2_43_1898405144_V_Lineamientos_Técnicos_2013_1-5 | Tubería (Transporte fluido) | Agua\nCargado por JORGEHEBER\nguardarGuardar 2_43_1898405144_V_Lineamientos_Técnicos_2013_1-5 para más tarde\n04 Catálogo PPR Fusión 2019\nUnidad 2 TMP\normas y Lineamientos Tcnicos para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Alcantarillado Sanitario y Pluvial de los Fraccionamientos\ny Condominios de las Zonas Urbanas del Estado de Quertaro\nNDICE 5. Lineamientos Tcnicos 5.1. Generales 5.1.1. Excavacin en zanjas 5.1.2. Dimensionamiento de zanjas 5.1.3. Plantilla o cama 5.1.4. Relleno de zanjas 5.1.5. Cinta Plstica de Prevencin de la existencia de infraestructura de agua potable, agua recuperada, aguas grises, alcantarillado, sanitario, pluvial y de agua tratada. 5.2. Agua Potable 5.2.1. Sectorizacin para redes de Agua Potable 5.2.2. Atraques de concreto 5.2.3. Cajas tipo para operacin de vlvulas 5.2.4. Registro para monitoreo de presiones 5.2.5. Medallones indicativos de lneas de agua potable 5.2.6. Tomas domiciliarias 5.2.7. Caractersticas de los tanques de regulacin-almacenaje. 5.2.8. Tren tipo de conexin a la entrada y salida del Tanque de Almacenamiento Superficial y Elevado 5.2.9. Tren tipo de conexin entre la fuente de abastecimiento (pozo) y la lnea de conduccin 5.2.10. Cercado perimetral para Arreglo de Conjunto 5.2.11. Micro medidor y Macro medidor 5.2.12. Tinacos y Cisternas Domiciliarias 5.2.13. Vlvulas de Seccionamiento (compuerta y mariposa) Vlvula de Compuerta, Presin Mxima de Trabajo 250 PSI (2 a 8) Vlvula de Compuerta, Agua Residu al y P. Max. T. 250 PSI (2 a 8) Vlvula de Compuerta, Agua Tratada y P. Mx. T. 250 PSI (2 a 8) Vlvula de Mariposa, P. de Trabajo 250 PSI (17.58 Kg/cm), 3 a 48 Vlvula de Mariposa, P. de Trabajo 350 PSI (24.61 Kg/cm), 6 a 48 5.2.14.Vlvulas de Control, Vlvulas de Admisin y Expulsin de Aire Vlvula de Admisin y Expulsin de Aire, Agua Potable, Presin Mx. Trabajo 230 PSI, 2 a 8 Vlvula de Admisin y Expulsin de Aire, Agua Potable, Presin Mx. Trabajo 360 PSI, 2 a 8 Vlvula de Admisin y Expulsin de Aire para Aguas Residuales 2 a 8 Vlvula de Control, Presin de Trabajo 250 PSI (17.5 Kg/cm), 2 a 30 Vlvula de Flotador, Agua Tratada, Presin-Trabajo 250PSI (2 a 20) Vlvula de Retencin Check Inteligente o Controladora de Bomba para una Presin de Trabajo de 250PSI (2 a 32) Vlvula de Retencin (Check) para una Presin de Trabajo de 250psi Vlvula de Retencin (Check) para una Presin de Trabajo de 360psi Pg. 3 3 3 5 8 9 11\n12 12 14 15 18 19 20 26 44 46 47 55 64 65 65 67 69 71 73 75 75 76 78 79 81 84 86 88\nLineamientos Tcnicos V- 1\n5.2.15. Marco con tapa de hierro fundido dctil 5.2.16. Registros telescpicos para operacin de vlvulas 5.2.17. Filtro tipo Y 5.2.18. Carretes de Desmontaje 5.2.19. Adaptador bridado de amplio rango 5.2.20. Cople de amplio rango 5.2.21. Hidrante contra incendios 5.2.22. Sistema de bombeo secundario 5.3. Alcantarillado Sanitario 5.3.1. Pozos de visita 5.3.2. Descargas domiciliarias 5.3.3. Registro sanitario 5.4. Alcantarillado Pluvial 5.4.1. Registro Pluvial 5.4.2. Canales Pluviales 5.4.3. Rejillas de piso y coladeras pluviales 5.4.4. Lavaderos 5.5. Materiales 5.5.1. Tuberas para agua potable, agua tratada y piezas especiales Tuberas de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) Tuberas de PVC Tuberas de Polyester Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) Tuberas de Acero Tubera flexible de Polietileno con Alma de Aluminio 5.5.2. Tuberas para alcantarillado sanitario y pluvial Tubera de PVC, sistema ingls Tubera de PVC, sistema mtrico Tubera de PVC Estructurado, sistema ingls Tubera de PVC Estructurado anularmente sistema mtrico Tubera de PEAD (Polietileno Corrugado de Alta Densidad) Tubera de Concreto Simple de Junta Hermtica Tubera de Concreto Reforzado con Junta Hermtica Tubera de PEAD (tubera hidrulica) Tubera de Acero 5.6. Ubicacin de diferentes tuberas subterrneas 5.6.1. Servidumbre de paso para tuberas de Agua Potable, agua tratada, agua recuperada, Alcantarillado Sanitario y Pluvial. 5.6.2. Ubicacin de diferentes tuberas subterrneas 5.7. 5.8. Prueba hidrosttica de tuberas de agua potable y agua tratada Prueba de circulacin de tuberas de alcantarillado sanitario y Pluvial0\n90 92 93 94 98 99 100 107 113 113 122 124 126 126 130 130 133 134 134 136 137 138 139 140 144 145 145 145 146 146 149 150 152 152 155 155 159 162\nLineamientos Tcnicos V- 2\n5. Lineamientos Tcnicos 5.1 Generales 5.1.1 Excavacin en zanjas\nDescripcin del Concepto.- Excavacin en zanja a (mano o mquina), en material tipo (comn o roca), de (0.00 m. a 2.00m, de 2.00m a 4.00m, etc.) de profundidad, en (seco o con presencia de agua). Incluye: afloje, extraccin del material, afine del fondo y los taludes, traspaleos verticales, acarreo horizontal hasta 20.00 m. y conservacin de la zanja. Definicin.- Es la excavacin que se realiza para alojar las tuberas o las diferentes estructuras (cajas de vlvulas, pozos de visitas, registros, etc.), necesarias para el buen funcionamiento de las redes de agua potable, agua tratada, alcantarillado sanitario y pluvial. Ejecucin.- Dependiendo las caractersticas del proyecto, lo autorizado por la C.E.A. y el tipo de material, las excavaciones se podrn ejecutar a mano o con equipo mecnico. No se debern de excavar tramos mayores de zanjas, al equivalente a un da de trabajo adelantado, en relacin con la colocacin de la tubera. Alcances.- Tanto para la excavacin a mano como para la excavacin con equipo mecnico, se debern de incluir los siguientes alcances: Alcances para las excavaciones ejecutadas en seco o con presencia de agua: 1.- Afloje del material 2.- Extraccin del material 3.- Afine del fondo para la posterior colocacin de la tubera y, de los taludes que delimitan la zanja para lograr su estabilidad 4.- Traspaleos verticales para la total extraccin del material 5.- Acarreos horizontales hasta una distancia de 20.00 m. 6.- Colocacin del material a lo largo de la zanja, sin que interfiera con las actividades posteriores 7.- Conservacin y limpieza gruesa de la zanja En caso de que el procedimiento constructivo lo permita, cuando la excavacin es con equipo mecnico, se podr realizar la carga directa a camin debindose de especificar claramente en la redaccin del precio unitario: Excavacin en zanjas incluye carga a camin. Alcances adicionales para las excavaciones de materiales no estables y/o con presencia de agua: Ademes o apuntalamientos, Bombeo de achique o Cualquier otra actividad no mencionada. Estos alcances se pagarn por separado a la actividad de excavacin en zanjas. Clasificacin.