trata de un sistema que utiliza un bombardeo de luz láser en una región de la piel, por medio de una onda electromagnética con la capacidad de eliminar el pelo, según la luz que emite y la clase de color. Por lo tanto, es una ventaja para los que tienen un color de piel diferente.\nLa diferencia esencial entre la depilación láser y la depilación con luz pulsada es que la depilación láser abarca mucha más área de depilado y crea una irritación o bien enrojecimiento después de la sesión, sobretodo si la piel no está habituada a ello. En cambio, la depilación con luz pulsada tan sólo puedes llegar a sentir un ligero escozor a la hora de llevar a cabo la pasada a lo largo de unos segundos, mas no se irrita al terminar ni crea irritaciones.\n¿Dónde puedes comprar tu depiladora que arranca el vello?\n¿Cuál es la depiladora que arranca el vello más efectiva?\nLas máquinas de depilación más exactas son, en definitiva, las máquinas eléctricas y aquellas que disponen de cabezales pivotantes, ya que dan una depilación al ras y no dejan vellos sueltos por todos lados. Sin embargo, las máquinas para depilar que son de láser o bien luz pulsada, son aún más efectivas para depilarte. En verdad, tienen la posibilidad de contribuir a retardar el crecimiento del pelo al menos unas 4 semanas en cualquier zona de la piel.\nPorque las depiladoras son perfectas para esos que quieren tener una elevada higiene corporal. En contraste con las cuchillas y hojillas tradicionales que son desechables, estas máquinas están diseñadas a través de expertos para brindarte una depilación efectiva, dejando la piel muy suave y lisa, con un menor riesgo de irritación o daño. Además, te permitirá ahorrar una fortuna en estos equipos a la larga.\nDepiladora braun para cejas\nDepiladora ipl solac


Estás aquí: Inicio >> Ensayos - Crónicas >> A propósito del Premio Nobel de Literatura por Víctor Montoya\n–En los pasados días entregaron el Premio Dinamita de Literatura –dijo el Tío*, apenas entré en el cuarto, donde su mirada parecía un rayo de luz atravesando la oscuridad.\n–Así es –asistí mientras encendía la lámpara.\n–Pero de seguro que tú no has leído la obra ni conocías el nombre de la galardonada ¿verdad?\nMe detuve cerca de la puerta, agaché la cabeza y no contesté ni sí ni no. Mas el Tío, al término de leer mis pensamientos, se alzó un poco en su trono y dijo:\n–A los miembros de la Academia Sueca, salvo raras excepciones, parece no interesarles la popularidad de un autor ni el prestigio que éste se ganó con su puño y letra. Si no consideran las afinidades políticas del candidato, dependiendo de qué lado soplan los vientos, se guían por el grado de complejidad de su escritura; mientras más compleja, mejor todavía. Por suerte existen quienes, sin haber sido distinguidos con el Premio Dinamita, son queridos y requeridos por los lectores de todo el mundo. Un Kafka y un Borges, por citar a dos de los mastodontes de la literatura universal, no recibieron este prestigioso premio y, sin embargo, gozan de fama y sus libros corren como chispas en un polvorín.\n–Que yo sepa –precisé–, a Kafka no se lo dieron porque gran parte de su obra permaneció inédita hasta después de su muerte y a Borges porque siendo un genio en literatura era un idiota en política, nada menos que querendón de los dictadores como Augusto Pinochet.\n–A mí no me consta –repuso el Tío–. Pero si no se lo dieron a Borges ni a muchos otros será porque los miembros de la Academia Sueca leen tanto que ya no saben ni lo qué leen. Están como Sócrates, quien, de tanto saber tanto, decía: "Yo sólo sé que no sé nada".\nCerré la boca, pues meterse en discusiones filosóficas con el Tío era como meterse en los laberintos de la mina en Potosí, donde las galerías son profundas y entreveradas como las mismísimas catacumbas del infierno.\nEl Tío pensó un instante y, aun sabiendo que soy un aprendiz de escritor, un pichoncito de cóndor, lanzó una sonrisa afable, barrió mi rostro con su penetrante olor a tabaco y dijo:\n–No tienes por qué envidiar a los escritores que primero se hacen de fama y luego se echan en cama, ni por qué pensar en el Premio Dinamita de Literatura. Para reconocer tu talento de escribano del diablo, nosotros los cornudos (no porque nos engaña la mujer, sino porque tenemos cuernos), te daremos el premio que te mereces por ateo. Yo mismo, en mi condición de Satanás de los Satanases, colgaré en tu cuello la medalla de los quintos infiernos y te entregaré el pergamino decorado con los fuegos fatuos de los Avernos. Y guarde que este premio es único e inapelable... y nadie lo pondrá en duda, ni Dios ni la Virgen del Socavón.