- Existen diferentes criterios para clasificar el tipo de suelos, se determinar el siguiente en base a la forma de excavacin que se requiera: Tipo de suelo Forma de excavacin Material Comn Con herramienta manual o equipo mecnico Roca Fija nicamente con equipo mecnico Combinado Combinacin de los anteriores\nLineamientos Tcnicos V- 3\nSe considera Roca Fija a la roca sana, los boleos consolidados, las tobas muy compactadas y en general todo suelo que sea necesario atacar con la ayuda de equipo mecnico (neumtico o explosivos). En todo caso se deber de solicitar la intervencin de un Laboratorio de Mecnica de Suelos autorizado por la C.E.A., para establecer la clasificacin del tipo de suelo de cada uno de ellos. El uso de explosivos para el caso de material de roca fija no estar permitido en los desarrollos habitacionales de las zonas urbanas. Forma de pago.- Se medir el volumen excavado en banco (no suelto), con unidad de m3, redondeando a dos decimales. El volumen excavado ser de acuerdo a los lineamientos del proyecto en cuanto a las dimensiones de las zanjas. Los taludes que requieran una inclinacin fuera de la vertical debern de ser autorizados previamente por la C.E.A. Las sobre-excavaciones que se produzcan por un mal procedimiento constructivo, por retrasos de la obra que originen desconchamiento o cados de los taludes de la zanja u otras razones imputables al constructor no se pagarn, respetndose las medidas del proyecto. En caso de presentarse sobre-excavaciones, abatimientos de taludes o balcones en la excavacin, originadas por el tipo de material y que sean aprobadas previamente por la C.E.A. se pagarn al mismo precio establecido para la excavacin en zanjas. Para el dimensionamiento de zanjas consultar el Lineamiento Tcnico Dimensionamiento de Zanjas Definicin.- Corresponde a las dimensiones mnimas a cumplir para la correcta colocacin y proteccin de las diferentes tuberas de agua potable, agua tratada, alcantarillado sanitario y pluvial de los desarrollos. Dimensionamiento.- Las dimensiones de las zanjas se definirn en base a los siguientes casos: Tuberas en vialidad, tuberas en banqueta, tuberas en camellones, pasillos de servicio o en terrenos sin paso vehicular. Tambin se deber de considerar la etapa constructiva en que se coloquen las tuberas, esto es, si la obra est en proceso (fraccionamiento o condominio en construccin), si el fraccionamiento o condominio ya est terminado y cuenta con el recubrimiento de la vialidad o de la banqueta. El tipo de material de la tubera tambin ser condicionante para determinar la profundidad a que deber de colocarse. En todo caso debern analizarse las profundidades y separacin horizontal entre todas las instalaciones subterrneas como: agua potable, agua tratada, alcantarillado sanitario o pluvial, instalacin elctrica, alumbrado, telfonos, gas, debiendo de tener cuidado de que\nLineamientos Tcnicos V- 4\nen ningn caso la tubera de agua potable quede por debajo de las tuberas de agua tratada, alcantarillado sanitario y pluvial. De igual forma no se permitir que las diferentes instalaciones subterrneas queden localizadas en el mismo plano vertical, cada instalacin deber tener su ancho y profundidad definida (como un derecho de va), a manera de que no se interfieran y permitan su libre acceso para mantenimiento y reparacin de las tuberas. En base a lo anterior se recomienda que cuando se estn ejecutando los proyectos se defina primeramente la correcta ubicacin de la tubera de agua potable y sus tomas domiciliarias, a su profundidad mnima y de ah se localicen las tuberas ms profundas como pueden ser: el agua tratada, el alcantarillado sanitario y pluvial. 5.1.2 Dimensionamiento de las zanjas Se definirn las zanjas en forma individual para cada instalacin y a continuacin se definirn las dimensiones cuando se presenten varias instalaciones de un mismo servicio o de diferentes servicios. Las zanjas sirven para la proteccin de las tuberas durante su colocacin y posteriormente en su operacin, debiendo tener sus paredes verticales cuando menos hasta el lomo del tubo y con las dimensiones recomendadas en las tablas siguientes. Al fondo de la excavacin deber de colocarse una plantilla de material adecuado, la cual se define en el Lineamiento Tcnico plantilla o cama. Geometra de las zanjas\nRELLENO FINAL PAVIMENTO TERRENO NATURAL CONFORME A PERFIL ESTRATIGRFICO\nc Colchn minimo (Drenaje Sanitario)\nH Profundidad (Agua Potable)\n10 a 15 Di+ep\nDe d 0.6 De\nPlantilla, o cama. 5 cm minimo\nTUBO PEAD CORRUGADO Di = VARIABLE\nACOSTILLADO TERMINAL ACOSTILLADO INICIAL ENCAMADO DE ARENA\nVer dimensiones a Continuacin en las tablas correspondientes para cada material y uso\nGeometra de las zanjas para tuberas de P.E.A.D. corrugado (para alcantarillado pluvial o sanitario colocadas en forma individual).\nAltura total Ht\nb Ancho minimo\nLineamientos Tcnicos V- 5\nZanjas para Agua Potable o Agua Tratada Para tuberas de P.V.C. (colocadas en forma individual). Dimetro nominal Ancho Profundidad mnima H (cm.) cm. pulg. b ( cm.) vialidad banqueta camelln 5.1 2 55 70 60 55 6.3 2 1/2 60 90 80 75 7.5 3 60 90 80 75 10.0 4 60 90 80 75 15.0 6 70 110 100 95 20.0 8 75 110 100 95 25.0 10 80 110 100 95 30.0 12 85 120 110 105 35.0 14 90 120 110 105 40.0 16 95 120 110 105 45.0 18 110 140 120 115 50.0 20 115 140 120 115 El dimetro mnimo en redes ser de 3 pulgadas (en condominios o reas cerradas se podr considerar un dimetro mnimo hasta de 2 pulgadas.) Para tuberas de PEAD (colocadas en forma individual). Dimetro nominal Ancho Profundidad mnima H (cm.) cm. pulg. b ( cm.) vialidad banqueta camelln 5.1 2 40 70 60 50 6.3 2 1/2 40 70 60 50 7.5 3 40 70 60 50 10.0 4 40 70 60 50 15.0 6 50 90 80 70 20.0 8 60 90 80 70 25.0 10 60 100 90 80 30.0 12 65 100 90 80 35.0 14 70 120 110 100 40.0 16 70 120 110 100 45.0 18 80 140 120 110 50.0 20 80 140 120 110 El dimetro mnimo en redes ser de 3 pulgadas (en condominios o reas cerradas se podr considerar un dimetro mnimo hasta de 2 pulgadas.) Las tuberas de acero, hierro dctil y hierro galvanizado se podrn colocar a profundidades menores e inclusive superficialmente garantizando su proteccin y seguridad.\nLineamientos Tcnicos V- 6\nZanjas para alcantarillado sanitario o pluvial Para tuberas de P.V.C. (para alcantarillado sanitario, colocadas en forma individual). Dimetro de la tubera Ancho Colchn mnimo c (m) cm. b ( cm.) vialidad banqueta camelln Dimetro exterior De 16.0 a 31.5 cm 0.80 0.70 0.60 de la tubera ms De 35.5 a 107 cm 0.90 0.80 0.70 25 cm. a cada lado. Para tuberas de concreto (para alcantarillado pluvial, colocadas en forma individual). Dimetro de la tubera Ancho Colchn mnimo c (m) cm. b ( cm.) vialidad banqueta camelln Dimetro exterior De 25 a 45 cm. 0.90 0.80 0.70 de la tubera ms De 60 a 107 cm 1.00 0.90 0.80 25 cm. a cada lado. Dimetro exterior de la tubera ms De 122 a 152 cm 1.00 0.90 0.80 50 cm. a cada lado. Para tuberas de P.E.A.D. corrugada forma individual). 