\nLe escuché perplejo, y él prosiguió:\n–La única desventaja es que el premio lo recibirás después de la muerte, por cuanto no esperes en vida ni desesperes. Ten un cachito de paciencia, con paciencia y salivita hasta un elefante le hizo el amor a una hormiguita. Ah, eso sí, tampoco tengas muuucha paciencia, porque Cristo dijo: "paciencia", y lo mataron... De otro lado, el premio del infierno es más importante que el Premio Dinamita, esa sustancia explosiva que, desde cuando Alfred Nobel inventó en su laboratorio, los mineros usan para atronar el vientre de la Pachamama. Por si no lo sabías, los mineros preparan el "armado" pasito a paso: primero meten la cápsula de la guía de pólvora en el cartucho de dinamita, después ajustan la dinamita en el orificio abierto por el taladro en la roca y, al cabo de chispear la pólvora, huyen a un paraje aledaño gritando: "¡Tiro!", "¡Tiro!", "¡Tiro!". A los dos o tres minutos, ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!, se oye la descarga de la explosión maldita, provocando un traquido y una ventolera con olor a caldo de gallina...\n–Sólo una pregunta, Tío –le interrumpí en lo mejor de su cháchara–. ¿De qué me va a servir un premio después de la muerte?\n–¡Vaya, caracho! Cómo no te vas a dar cuenta –contestó molesto–. Si no te lo damos antes, en plena vida y alegría, es para que no se te suban los humos ni te hagas el farsante. Es para evitar que los envidiosos te serruchen el piso con el mismo ímpetu con que tus admiradoras te suben en el pedestal. Oye bien, dije "tus admiradoras", sabiendo que las mujeres leen más que los hombres, aparte de que devoran los libros con la misma pasión con que devoran al amante. Y si todavía lo dudas, pregúntaselo a tu mujer, quien, junto a los versos de Amado Nervo (y no "amado nervio", que es otra cosa), lee con los cinco sentidos las burradas que escribes a diario.\n–Pierde cuidado –le dije–. Con premios o sin premios, jamás se me subirán los humos ni me haré el farsante. Soy más terrenal que la serpiente del Paraíso y más realista que el escudero de Don Quijote.\n–¡Enhorabuena! Siente orgullo de ti mismo, de ser hijo de entrañas mineras y de venir del pobrerío, porque en la vida los cuentos mejor contados tratan de personajes que un día no tuvieron nada y otro día llegan a tener todo. Piensa en "El patito feo" y en "Cenicienta", y te darás cuenta que estos cuentos no serían igualito de lindos contados a la inversa. Además, recuerda lo que don Quijote le aconsejó a su escudero: "Haz gala Sancho de la humildad de tu linaje y no desprecies decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, nadie podrá correrte (...) Haz de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey".\nEscuché atento las sabias palabras referidas por el Tío, quien, lejos de ser un simple diablo, es un cerebro prodigioso que parió la humanidad. Sus juicios son tan certeros como los de don Quijote, quien, siendo un loco de remate, era cuerdo entre los cuerdos.\n–Ya sabes –insistió–. Ten orgullo de tu linaje, de tu cultura y de tu raza. No te hagas el rico siendo pobre ni te hagas el gringo siendo indio. No seas como el sapo que quiere ser estrella, un presumido que en lugar de brillar en la altura cae estrellado en el fango. Tampoco creas en el dicho que reza: "tanto vales cuanto tienes", porque no es cierto. De serlo, cualquier hijo de vecino, cualquier villano y cualquier malevo, se ganaría el respeto de los crédulos sin merecerlo. Tampoco te dejes llevar por las falsas adulaciones de quienes, fingiendo admirar tu obra, desean tu fracaso en el fondo de su alma...\n–Gracias por los consejos, Tío –agradecí con humildad y reverencia. Luego añadí–: Pero ahora dime, ¿cómo lo hacemos con los inmigrantes que, siendo "cabezas negras", se hacen los suecos?\nEl tío se agarró la cabeza, pensó un instante y, luego de mirarme de pies a cabeza, dijo:\n–A ésos hay que tratarlos como a chuecos y no como a suecos, porque no se dan cuenta de que el "cabeza negra" es "cabeza negra", así tenga el apellido que tenga y así venga de donde vega. Por ejemplo, no importa de qué parte de Bolivia vengas, ni qué apellido tengas. Para los suecos todos somos igual de indios y para los racistas unos "inmigrantes de mierda"\n–Guarda tus palabras, Tío –le dije–. Ten pelos en la lengua...