8 10 12 Di Dimetro interior 20.0 25.0 30.8 cm De Dimetro 23.3 28.7 36.7 exterior cm ep espesor de 1.65 1.85 2.95 pared cm Ba Ancho 50.00 50.00 50.00 acostillamiento cm B ancho zanja cm 123.3 128.7 136.7 Carga >40 >40 >40 Hc altura H-20 de colchn Carga cm >70 >70 >70 E-80 Carga Ht >73.3 >78.7 >86.7 profundidad H-20 excavacin Carga >103.3 >108.7 >116.7 cm E-80 plantilla cm 10 10 10 (para alcantarillado pluvial y sanitario colocadas en 15 37.5 44.8 3.65 18 45.0 53.6 4.3 24 60.0 71.9 5.95 30 75.0 36 42 48 120 60 150\n89.2 105.9 121.2 133.9 166.4 7.1 7.95 8.1 8.15 8.2\n50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 144.8 153.6 171.9 189.2 205.9 221.2 233.9 266.4\n>144.2 >160.9 >176.2 >188.9 >221.4 >174.2 >190.9 >206.2 >218.9 >251.4\nSe define como altura mxima de zanja para cualquier tipo de tubera 4.00 m., en caso de requerirse por proyecto una altura mayor, el desarrollador deber de presentar un estudio de las cargas actuantes sobre la tubera, de acuerdo al material de la misma, al tipo de relleno y a las cargas vivas actuantes. Las dimensiones anteriores son para tuberas colocadas en forma individual, para el caso de presentarse varias instalaciones juntas, debe de regir el criterio de colocar el alcantarillado sanitario, pluvial y agua tratada, a un nivel inferior de las tuberas de agua potable, ver ubicacin de diferentes tuberas en los Lineamientos Tcnicos.\nLineamientos Tcnicos V- 7\n5.1.3 Plantilla o Cama\nDescripcin del concepto.- Plantilla o cama de (arena o material de excavacin seleccionado). Incluye la mano de obra, el suministro del material, el extendido o compactacin en el fondo de la zanja, las maniobras y acarreos locales hasta una distancia de 20.0 m. Definicin.- La plantilla o cama consiste en un piso de material fino, colocado en el fondo de la zanja, que tiene por objeto eliminar las irregularidades del fondo de la excavacin y la puntas de roca que pudieran existir, proporcionando una superficie regular para asentar la tubera, ajustndose en forma cncava a su dimetro exterior en un 60%. La tubera deber de apoyar completamente en toda su longitud, penetrando las campanas de conexin en la plantilla. El espesor mnimo de la plantilla o cama es de 5.0 cm. y mximo de 10 cm. Ejecucin.- La plantilla se colocar en el fondo de la excavacin dndole un acomodo y la compactacin que proporcione una superficie uniforme. Los materiales que podrn emplearse previa la autorizacin de la C.E.A., sern: Arena Material de excavacin (de banco) libre totalmente de piedras (no tierra vegetal, ni material de despalme) Para las tuberas de agua nicamente se permitir el uso de arena. Alcance.- Los siguientes conceptos debern ser considerados para la ejecucin y pago de la plantilla o cama: 1.- Suministro del material, especificando el que se emplear. 2.- Acarreos horizontales hasta una distancia de 20.0 m. 3.- Colocacin, extendido y la compactacin necesaria que proporcione una superficie regular. 4.- Conservacin y limpieza gruesa de la zanja. Forma de pago.- Se medir la plantilla o cama compacta, en m3 con aproximacin a dos decimales, segn las dimensiones de proyecto aprobadas para el ancho de la zanja y el espesor de la plantilla. Ver figura en captulo de: dimensionamiento de zanjas o relleno de zanjas\nLineamientos Tcnicos V- 8\n5.1.4. Relleno de zanjas. Descripcin del concepto.- Relleno de zanjas con material de (banco o producto de excavacin seleccionado), acostillado, o compactado con equipo o manual. Incluye: mano de obra, materiales, agua para lograr la compactacin, equipo manual de compactacin, maniobras y acarreos locales hasta una distancia de 20.0 m. Definicin.- El relleno de las zanjas es la actividad de colocar material para cubrir la tubera, con objeto de protegerla y para evitar los movimientos de la misma durante su operacin. El material que se coloque deber estar libre de piedras para no fisurar o hasta llegar a romper la tubera. Ejecucin.- En forma general el relleno de las zanjas se realiza en dos etapas: La primera etapa corresponde a un relleno perimetral a la tubera y hasta 30 cm. sobre el lomo del tubo. Este relleno tiene por objeto el fijar la tubera en su posicin y ser su primera proteccin contra los rellenos posteriores, a este primer relleno se le denomina comnmente relleno acostillado y, se compacta en capas de aproximadamente 15 a 20 cm. con material fino libre totalmente de piedras, colocado manualmente a ambos lados del tubo y sobre l teniendo cuidado de no afectarlo. La segunda etapa corresponde a un relleno que puede ser a volteo (en zanjas que no recibirn carga vehicular posterior), o compactado (en zanjas que tendrn paso vehicular posterior). El material para este relleno podr ser: material seleccionado producto de la excavacin o material de banco. El espesor de las capas variar de 15 a 20 cm. dependiendo del tipo de material, el grado y tipo de compactacin que se vaya a dar y, el equipo de compactacin que se emplee el cual deber de ser mecnico de operacin manual. Para cualquiera de las etapas descritas anteriormente, se deber de solicitar la aprobacin de la C.E.A. de lo siguiente: Materiales y bancos a emplear en cada etapa. Procedimiento de relleno y compactacin. Laboratorio de control que deber de emplear el constructor. Procedimientos de muestreo y frecuencia de los mismos. Forma de pago.- El relleno en zanjas se medir en m3 compacto con aproximacin a dos decimales, segn las dimensiones aprobadas en el proyecto para las dimensiones de las zanjas. En caso de presentarse sobre-excavaciones, abatimientos de taludes o balcones en la excavacin, originadas por el tipo de material y que sean aprobadas previamente por la C.E.A. se pagar el relleno adicional al mismo precio establecido.\nLineamientos Tcnicos V- 9\nTipos de relleno en las zanjas.\nPavimento. Base compactada al 95% Proctor. Relleno compactado al 90% Proctor. 30 cm (minimo) De d 0.6 De b Banqueta. Relleno acostillado. Plantilla, o cama. 5 cm minimo SIN ESCALA\n1.- Relleno de zanja en vialidad.\n2.- Relleno de zanja en zona de banquetas.\nRelleno compactado al 90% Proctor. 30 cm (minimo) De Relleno acostillado. Plantilla, o cama. 5 cm minimo 0.6 De b SIN ESCALA\n3.- Relleno de zanja en camellones o pasillos de servicio sin paso vehicular.\nRelleno a volteo o compactado. 30 cm (minimo) De Relleno acostillado. Plantilla, o cama. 5 cm minimo 0.6 De b SIN ESCALA\nLineamientos Tcnicos V- 10\n5.1.5 Cinta Plstica de Prevencin de la existencia de infraestructura de agua potable, agua recuperada, aguas grises, alcantarillado sanitario, pluvial y de agua tratada. En general en todas las lneas, redes de agua potable, agua tratada, alcantarillado sanitario y pluvial, deber colocarse una cinta plstica dentro de la zanja, que contenga las siguientes leyendas, segn sea el caso: LEYENDA CEA - LNEA DE CONDUCCIN DE AGUA POTABLE TEL (442) 211 00 66 CEA - LNEA DE CONDUCCIN DE AGUA RECUPERADA TEL (442) 211 00 66 CEA - LNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TEL (442) 211 00 66 CEA - LNEA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS GRISES TEL (442) 211 00 66 CEA - LNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TEL (442) 211 00 66 CEA - LNEA DE CONDUCCIN DE AGUA TRATADA TEL (442) 211 00 66 COLOR COLOR DE CINTA AZUL REY VIOLETA GRIS OBSCURO GRIS CLARO BLANCO VERDE\nEsta deber ser colocada en forma longitudinal al interior de la zanja a 40 cm. por debajo del nivel de piso, banqueta o terreno natural, segn sea el caso; posteriormente se continuar con el relleno de la zanja de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Deber Incluirse esta nota en cada uno de los planos de proyecto.