\n–¡¿Cómo?! –frunció las cejas y alzó el tono de la voz–. Desde cuándo está prohibido llamar las cosas por su nombre: al pan, pan, y al vino, vino.\n–El problema no está en eso –aclaré con la mirada sombría–, sino en que las malas lenguas dicen que soy atrevido y grosero, porque mis textos, en afán de recrear tu lenguaje coloquial, están escritos con garabatos, ajos y pimientas.\n–Si eso es lo que dicen, ¿qué esperas? ¡Mándalos al carajo y listo! –propuso el Tío con fuerza, procurando arrancarme el temor del cuerpo como mala hierba–. Ya te dije que la literatura se parece a la comida: para que sepa exquisita, necesita una buena porción de condimentos y una pizca de humor con sentimientos, así los sesudos de la Academia Sueca jamás barajen tu nombre entre los candidatos al Premio Dinamita, porque en ese premio, como en muchos otros, Dios puso sus milagrosas manos sin considerar la opinión de los diablos...\nApagué la lámpara y, sin recordar a qué entré en el cuarto, me despedí del Tío, cuyo cuerpo de Minotauro se trocó en oscuridad y silencio.\n* Tío: Dios y diablo de la mitología andina. Los mineros le temen y le rinde pleitesía, ofrendándole hojas de coca, cigarrillos y aguardiente.\nsobre el autor: Víctor Montoya es un escritor boliviano residente en Suecia.\nVer datos en el espacio de autor


Noticias Ambientales de la Provincia de Córdoba: Mascotas en las fiestas\n6:31 a.m. | Publicado por Eco Sitio | | Editar entrada\nLa Mañana de Córdoba (15/12/2006)\nCon las fiestas, crece el número de mascotas extraviadas y abandonadas en la ciudad\nPara quienes sienten afecto o empatía por los animales, la llegada de los festejos por Navidad y Año Nuevo significan, al menos, dos motivos de preocupación.\nLas fiestas generan en las mascotas situaciones de pánico y estrés, producto de los ruidos ocasionados por la pirotecnia que se utiliza, lo que deriva en un aumento considerable en el número de mascotas extraviadas. Así lo manifestaron con preocupación desde la Asociación Protectora de Animales Sarmiento.\nEn general, se trata de perros y gatos que huyen despavoridos de sus hogares, presos del miedo que les ocasionan las explosiones. Esos ruidos suelen generarles problemas en el tímpano que los dejan desorientados y aturdidos, por lo que es casi imposible que puedan regresar a sus casas.\n“Llega esta época del año y nosotros empezamos a temblar. Muchos animalitos se pierden y después no son encontrados por sus dueños, por lo que pueden resultar heridos o muertos por un vehículo. Es importante ser un dueño responsable y preparar a nuestros animales antes de que empiecen a lanzarse los petardos y cohetes”, señaló a LA MAÑANA Adriana Tomatti, voluntaria de la Protectora Sarmiento, entidad civil dedicada a la defensa de los derechos del animal, desde 1994.\nPreocupada por la situación que se repite cada año y que no encuentra solución, la mujer comentó que a la institución llegan alrededor de 50 animales perdidos o abandonados por mes, cifra que llega a duplicarse luego de las fiestas de fin de año. A este significativo incremento se le debe sumar los cientos de casos de animales que, todos los años, aparecen abandonados en las sierras durante los meses de vacaciones.\nSegún explicaron desde la Protectora, muchos visitantes que llegan en plan de descanso a los distintos centros turísticos de la provincia, optan por regalar cachorros a los niños de la familia, como un objeto de diversión y para evitar que se aburran. Sin embargo, al momento de regresar a sus hogares, no son pocos los que optan por dejar a los perros o gatos abandonados en las rutas o en predios cercanos adonde se alojaron.\n“Entre comprar un juguete que por lo menos cuesta 20 pesos y que es inanimado, la gente prefiere adoptar, sólo por un tiempo, a algún perrito que encontró por ahí. Pero como el fin es solamente que divierta a los chicos durante las vacaciones, cuando es el tiempo de regresar a casa, esos animales quedan totalmente varados”, explicó Miriam Guillermo.\nCalles desbordadas de animales\nDesde la Protectora Sarmiento aseguraron que por las calles de la ciudad actualmente deambulan más de 30 mil animales que no tienen dueño. Una realidad traducida en perros y gatos totalmente desnutridos, enfermos, lastimados, o que a diario aparecen muertos al costado de una calle.\nSin embargo, para los centros que trabajan en la recuperación de esos animales, lo más preocupante es el hecho de que la cifra tiende a incrementarse debido a la capacidad reproductiva de esas mascotas.\nPor otra parte, el Refugio San Francisco de Asís, dependiente de la Protectora, hoy alberga a más de 800 perros que fueron rescatados de la vía pública, o capturados por personal municipal.\n“El número de gatos y perros que hoy existen, es mucho mayor que el que los ciudadanos podemos tomar bajo nuestra responsabilidad. Lo que podemos y debemos hacer es evitar que se reproduzcan, y el método más seguro y menos riesgoso es la esterilización quirúrgica, aunque a muchos no le guste”, enfatizó Miriam.\nY en ese sentido, comentó que “afortunadamente, nuestro centro de esterilización está funcionando bastante bien”.\nEtiquetas: animales domésticos, Capital


Roca Rey vuelve a anunciarse en Cieza, junto a Paco Ureña y Diego Ventura | La Verdad\nCulturasRoca Rey vuelve a anunciarse en Cieza, junto a Paco Ureña y Diego Ventura\nRoca Rey vuelve a anunciarse en Cieza, junto a Paco Ureña y Diego Ventura\nRoca Rey. / EFE\nFRANCISCO OJADOSCIEZA Lunes, 19 junio 2017, 09:23\nPersistente es el empresario de Cieza Antonio Soler, quien al final va a conseguir que el gran torero del momento, Roca Rey, haga el paseíllo en 'La Deseada'. Así lo anunció en la presentación de los carteles de la Feria de Cieza, el pasado viernes, sobre la misma arena de la plaza de toros, en una mesa muy nutrida y compuesta, entre otros, por el empresario, la concejal de Educación de Cieza, Manuela Fernández; el autor del cartel anunciador -un singular retrato de Manolete que servirá para homenajear al monstruo de Córdoba en el centenario de su nacimiento-, el pintor Remy López y dos de los diestros anunciados en el abono: Antonio Puerta y el local Antonio Cama.\nPrueba de la expectación que levantó la presentación del abono fue la afluencia de medios y aficionados al coso de 'La Deseada' para descubrir las combinaciones de toros y toreros elaboradas por Antonio Soler. El 24 de agosto, día de San Bartolomé y fecha clásica de toros en Cieza, se lidiará una corrida de toros con dos astados de Los Espartales para el rejoneador Diego Ventura, y cuatro ejemplares de La Palmosilla para Paco Ureña y Roca Rey. El domingo 27 de agosto está anunciada una corrida torista con seis bovinos del hierro de Adolfo Martín para David Mora, Daniel Luque y Antonio Puerta. Ya, en octubre, en concreto el día 12, se celebrará una corrida extraordinaria para poner el broche a la temporada en 'La Deseada', con toros de Garzón y Valdenebro para Antonio Puerta, Luis David Adame y Antonio Cama, que se doctorará en tauromaquia ante sus paisanos.\nSoler reafirmó su voluntad de convertir la plaza de Cieza en una de las más importantes de la Región y de las provincias limítrofes. Manifestó su orgullo de poder contar con Roca Rey tras haber estado anunciado en abril en este mismo coso y no haber podido comparecer por una cornada; con respecto a Puerta, Soler valoró su presencia como un justo premio a sus méritos tras triunfar en las ferias de Murcia y Abarán. Puerta le dará la alternativa a Cama.\nPaco Ureña, Cieza (Región De Murcia), Cieza, Toros\nJohn Carpenter se decide a hacer su 'Golpe en la pequeña China 2' en cómic Adiós a Fandiño, el valiente incorregible


El desmonte y las ciudades que no debieron crecer – Ketzalkoatl, el periódico original\nPublicado por KETZALKOATL PERIÓDICO el enero 11, 2016 enero 19, 2016\nEs mentira lo que dicen los spots publicitarios del partido Verde: que una superficie del tamaño del estado de Tlaxcala sea desmontada cada año; ni tampoco es cierto que el desmonte se deba a que empresarios sin escrúpulos quieren tirar los bosques para establecer campos agrícolas. Tal situación fue así en el pasado, pero las cosas han cambiado. Veamos:\n1. El desmonte de la frontera agrícola del país, entendida esta como el área apta para ser roturada, sembrada y, en su caso, irrigada agrícolamente, se alcanzó hace años, quizá un par de décadas atrás.