\nLineamientos Tcnicos V- 11\n5.2 Agua Potable 5.2.1. Sectorizacin para redes de Agua Potable En el caso de una red conviene formar circuitos, ya que se integran polgonos con las tuberas conectadas, donde el agua que parte de un punto puede volver al mismo despus de fluir por las tuberas que lo componen, formando as una red cerrada. Una red de distribucin se divide en dos partes para determinar su funcionamiento hidrulico: la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de la red, y la red secundaria o de relleno. La red primaria permite conducir el agua por medio de lneas troncales o principales y alimentar las redes secundarias. El dimetro mnimo de las tuberas correspondientes a una red primaria es de 100 mm (4). La red secundaria distribuye el agua propia mente hasta las tomas domiciliarias. Para el caso de los desarrollos de las Zonas Urbanas del Estado de Quertaro, la red secundaria a adoptarse es la del tipo en bloques (ver figura); en este caso las tuberas secundarias forman circuitos que se conectan a la red primaria en un punto y la red principal no recibe conexiones domiciliarias cuando se tengan dimetros de 8 o mayores. La longitud de las tuberas dentro de un circuito estar sujeta al arreglo interior del desarrollo. Con el fin de aislar sectores para una adecuada operacin, mantenimiento y evitar azolvamiento en las redes, se colocarn vlvulas de seccionamiento en el inicio de cada circuito. La ubicacin y el nmero de vlvulas dependern del tamao del proyecto (Desarrollo) y de las condiciones especficas del lugar y debern marcarse en el plano de proyecto (tomando como criterio un bloque mximo aproximado de 120 viviendas). Las redes debern colocarse cubriendo circuitos (bloques), instalando lneas por ambas aceras, en el caso de lneas abiertas deber considerarse la instalacin de vlvulas de desfogue con descarga a un colector pluvial cercano o en caso de no existir red pluvial se instalar en caja de vlvulas para su desfogue, as como en los puntos bajos de circuitos cerrados deber instalarse vlvulas de desfogue para limpieza de la lnea. De igual manera deber considerarse la instalacin de infraestructura para medicin de presin en los puntos ms desfavorables de la red tanto en partes altas como en zonas bajas. Con este arreglo se logra entre otros los siguientes beneficios: una mejor distribucin del agua, instalar en forma ms rpida las tuberas secundarias, las pruebas hidrostticas se facilitan; menor nmero de vlvulas a operar y mantener; un establecimiento natural de zonas de presin, posibilidad de sustituir, reforzar o rehabilitar las redes afectando a un menor nmero de usuarios.\nLineamientos Tcnicos V- 12\nDefinicin esquemtica de red de agua potable secundaria en bloques.\nmacro lote 1 (Condominio)\nmacro lote 2 (Condominio)\nZONA A GRAVEDAD\nZONA A PRESIN\n10 1 7b\nmacro lote 3 (Condominio)\nNo Componente No 1 Fuente de abastecimiento 4 (Estacin de bombeo primario), Ver arreglo de fontanera en inciso 5.2.9 2 Lnea de Conduccin* 5 3 By-pass (Ver arreglo de fontanera 6 en inciso 5.2.8) 7 Red de Distribucin * 9 7a Primaria * 10 7b Secundaria * 8\nComponente Tanque de Regulacin y/o Almacenamiento, (Superficial o Elevado) Ver arreglo de tanque en inciso 5.2.9 Lnea de Alimentacin Sistema de Bombeo Secundario (Ver. Cap. 1, inciso 1.6) Toma Domiciliaria Macromedidor (en caja de vlvulas en fraccionamiento en zona de banqueta fuera de rea de condominio) * Vlvula de Desfogue (en caja de vlvulas, con desfogue a dren pluvial o vialidad)\nVlvula de Seccionamiento 11 (en caja de vlvulas o registro telescpico segn dimetro y diseo) * Dimetros conforme a clculo hidrulico; Simbologa: conforme a tabla 4.6.1; Materiales: ver inciso 5.5 (Materiales).\nLineamientos Tcnicos V- 13\n5.2.2 Atraques de concreto\nDescripcin del concepto.- Atraque de concreto simple hecho en obra con resistencia Fc = 150 kg / cm2, segn dimensiones de proyecto. Incluye: mano de obra, materiales, cimbra comn, descimbra, maniobras y acarreos locales. Definicin.- El atraque de concreto es el elemento colado en sitio para garantizar que las tuberas de agua potable o de agua tratada no vayan a tener desplazamientos durante su operacin. Se ubican en los cambios de direccin o uniones de una tubera con otra (cruceros), tambin se emplean como apoyo de las piezas especiales y vlvulas dentro de las cajas de vlvulas. Ejecucin.- Se realizan una vez colocada la tubera y antes de realizar el relleno acostillado y la prueba hidrosttica de la tubera. Las fronteras del atraque debern ser con cimbra que garantice las dimensiones y correcta ejecucin del trabajo. El concreto que se emplear ser hecho en obra con un Fc = 150 kg / cm2.\nAlcances.- El concepto deber de incluir los siguientes alcances: B Cimbra comn del atraque. 1.AConcreto hecho en obra con un Fc = 150 kg / cm2. 2.3.- Limpieza gruesa Dimensiones de los atraques de concreto Dimetro (pieza especial) Altura h A B A mm. pulg. cm B cm cm 50.8 2 25 25 25 B A 76.2 3 30 30 30 T A P 35 ON 101.6 4 30 30 152.4 6 40 30 30 203.2 8 45 35 35 254.0 10 50 40 35 304.8 12 55 45 35 355.6 14 60 50 35 406.4 16 65 55 40 B 60 457.2 18 70 40 B 508.0 20 75 65 45\nA A CODO\nVolumen m3 0.016 0.027 0.032 0.036 0.055 0.070 0.087 0.105 0.143 0.168 0.219\nUbicacin y dimensiones de los\nB TE atraques. A\nA A B B B B CRUZ CRUZ\nA A T A PON TAPON\nA CAJA DE VALVULAS\nA A B CODO B A TE\nB A TE\nLineamientos Tcnicos V- 14\n5.2.3 Cajas tipo para operacin de vlvulas\nDescripcin del concepto.- Caja para operacin de vlvulas Tipo __. Incluye: plantilla de concreto de 5 cm. de espesor, losa de concreto armada para piso de 10 cm. de espesor, losa de cubierta armada del espesor indicado, muros de tabique rojo recocido junteado con mortero cemento-cal-arena 1:3:8, aplanado pulido con cemento arena 1:3, marco metlico y tapa de Fo.Fo. de 85cm de dimetro de forma circular. Definicin.- La caja de vlvulas es la estructura hidrulica complementaria donde se ubiquen vlvulas de control para la operacin de vlvulas de seccionamiento tipo mariposa de 12 y mayores, necesarias para la operacin de una red de agua potable o de agua tratada. Ejecucin.- Las cajas tipo son fabricadas en el lugar, segn las especificaciones indicadas adecuando su dimensionamiento de acuerdo a los requerimientos particulares4 0.10 10 de cada proyecto especfico. Alcances.- Las cajas de vlvulas debern de incluir todas las especificaciones 5 h 3 establecidas (ver tabla).\n9 Forma de pago.