\nDesde tiempos prehispánicos comenzó el desmonte para tales fines; este continuó en forma más intensa durante la Colonia y ya en tiempos del México moderno, pero fue sobre todo entre las décadas de 1930 a 1980, cuando la Comisión Nacional de Desmontes y los propios productores; los ganaderos del Sureste y la Huasteca, los agricultores de todos los distritos de riego, así como la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la CFE, constructoras de presas, las empresas mineras y Pemex, terminaron de eliminar cerca de la tercera parte de la vegetación del país (de acuerdo a datos del INEGI); y alteraron en forma importante otro 20% aproximadamente, de modo que hoy sólo un poco menos de la mitad del territorio mexicano conserva vegetación en un estado primario, es decir, ecosistemas sanos o en buen estado de conservación. Entiéndase que antes, prácticamente la totalidad del territorio, menos el desierto de dunas, las cumbres más altas, los lagos y pedregales, tenía vegetación natural.\nTipos de vegetación como los bosques tropicales o selvas, se han perdido en la mitad o más de su extensión original. En algunos estados, como Tabasco, el bosque tropical perennifolio, o selva alta, que cubría originalmente más de la mitad del territorio estatal, se ha perdido en más del 98% de su área original.\nOtros ecosistemas, y sus tipos característicos de vegetación, como el mezquital o bosque espinoso de mezquite, que probablemente cubría una superficie equivalente al estado de Michoacán, ha desaparecido prácticamente de la faz de México.\n2. Es verdad que los ecosistemas más amenazados de México fueron por muchos años aquellos sin pendiente o casi planos, con suelos más o menos profundos, y suficiente agua de lluvias, subterránea o de ríos accesible. Son estos precisamente los que permiten una explotación agrícola industrial, la ganadería extensiva, y el establecimiento de ciudades, parques industriales, aeropuertos y otras instalaciones, y que estuvieron cubiertos en buena medida por los tipos de vegetación mencionados arriba.\n3. Cuando me tocó trabajar en el área de uso potencial en la DETENAL (hoy INEGI), el paradigma era: no deben usarse las áreas agrícolas de primera para el crecimiento urbano; aprovechemos mejor los terrenos con matorrales en las lomas. Hoy esto parece una aberración. Antes la prioridad era producir alimentos; los acuíferos, aunque comenzaban a sobreexplotarse, aún tenían reservas para muchos años, y por supuesto, no se soñaba en el tamaño enorme que tienen hoy en día las ciudades y su consecuente consumo de agua.\nHoy lamentamos que las ciudades están creciendo sobre las áreas con bosque y matorral, sobre terrenos con pendientes moderadas o fuertes, y fallas geológicas, que eran zonas de recarga de acuíferos. Porque esos acuíferos son prácticamente la única fuente de agua para muchas ciudades, y no sabemos en qué momento se agotarán (y si la Conagua o alguna comisión estatal lo saben, se lo callan como el mayor secreto). Además, nos estamos quedando sin vegetación natural. En el municipio de Querétaro municipio, sólo sobrevive un poco más de la quinta parte de la vegetación que existió originalmente. Expertos internacionales han considerado que esto es menos del mínimo requerido para la sobrevivencia de los ecosistemas en una área geográfica dada.\n4. El negocio, hoy en día, parece ser el siguiente (digo parece, porque aunque me lo han comentado personas informadas en las que confío, no puedo demostrarlo): los empresarios de la construcción de vivienda compran tierras ejidales, que hoy, por gracia de las reformas salinistas al 27 constitucional, pueden venderse y cuyos dueños no reciben ningún estímulo para conservarlas o cultivarlas.\nUn terreno con uso agropecuario vale, digamos, $10 el metro cuadrado. Los desarrolladores compran a ejidatarios deseosos en su mayoría de vender terrenos supuestamente improductivos; y los que no quisieran vender pueden ser convencidos mediante algo más de dinero, argucias legales o incluso amenazas. Cuando se integra un bloque de buen tamaño, se solicita un cambio de uso del suelo al municipio. Este se otorga con facilidad increíble en unos días, por decisión del cabildo con la ayuda de amistades, dinero o, tal vez, así nomás. No requiere obligatoriamente de manifestaciones o estudios que justifiquen dicho cambio.\nEn ese momento, e independientemente de que no exista aún una autorización federal de cambio de uso, cuando se trata de áreas con vegetación forestal, el valor del terreno con uso urbano ha crecido mágicamente en un monto del orden de decenas de veces ($300… 1000) del valor que tenía como tierra agrícola. Quien sea su dueño puede tranquilamente ir a un banco y obtener un préstamo hipotecario por un valor que surgió de la nada o casi nada. Con ese préstamo es posible urbanizar y construir fraccionamientos en los que (según se dice) aunque se vendiera sólo la mitad de las viviendas, la empresa constructora ya reportaría ganancias.\n5. Por tanto, en los últimos 20 años, las ciudades medias de México, y la de Querétaro en particular, se han extendido primero sobre parcelas ejidales abandonadas, con pendiente menor a 10%, y en fechas más recientes, sobre tierras comunales de los ejidos con vegetación en buena condición y pendientes mucho mayores, incluso de más de 45°, como en Bolaños, Menchaca, el Tángano, San José el Alto, Peña Colorada, y (como se haya llamado lo que ahora se conoce como) Zibatá, entre otras. La fosa o bajío donde se encuentra la capital del estado, está rodeada de escarpas de falla que si bien se consideran inactivas, en cualquier momento podrían moverse otra vez, ayudadas por los miles de toneladas de peso de los edificios que se han construido recientemente sobre ella, y que de todas formas, dejaron y dejarán caer eventualmente rocas basálticas de decenas de toneladas a las partes bajas (remember Santa Fe).\n6. Las ciudades, sorprendentemente, han crecido a ritmos de 2, 3 y hasta 5 veces mayores al incremento de la población y, en el caso de Querétaro y algunas otras, sin que se incremente el área verde pública en la misma proporción. La capital queretana incrementó su superficie en casi 23 veces entre 1970 y 2014, mientras que el número de habitantes sólo aumentó un poco más de 5 veces en ese período. La ciudad creció 4.35 veces más aprisa que la población. ¿Cómo es posible esto? La ciudad en 1970 tenía ya fraccionamientos campestres, una zona industrial considerable, centros comerciales con estacionamientos amplios… Ahora hay además varios campos de golf, un enorme aeropuerto, estacionamientos gigantescos en gigantescos centros comerciales, más y más zonas industriales, que se construyen mucho más rápido de lo que se pueden ocupar; muchas zonas habitacionales con numerosas casas vacías (18% del total en 2010), y predios sin fincar.\n7. Menos aún cuando los parques urbanos representan un porcentaje cada vez menor del área de la ciudad: son diminutos y varios de ellos están muy lejos de donde vive la gente (todavía). El mayor, hoy por hoy sigue siendo Querétaro 2000, con 50 hectáreas, mientras que en otras ciudades los parques urbanos tienen entre 250 (León, Gto.), 300 o más (cada uno de los Tangamangas en San Luis Potosí). La dispersión de la mancha urbana es cada vez mayor, una de las más altas del país.\n8. La densidad de población es hoy probablemente de cerca de 60 habitantes por hectárea (se mantuvo cerca de los 100 hab/ha desde 1800 hasta1950 y en 2010 era de sólo 64), y la famosa “verticalización” de la ciudad, de la que se hablaba desde años atrás, se tradujo en la construcción de edificios de muchos pisos que son absolutamente opuestos a la densificación, la captura de carbono y la sustentabilidad, sin contar que muchos de ellos están semivacíos años después de su construcción.\n9. La industrialización ha sido el pretexto para fomentar el que las ciudades medias hayan crecido tan desmedidamente. Pero esto no es forzoso. Bien pudo (y puede aún) darse hacia otros polos, que permitan una redistribución de la población y los supuestos beneficios del establecimiento de industrias sobre todo extranjeras. Países muy industrializados y mucho más densamente poblados que México, como Alemania, no tienen prácticamente ciudades grandes.\n10. Por último, el desarrollo de vialidades sigue trazos extraños, inexplicables si no es porque pasan por terrenos que están “programados” por desarrolladores para desarrollos urbanos o industriales, aunque en el momento que dichas vialidades fueron trazadas, no existan usos del suelo urbanos en tales áreas (ver artículo Zibatá: nueva ciudad en el Diario de Querétaro, del 6 de abril de 2009, en http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1113238.htm), con la anuencia de quien las construye, el Gobierno del Estado. Hoy en día, el anillo Fray Junípero, el Circuito Universidades y el Paseo Centenario, construidos uno tras el otro en una sucesión contínua y sistemática hacia el Noreste de la capital, en vez de otras vías que se antojan más urgentes, atraviesan distancias largas donde no hay más que vegetación natural de bosque tropical caducifolio en excelente estado de conservación, zonas de recarga del acuífero, así como áreas naturales protegidas en trámite de decretarse… O des-decretarse.