- La caja se pagar por pieza. La excavacin y rellenos necesarios para su ejecucin se pagarn por separado con los2 .05 0.10 precios de excavacin en cepas y relleno compactado del catlogo general de la obra. 1 e a e Croquis de la caja de vlvulas tipo. 0.40 8 8\nCajas tipo para operacin de vlvulas\n10 8 h 5 3\ne 0.40 9 0.40 2% x\nLineamientos Tcnicos V- 15\nTabla 5.2.3.a. Especificaciones de las cajas de vlvulas. No ESPECIFICACIONES Plantilla de concreto Fc = 100 kg/cm2 T.M.A. 19 m.m. de 5 cm. de espesor. Para 1 pisos de tepetate consolidado o roca se puede eliminar la plantilla. Losa de piso de concreto F'c = 200kg/cm de 10 cm. de espesor armada con 2 varillas de 3/8 @ 20 cm. en ambos sentidos en un lecho, o malla electrosoldada 6-6 6/6. Muro de tabique o tabicn de la regin, de 14 28 cm, segn proyecto traslapado 3 en las esquinas para "amarrar" los muros, junteado con mortero cemento-calarena 1:3:8 Dala de concreto Fc =200 kg/cm T.M.A. 19 mm. de 10 cm. de peralte armada 4 con 2 varillas del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm. Aplanado interior en muros con mortero cemento-arena 1:5 de 1 a 2 cm de 5 espesor, acabado pulido. Losa Tapa de concreto F'c = 200 kg/cm, del espesor indicado en la tabla segn el 6 tipo de caja, armada con varillas de 3/8" @ 10 cm. en ambos sentidos por un lecho. Tapa de hierro fundido dctil y materiales aprobados en forma circular de 80 cm de dimetro debiendo llevar la leyenda Agua Potable o Agua Tratada, el logotipo 7 de la CEA y el ao de colocacin de la tapa (segn imagen anexa) Tipo pesado para vialidad, tipo ligero para banquetas o camellones. Con la leyenda: Agua Potable o Agua Tratada. 8 Viga IPS de 6" ancho del patn 84.6mm espesor del alma 5.8mm peso 18.60 kg/m Hueco de 40 x 40 x 15 cm., relleno de grava de 1 1/2" para permitir el drenaje del 9 agua hacia el subsuelo. Contramarco de Fo.Fo. tipo pesado modular rectangular con perfiles de apoyo de 10 137.5 x 114mm. (En cajas tipo II: Contramarco a base de ngulo de 4"x1/8", hecho en obra) Escalones marinos de polipropileno sobre varilla de acero corrugado de 12mm de 11 dimetro con ala lateral, superficie de apoyo antiderrapante, para ajustar a pared, colocado a cada 30cm de separacin. Para las dimensiones y definicin de cada tipo de caja de vlvulas ver Tabla 5.2.3.b. Para las especificaciones del marco con tapa de hierro fundido dctil, ver Captulo de Lineamientos Tcnicos. Las tapas de las cajas de vlvulas deben de quedar sobre la vlvula, para permitir su operacin y mantenimiento, debindose de construir la caja adecuada de acuerdo al nmero y dimetro de las vlvulas, ver tabla de seleccin de vlvulas en el captulo de Presentacin de Proyectos.\nLineamientos Tcnicos V- 16\nTapa tipo para caja de vlvulas.\nTabla 5.2.3.b. Dimensiones cajas de vlvulas tipo.\nDatos para Cajas Caja No.\nll III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII\nContramarcos C cm.\n8+P 8+P 8+P 8+P 8+P 8+P 8+P 8+P 8+P 8+P 8+P 8+P\n1.00 1.40 1.70 1.30 1.40 1.90 2.20 1.20 1.30 1.70 1.40 2.30\n0.90 1.20 1.60 0.90 1.20 1.60 1.60 0.90 1.20 1.60 1.10 1.60\n1.25 1.50 1.95 1.75 1.35 1.70 1.65 1.30 1.25 1.50 1.25 1.65\n14 28 28 14 28 28 28 14 14 28 28 28\n1.28 1.96 2.26 1.58 1.96 2.46 2.76 1.48 1.58 2.26 1.96 2.86\n1.18 1.76 2.16 1.18 1.76 2.16 2.16 1.48 1.48 2.16 1.66 2.16\nSencillo Doble Cant.\n1.10 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 ------------1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3\nPeralte mm. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70\nNOTA: P= Peralte del marco de la tapa de Fo.Fo. depende del fabricante mide aprox 7cms\nPara vlvulas de seccionamiento de 10 de dimetro y menores se deber utilizar el registro telescpico.\nLineamientos Tcnicos V- 17\n5.2.4 Registro en banqueta para monitoreo de presiones\nDescripcin del concepto.- Los registros para el monitoreo de presiones, sern ubicados de comn acuerdo con lo definido por los departamentos de Proyectos y Distribucin de la C.E.A., localizndose principalmente en los puntos de mayor y de menor presin de la red de agua potable. Para las redes de distribucin que son operadas con variadores presurizados de velocidad ser necesario dejar despus de la ubicacin del sistema, una Llave de insercin de para su in stalacin, ubicada en cuarto de controles para dejar el registrador trabajando por los das que sean necesarios.\nREGISTRO LO-LOG PARA MEDICION PORTATIL DE LA CEA 13 BANQUETA PLANTA BANQUETA\n8 7 TAPA DE FIERRO CON CERRADURA CON LLAVE. 0.31\nGABINETE DE PLASTICO DONDE SE ALOJARA EL REGISTRADOR DE PRESION, LO-LOG.\nRED DE DISTRIBUCION TOMA PARA HIDRANTE DE "\nCAJA (REGISTRO) CORTE\nNo 1 2 3 4 5 6 13\nElemento Abrazadera con salida de Llave de insercin p/ polietileno con alma de aluminio de Manguera polietileno con alma de aluminio de Conector macho para polietileno con alma de aluminio de Vlvula esfera de\nNo 7 8 9 10 11\nElemento Chapa con llave Tapa metlica Rondanas planas Vlvula de insercin rpida hembra de 1/8 Codo para tubera polietileno con alma de aluminio de Gabinete de PEAD\nReduccin Bushing de a 1/8 12 Registro Lo-Log porttil propiedad de la CEA.\nLineamientos Tcnicos V- 18\n5.2.5 Medallones indicativos de lneas de agua potable, tratada o recuperada. Medalln de aluminio fundido con un espesor de 5mm, leyendas y molduras en bajo relieve de 1mm de espesor debiendo realizar saque en superficie de fijacin para su colocacin. Estos debern ser instalados en cambios de direccin y a cada 50m como mximo en tramos rectos, sobre lneas de distribucin, alimentacin o conduccin de agua potable, tratada o recuperada (con la leyenda correspondiente). Su fijacin ser con resina epxica para unin entre superficie de metal y concreto y pijas galvanizadas para sujecin de 3x1/4 de cabeza p lana en banqueta de concreto o en dado de concreto (ver detalle) en servidumbres de paso o en vialidad o banqueta cuando el material de superficie no garantice su correcta fijacin.\nDETALLE DE MEDALLONES INDICATIVOS DE "LNEA DE AGUA POTABLE" (Acot: cms.)\nDEBERA COLOCARSE UN MEDALLON A CADA 50 MTS. Y EN CADA CAMBIO DE DIRECCIN.\nDETALLE DE FIJACIN\nNOTA: Los medallones deberan ser colocados sobre las superficies existentes que garanticen su correcta fijacin o en caso de terreno natural se colocaran sobre dados de concreto.\nVER DETALLE DE FIJACIN\nMedallon de aluminio fundido con un espesor de 5mm, leyendas y molduras en bajo relieve de 1mm de espesor, debiendo realizar saque en superficie de fijacin para su colocacin. Dado de concreto f'c=150kg/cm, armado con armex 15-15-4 Adherir con resina epoxica para unin entre superficie de metal y concreto Pijas galvanizadas para sujecin de 3"x1/4" de cabeza plana\nLineamientos Tcnicos V- 19\n5.2.6 Toma domiciliaria (toma o por piezas) Descripcin del concepto.- Existe la alternativa de valorizar la toma domiciliaria por toma o desglosada por cada uno de sus componentes, de acuerdo a lo siguiente. Por toma.- Toma domiciliaria para agua potable de de dimetro con tubera de polietileno con alma de aluminio o polietileno de alta densidad, con una longitud de ( m.), conectada desde la lnea de distribucin de (cm. o pulgadas de dimetro), hasta la caja para medidor (de Fo. Fo. o PEAD) sobre banqueta para la instalacin del medidor de consumo. Incluye: mano de obra de instalacin y prueba, materiales, equipo, herramienta maniobras y fletes dentro de la obra. Por piezas.- Se desglosar y describir cada uno de los conceptos integrantes de la toma por pieza o por longitud, indicando sus caractersticas y dimetros requeridos desde la lnea de distribucin, hasta la caja para medidor (de Fo.Fo o PEAD) sobre banqueta para la instalacin del medidor de consumo (en casos especiales). Incluye: mano de obra de instalacin y prueba, materiales, equipo, herramienta maniobras y fletes dentro de la obra. Definicin.- La toma domiciliaria es la instalacin que se deriva de la red de distribucin de agua para conectarse a la instalacin interna de cada vivienda. Est formada por dos elementos bsicos: el ramal y caja de banqueta (para dimetros de 1/2) el cuadro domiciliario para dimetros de 3/4 a 1 1/2. El ramal da inicio en el acoplamiento con la tubera de la red de distribucin y termina en el conector de la caja de fo.fo. o en el codo inferior del primer tubo vertical del cuadro. Esta instalacin normalmente es subterrnea. Al interior de la caja para medidor (de Fo.Fo o PEAD) se instalan los accesorios y el medidor, el cuadro est formado por tubos y piezas especiales, donde se conecta: el medidor del agua, la llave de control del cuadro y se inicia la instalacin interna del usuario. sta instalacin normalmente es superficial y visible, debiendo de colocarse en el exterior del predio para poder realizar la medicin de consumo por parte de la C.E.A. Ejecucin.- Las tomas domiciliarias se pueden ejecutar paralelamente a la red de distribucin, debindose probar hidrulicamente en forma simultnea cuando menos el ramal de la toma domiciliaria con la red de distribucin. Existen varios materiales para la construccin del ramal y en la actualidad la C.E.A. ha definido los especificados en la toma domiciliaria tipo en caja para medidor (de Fo.Fo o PEAD). La definicin anterior es en base a la experiencia y mejor resultado logrado con este tipo de toma domiciliaria. Alcances.- La toma domiciliaria se debe desglosar en sus diferentes componentes por ser variable su ejecucin para cada tipo de desarrollo de acuerdo al material del ramal y de la lnea de distribucin. Existen varios casos, por lo que se debern de definir desde el proyecto, el alcance del desarrollador (previamente aceptado por la C.E.A.), indicando desde que parte de la toma ser responsabilidad del usuario o del mismo desarrollador. En forma general se puede determinar lo siguiente: Para la seleccin y construccin del tipo de ramal y toma a utilizar, la C.E.A. ha establecido el siguiente criterio:\nLineamientos Tcnicos V- 20\nPreferentemente, se deben de instalar cajas en banqueta para la colocacin de los medidores, lo anterior con objeto de: facilitar la toma de la lectura; reducir en su caso el espacio que ocupa un cuadro normal, principalmente en viviendas de inters medio y social y minimizar el vandalismo. Para la utilizacin de las cajas es necesario considerar que en el sitio donde se ubicarn se garantice un alcantarillado pluvial que evite inundaciones y considerar una toma por vivienda. Presentando a Continuacin los detalles de las tomas domiciliarias con caja para distintos materiales de la red de distribucin y el ramal: Toma domiciliara con caja para medicin\nDetalle de instalacin para toma domiciliaria derivada de red de distribucin de P.V.C.\nJunta con volteador Caja para medidor de Fo.Fo. PEAD\nParamento de la vivienda\nNivel de Banqueta Caja para medidor de Fo.Fo. o PEAD\nConcreto f'c=150 kg/cm\nEl numero de identificacin deber colocarse sobre la losa de concreto de fijacin de la caja de fofo con numeros prefabricados de placa de acero empotrados a la losa o bien grabados sobre el propio concreto\nDETALLE SUPERIOR DE LA TAPA DE LA CAJA DE FO.FO. O PEAD\nBanqueta de concreto To. de PVC 4"\nTapa pintada de acuerdo a el tipo de agua\nTepetate Filtro de grava-arena\n9 5 b Mirilla d f e 8 a c 6 7 7\nDRENAJE PARA CAJA DE FO.FO. O PEAD\nCroquis de Localizacin\nDivisin entre terrenos\nCaja para medidor de Fo.Fo. o PEAD\nInstalacin hidrulica intradomiciliara\nCable de Acero Galv.\nFRACCIONADOR USUARIO O FRACCIONADOR\nLa CEA slo admite una toma por lote, no se admite toma comn\nLineamientos Tcnicos V- 21\nLista de materiales para toma domiciliaria derivada de red de distribucin de PVC Elemento *1 Abrazadera Material Bronce Especificacin Abrazadera en: Bronce PVC Polipropileno\nConector macho para tubera de polietileno reforzado con alma de aluminio rosca exterior Tubera de polietileno reforzada con alma de aluminio Conector hembra para tubera de polietileno reforzado con alma de aluminio rosca interior\nDimetro 3" a 4" x 2" x 3" a 6" x 1/2" * 1/2" 1/2"\n1 1 1 2" 2"\nConector Tuberia flexible Conector\nBronce PE - AL - PE Bronce Fo. Fo. o PEAD Accesorios en bronce\nCaja para medidor de toma domiciliaria con accesorios\nConector hembra para tubera de polietileno.\n1/2" 1/2" 1/2" 1/2" * 3/4" para sistema de bombeo secundario. ** En funcin del material a instalar hacia la entrada de la vivienda.\nNota: El medidor ser proporcionado por la CEA cuando realice la conexin del servicio al usuario, una vez que ste haya efectuado su contrato correspondiente. La tapa de la caja de fo.fo. o PEAD deber tener grabada la leyenda describiendo el tipo de toma domiciliaria, adems de identificarse con un color distintivo de acuerdo a la siguiente tabla: TIPO DE AGUA Agua potable Agua tratada Agua recuperada COLOR Negro Verde Violeta LEYENDA AGUA POTABLE AGUA TRATADA AGUA RECUPERADA\nLineamientos Tcnicos V- 22\nDetalle de instalacin para toma domiciliaria derivada de red de distribucin de PEAD\nTo. de PVC 4"\nMirilla d f\nUSUARIO O FRACCIONADOR\nLineamientos Tcnicos V- 23\nLista de materiales para toma domiciliaria derivada de red de distribucin de PEAD\nElemento 1 2 Material Especificacin Diametro\nSilleta Tuberia flexible Codo cobinado\nPEAD PEAD Bronce\nPor termofusin RD-9 para tubo de PEAD. Por termofusin para tubo de PEAD RD-9\nCodo combinado con tuerca, para para tubera de polietileno a hierro (90 grados) con rosca interior gua\n2" a 6"x 1 2" * 1/2" 1/2"\nLista de accesorios: a. Valvla de esfera con capuchon de seguridad. Fo. Fo. o PEAD b. Medidor (no incluye suministro). Accesorios en bronce c. Valvla check de 1/2" d. Estrella de expansin o similar de 1/2" e. Conector 1/2". f. Caja para medidor de agua g. Candado\n* 3/4" para sistemas con bombeo secundario. ** En funcin del material a instalar hacia la entrada de la vivienda.\nLa tapa de la caja de fo.fo. o PEAD deber tener grabada la leyenda describiendo el tipo de toma domiciliaria, adems de identificarse con un color distintivo de acuerdo a la siguiente tabla: TIPO DE AGUA Agua potable Agua tratada Agua recuperada COLOR Negro Verde Violeta LEYENDA AGUA POTABLE AGUA TRATADA AGUA RECUPERADA\nLa C.E.A. slo admite una toma por lote, no se permite toma comn.