\nEl desarrollo Zibatá, de cerca de 900 hectáreas con vegetación forestal en buen estado, significa la mayor destrucción premeditada de vegetación natural en el estado desde la década de 1990, cuando se construyó la Presa Zimapán.\nEntonces, la destrucción de los bosques hoy en día se lleva a cabo, en México y en Querétaro, no para abrir campos al cultivo, sino para construir ciudades que bien podrían crecer sobre terrenos desmontados hace mucho, o no crecer. Pero parece no hay un proyecto de ciudad más allá de la especulación sobre terrenos baratos cuyo desmonte tiene un costo ambiental que nadie paga. Ω\nEntrada anterior Aumentan drásticamente asesinatos de ambientalistas\nEntrada siguiente Los 10 ecocidios del 2015 en Latinoamérica


Legalización de documentos oficiales | Portal Tabasco\nLegalización de documentos oficiales como son: certificado de terminación de estudios, boletas de evaluación, cartillas de educación básica, reportes de evaluación, certificaciones de estudios y/o constancias de examen extraordinario de regularización (educación secundaria), para continuar los estudios al siguiente nivel educativo o para contratación laboral.\n1.- El usuario debe agendar una cita previamente al correo electrónico:\ntramites_secundaria@correo.setab.gob.mx (Para los emitidos en el estado)\ntramiteforaneotabasco@correo.setab.gob.mx(para los que estudiaron en otras entidades federativas).\n2.- Presentar Documento original (Certificado de Terminación de Estudios, boletas de evaluación, cartillas de educación básica, reportes de evaluación, Informe de calificaciones, certificaciones de estudios y/o constancias de examen extraordinario de regularización).\nAdemás de lo anterior, para tramites foráneos deberá anexar:\n5.-Copia de credencial de elector (del padre, tutor o de quien realiza el trámite)\nLa línea de captura solo aplica para los niveles de primaria y secundaria.\n1.-El interesado solicita el trámite al correo electrónico:\nLa cita para la recepción del trámite y envía escaneado en formato PDF el documento a legalizar.\n2.- DCEI recibe solicitud de cita y documento escaneado mediante el correo electrónico, genera línea de captura y envía al interesado.\n3.-El interesado recibe línea de captura (tiene vigencia de 24 horas para realizar el pago) y envía por correo el comprobante del mismo.\n4.- DCEI recepciona comprobante de pago de derechos, coteja el documento escaneado y notifica por la misma vía al interesado la fecha y hora que deberá presentarse a recibir su trámite en las oficinas de la DCEI.\nEn el caso de los trámites foráneos solicita la validación al Estado de procedencia.\n5.-El interesado se presenta en la fecha y hora agendada por el Depto. Técnico y de Control. Revalidaciones y Equivalencia de estudios o área de trámites foráneos, con el documento original a legalizar, para la recepción de su trámite.\n6.-DCEI confronta el original y emite el documento correspondiente.\n7.-El interesado recibe y firma de conformidad su documento.\nEl costo para los documentos oficiales emitidos en el Estado es de $89.62 (1 UMA).\nPara los tramites foráneos el costo es de $179.24 correspondientes a 2 UMA´s\nLa línea de captura sólo aplica para los niveles de primaria y secundaria ya que el nivel de preescolar el trámite es gratuito.\nLa cita debe ser realizada a través del correo electrónico tramites_secundaria@correo.setab.gob.mx o tramiteforaneotabasco@correo.setab.gob.mx Asignada la fecha y hora deberá presentarse en el Departamento Técnico y de Control, Revalidaciones y Equivalencias de Estudios o el área de trámites foráneos de la Dirección de Control Escolar e Incorporación de la Secretaría de Educación de Tabasco.\nUbicado en Héroes del 47 s/n, Esq. Avenida Gregorio Méndez, Colonia Manuel Gil y Sáenz, Villahermosa, Tabasco.\nPara los documentos oficiales emitidos en el estado será el asignado por la Dirección de Control Escolar e Incorporación, después de haber recepcionado todos los requisitos incluyendo el pago de derechos.\nPara los casos foráneos, no se puede dar un mínimo o máximo de tiempo de respuesta, debido a que la gestión del trámite en cada entidad federativa donde haya cursado el interesado, varia en sus tiempos de respuesta.