\nLineamientos Tcnicos V- 24\nInvariablemente y como requisito para la contratacin en los proyectos de agua potable se deber colocar la caja de fo.fo. o PEAD en zona de banqueta para la instalacin del micromedidor de la toma domiciliaria. En casas tipo Duplex deber indicarse el nmero de vivienda para la cual corresponda cada toma domiciliaria para fcil identificacin en la toma de lectura. Se notifica que el servicio de agua potable no podr ser utilizado hasta no haber realizado la contratacin correspondiente de la toma domiciliaria, ante la Direccin Comercial de esta Comisin Estatal de Aguas. Para dar cumplimiento a lo anterior se instalar un candado en la vlvula de corte al interior de la caja de fo.fo. o PEAD el cual se retirar al momento de la instalacin del micromedidor por personal de la Comisin La continuacin de la toma domiciliaria a la red interna del predio la deber realizar el desarrollador o el propietario, segn se defina y apruebe en el proyecto correspondiente. Forma De Pago.- La unidad para pago ser por toma o desglosada por piezas, definiendo cada uno de sus componentes desde la conexin a la red de distribucin, hasta la caja de fo.fo. o PEAD para la colocacin del medidor de consumo, como mnimo. Los conceptos de demoliciones, excavaciones, rellenos y reposicin de pavimentos o banquetas, se pagarn por separado. Observacin: Cualquier otra toma domiciliaria que presente el uso de materiales y especificaciones distintos al aqu establecido, deber ser previamente autorizado por la Direccin de Proyectos de Infraestructura. Como parte de las medidas implementadas para evitar el desperdicio de agua potable queda prohibida la instalacin de hidrantes tomas domiciliarias para el riego de reas verdes comunes. Para esta finalidad habr de usarse agua tratada, y en caso de existir red de agua tratada se realizar el contrato correspondiente para su uso.\nLineamientos Tcnicos V- 25\n5.2.7 Caractersticas de los tanques de regulacin-almacenaje Los tanques de regulacin tienen por objeto lograr la transformacin de un rgimen de aportaciones (de la conduccin) que normalmente es constante, en un rgimen de consumos o demandas (de la red de distribucin) que siempre es variable. El tanque de regulacin debe de proporcionar un servicio eficiente bajo normas estrictas de higiene y seguridad, procurando que su costo de inversin y mantenimiento sea mnimo. Adicionalmente a la capacidad de regulacin se puede contar con un volumen para alimentar la red de distribucin en condiciones de emergencia (incendios, desperfectos en la captacin o en la conduccin). Este volumen adicional se define como almacenamiento. Con objeto de poder establecer un criterio uniforme en relacin a los tanques de regulacin y regulacin-almacenamiento, se presentan las siguientes caractersticas a cumplir en el proyecto y construccin, las cuales tambin se deben de aplicar a los tanques de las estaciones de bombeo. Los tanques de regulacin-almacenaje podemos dividirlos en: De acero (para Tanques con capacidad de hasta 400 m3). De vidrio fusionado al acero de acuerdo a la especificacin AWWA D103 seccin 10.4 (para tanques con capacidad de 500 m3 y mayores). De acero\nTanques de Regulacin y RegulacinAlmacenamiento\nEl tipo de tanque a utilizar se definir en funcin de las necesidades de cada proyecto; atendiendo los esquemas de planeacin y operacin que establezca la CEA. Las principales caractersticas a cumplir para el proyecto y construccin de un tanque de regulacin, regulacin-almacenamiento o estacin de bombeo son: Caractersticas generales para los Tanques Superficiales. 1.2.3.4.5.6.Solicitar el Vo.Bo. a la C.E.A. para la realizacin de un tanque en el desarrollo en cuestin definiendo el tipo de tanque y el material del mismo. El tanque se deber de ubicar en un terreno de cota tal que permita entregar a los usuarios una carga disponible mnima de 10.00 m.c.a. Tanto el tanque como el terreno donde se ubica, debern de pasar al patrimonio de la C.E.A. El desarrollador deber realizar el proyecto ejecutivo del tanque, as como todos los estudios complementarios al mismo. Hacer el levantamiento topogrfico del terreno donde se ubicar el tanque. Realizar el estudio geotcnico que defina las caractersticas fsicas y mecnicas del suelo, que ayuden a determinar: el tipo de cimentacin, el nivel de desplante, la capacidad de carga del terreno, el nivel fretico, el sistema de sub-drenaje, los\nLineamientos Tcnicos V- 26\nasentamientos diferenciales, el empuje de tierras y la estabilidad de las excavaciones. 7.Efectuar el diseo estructural del tanque considerando las cargas estticas, dinmicas o la combinacin de ambas, en lo que se refiere a esfuerzos y deformaciones (totales y diferenciales) elsticas y diferidas, as como el empuje de tierras y la estabilidad de las excavaciones. El desarrollador ser el responsable de la seguridad del tanque en todos sus aspectos, por lo que deber realizar un anlisis de riesgo cuando la capacidad est prxima los 3,000 m3 con consultor calificado en este tipo de estudios y de 3,000 m3 en adelante conforme a la Norma NOM-007-Conagua-1997: Requisitos de seguridad para la construccin y operacin de tanques para agua y se acatarn las recomendaciones que se deriven de dicho estudio. No se permitir que el tanque se desplante en un terreno de transicin entre una zona de corte y una zona de relleno, debiendo ser preferentemente en una zona de corte. Proveer al tanque de un dren perimetral capaz de conducir el agua vertida a travs de una falla hacia un alcantarillado pluvial, para no causar daos. Considerar un muro perimetral para proteger el tanque contra los escurrimientos pluviales, cuando se encuentre construido en una ladera. Cuando lo indique el estudio de geotecnia, se deber contar con un drenaje subterrneo, que evite la sub-presin que afecte la estabilidad del tanque. El tanque deber revisarse en forma anual en su aspecto: estructural e hidrulico, haciendo el reporte respectivo en una Bitcora que deber llevarse para cada tanque. El terreno del tanque deber estar protegido en su permetro por una reja metlica o a base de postes de tubera de acero, desplantada sobre un muro de mampostera o concreto armado de 60 cm. de alto. La proteccin ser de 2.60 m. de alto, teniendo una puerta de acceso peatonal de 1.00 a 1.20 m. y una para acceso de vehculos de 5.00 a 6.00 m de ancho. En todo el interior del terreno se colocar piso terminado de concreto estampado de 10 cm. de espesor, asfalto adocreto uso rudo con membrana anti maleza, definiendo para cada proyecto en particular el tipo de piso que se emplear. Deber construirse una caseta de tabique rojo recocido o tabicn con losa de concreto armado, para alojar el equipo correspondiente a tableros de control, Sistema de Telemetra y pantallas digitales de los macromedidores. En los arreglos de conjunto deber considerarse iluminacin en el predio para mantenimiento y seguridad nocturna. Se deber prever el acceso al tanque para su verificacin interior, a travs de un registro con escalera y plataforma, as como tambin tendr el acceso controlado para impedir el vandalismo y acceso al tanque a personal no autorizado. El tanque deber contar con un desage para su limpieza y mantenimiento, el cual se conectar al alcantarillado pluvial existente ms cercano. La llegada o alimentacin al tanque se deber hacer a travs de un tren de llegada y la salida o descarga del tanque deber ser a travs de un tren de salida, que contemple una v lvula general y una vlvula para drenado.