Muy ilusionado - Página 3\nRe: Muy ilusionado\npor chivonciyo el Miér Jun 12, 2013 8:29 pm\nchivonciyo escribió: Ahhhh!!! Yo los dejaré con la canaria hasta que salgan del nido porque como ésta ha sido su tercera puesta, creo que por este año ya ha puesto bastante!! Hago bien??? Es que lo de criarlos a mano tiene que ser un tanto delicado! Además con éstas bajadas de temperaturas y todo, no lo veo muy fácil!! Suerte con los tuyos! Un saludo\nhaces bien, si a ti te parece bien, jejejeje. si te interesa que el mixto, te haga el pio de la canaria toda su vida, y no te interesa educarlo, pues haces bien. si atodo esto, te interesa meterle un par de horas de cd de jilguero a partir de ya, que estan en su punto, pues mejor, a ver que sale de alli, si no los vas a utilizar para concursos de cante. y una vez que empiezen a comer solos, separarlos de la madre, y que solo escuchen jilguero.\nes delicado y no lo es si llevas años haciendolo, y si tienes tiempo, yo lo tengo. los meto en el microondas, jajajaja. uno que no funciona, y lo tengo tuneado para este fin.\nresistencia de silicona con termostato que oscila entre los 26 y 28º, con agujeros en el microondas para ventilacion, mas el embuche cada 2 horas, hasta las 22:00 o 23:00 noche.\nJoeee el cader, esta preparadisimoooo. Jijijiji. No los voy a llevar a ningún concurso, porque los quiero por gusto de tenerlos en la casa, y lo del cd lo habia pensado aunque en la jaula de al lado tengo a dos jilgueros que no paran en todo el día. Agradezco mucho los consejos. Un saludo enorme y gracias por todo\npor arnodpajarito el Vie Jun 14, 2013 8:33 am\njejejejje nunca dejare de escuchar cosas nuevas pero un invento bastante curioso jejejje:P\nyo a los 5 dias los quito de la canaria y lo que suelo hacer es ponerles un calcetin de esos de algodon (LIMPIO) jjejeje encima de ellos y los dejo en salon y nunca les a pasado nada....\npor chivonciyo el Lun Jun 17, 2013 5:35 pm\nAquí están los pollitos con casi 2 semanas. Esta mañana cuando he ido a verlos ya se había tirado uno del nido. Lo he devuelto y no se ha vuelto a salir. Un saludo\npor jilguerin el Lun Jun 17, 2013 7:02 pm\nsi ya se ha salido del nido, poco durara otra vez dentro, pero has hecho bien en meterlo, aveces se caen, muy bonitos\npor cader el Lun Jun 17, 2013 7:29 pm\nbonitas mierdas, cagan bien.\nenorabuena y suerte.\npor chivonciyo el Lun Jun 17, 2013 7:43 pm\nJijijiji. Ya ves, lo limpié esta mañana, antes de meter al pollito y mira esta tarde ya como estaba. A ver si abandonan ya el nido y le meto un "fregao" al nido que lo dejo nuevo.\npor chivonciyo el Mar Jun 25, 2013 4:42 pm\nBueno aquí subo las fotos de los pollitos con 20 días. Las imagenes no son muy buenas, pero bueno a ver que pensáis, machos o hembras?? Un saludo\npor cader el Mar Jun 25, 2013 7:45 pm\npor chivonciyo el Mar Jun 25, 2013 8:04 pm\nEra lo que sospechaba. Gracias cader\npor jilguerin el Mar Jun 25, 2013 8:42 pm\naun es pronto para saberlo, si tienen plumitas amarillas debajo del pico en la garganta son machos seguro, pero yo en estas fotos no les veo nada.....a los 25 dias si son machos suelen tenerlas, pero depende de la hembra que sea.\npor chivonciyo el Mar Jun 25, 2013 8:48 pm\nYo en la garganta aún no les he visto nada. La madre es una blanca mosaico. Esperaremos a ver\npor jilguerin el Mar Jun 25, 2013 8:56 pm\nyo me refiero a estas plumillas, en la foto que estan todos juntos se puede apreciar que el de abajo y el de la derecha son machos, son hijos de una blanca recesiva\npor chivonciyo el Miér Jun 26, 2013 11:01 am\nOk, los miraré mejor, un saludo y gracias\npor chivonciyo el Lun Jul 01, 2013 11:45 am\nBueno pues hoy tienen los pajaritos un mes y los he separado de los padres. Hay otro nuevo proyecto de cría, por increible que parezca. El lunes quité la rejilla y junté a los pollicos y la madre con el padre (para que estuvieran más anchos y eso, como vi que el jilguero no les hacía nada sino que los alimentaba y los cuidaba pues dejé a toda la family junta). El miércoles vi a la pájara entrando y saliendo mucho al nido, y en ese momento no me llamó la atención. El jueves puso el primer huevo, que lo sustituí por el de plástico y ha puesto 3 más. En total 4 huevos que hoy se los he puesto todos de nuevo y a empezado a incubar. Menuda hembra, es la cuarta puesta que hace... a ver si hay suerte y la semana que viene me llevo una alegría. Los dos mixtitos están muy wuapos. A ver que pasa...