\nLineamientos Tcnicos V- 27\nEl tanque deber de probarse durante su llenado observando si no presenta humedades o filtraciones que requieran reparacin. En caso de requerirse reparaciones de las fugas o humedades presentadas, se debern realizar con el procedimiento aprobado por el fabricante. Las tuberas de llegada y de salida al tanque debern ser de acero bridadas o soldadas, apoyadas sobre silletas que no se fijen en las uniones de la tubera. Caractersticas generales para los Tanques Elevados.\nLas caractersticas que se enlistarn a Continuacin corresponden a los tanques elevados de acero con cimentacin de concreto y pedestal de acero. Los puntos 1 al 23 descritos en los tanques superficiales son comunes para los tanques elevados. 24.Los parmetros para diseo son: - Zona ssmica No 2 de acuerdo a la clasificacin de la CFE. - Velocidad del viento 118 Km / HR. 25.El desarrollador deber presentar los planos de taller de la esfera metlica y de todos los elementos que conforman las partes metlicas del tanque. Estos planos debern ser aprobados por la C.E.A. en forma previa a la fabricacin del tanque. 26.El desarrollador deber demostrar que cuenta con el personal calificado para la realizacin de las soldaduras, siendo sta la parte ms delicada de la fabricacin del tanque. Se deber establecer un estricto control de las soldaduras a travs de Laboratorio calificado en soldaduras. El material bsico para la fabricacin del recipiente, pedestal y accesorios ser el acero al carbn: de la siguiente especificacin mnima ASTM A-36 o bien de la especificacin ASTM A-283-C; ASTM-A-285-C; ASTM-A-516-X3. Todas las placas debern contar con certificado de calidad del fabricante original. Las tuberas y accesorios sern de las siguientes especificaciones: Tubera Bridas Codos y T ASTM-A-53-B ASTM-A-105 ASTM-A-234-WPB\nLas cdulas de las tuberas sern las indicadas en el proyecto. Tornillos Tuercas Anclas Redondo 30.31.ASTM-A-307-grado B A-325 SA-194-2H SAE.1018 SAE-1010, 1020\nLos barrenos para las anclas debern ser realizados con taladro. No se permiten el uso de oxi-acetileno para hacer los barrenos. La soldadura que deber de emplearse ser E7018 y E70S-6.\nLineamientos Tcnicos V- 28\nLos tanques debern contar con lo siguiente: Luces de Navegacin Area Registro inferior con cerradura Escalera en el interior de la columna Escotilla de salida y barandal superior Registro de acceso al tanque y escalera interior del tanque Orejas de izaje Orejas para canastillas de mantenimiento exterior Pararrayos y varilla a tierra Ventilacin tipo cuello de ganso con proteccin contra aves Tubera de derrame, con malla protectora contra animales en la descarga Tubera de llenado y de descarga Iluminacin interior del pedestal Pintura y su aplicacin. La placa deber de limpiarse con chorro de abrasivo a presin de aire (arena o granalla) en taller. La limpieza por el interior debe ser casi a metal blanco, la limpieza por el exterior debe ser la comercial. La limpieza de las placas debe hacerse preferentemente en taller. Terminada la limpieza y en un periodo no mayor de 4 horas deber aplicarse un primario, con excepcin de las orillas que van a ser soldadas, que se proteger con una cinta adherente. Una vez efectuada la soldadura se aplicar el primario con pistola o brocha. La pintura deber ser antigrafiti en la parte exterior del tanque. La pintura deber cumplir con las especificaciones de PEMEX / CFE: Primario Acabado RP-10 / P8 RA-28 / A12\nLos espesores de pelcula de una pintura se miden en Mils (milsimas de pulgada), o en Micrones o micras (milsimas de milmetro) siendo 1 Mil = 25.4 Micrones. Los espesores de la pintura a cumplir son: Primario En interior de la esfera y 3-4 mils exterior del tubo de acceso En exterior de esfera y del 2-3 mils pedestal En interior del pedestal y 2-3 mils escaleras Acabado 3-4 mils 2-3 mils Total 7 mils promedio 5 mils promedio\nno requiere siempre y cuando el primario sea blanco\nSe debern efectuar pruebas de adherencia de la pintura por Laboratorio calificado. Para mayor informacin sobre el tipo de pintura a emplear, consultar a la Direccin de Proyectos de Infraestructura de la C.E.A.\nLineamientos Tcnicos V- 29\nEl armado se realizar en el sitio por personal especializado y hacindose los retoques a la pintura necesarios producidos por las maniobras. El desarrollador ser el responsable del montaje y armado final del tanque. El tanque deber de contar con luces areas, siendo de obstruccin doble, tipo VAW con relevador de transferencia. La tubera elctrica ser galvanizada de pared gruesa con cajas de conexin tipo condulet con tapa y empaque.\nTANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO El tanque de almacenamiento para agua potable de vidrio fusionado al acero, a base de lminas con una capa fusionada interna cumpliendo con la norma AWWA D-103. El techo del tanque debe ser geodsico auto sostenible, sin soportes internos o externos de acero galvanizado o acero pintado, o techo plano de aluminio con vigas y columnas de acero recubiertas de epxico fusionado previa autorizacin de la CEA. El suministro debe incluir el diseo y construccin de la cimentacin y la losa, la estructura del tanque, el techo y la instalacin de todos los accesorios del tanque con mano de obra certificada en fbrica, segn se ilustra en los planos requeridos. Se deben incluir en el suministro y construccin los gastos de importacin, fletes, tarifas aduanales e IVA, as como toda la mano de obra, materiales y equipo necesarios para la construccin total del tanque. La Capacidad se define como el volumen neto que puede ser extrado de un tanque lleno a su nivel mximo de capacidad, vaciado hasta su nivel mnimo de capacidad. El nivel mnimo de capacidad, si no sta definido por el comprador, ser el nivel de agua dentro de la estructura del tanque cuando ste sea vaciado hasta el nivel de la tubera de descarga. CALIFICACIONES DEL PROVEEDOR DEL TANQUE La seleccin del tanque empernado de vidrio fusionado al acero en fbrica obedece a los criterios de diseo, mtodos de construccin especificada, y al revestimiento que proporcionan resistencia ptima a la corrosin interna y externa del tanque. No se admitirn desviaciones de los detalles especificados de diseo, construccin o revestimiento. Se deber ofrecer un tanque nuevo, manufacturado y suministrado por un fabricante especializado en el diseo, fabricacin y construccin de sistemas de tanques de vidrio fusionado al acero en su propia fbrica. El fabricante deber ser propietario y operador de su propia planta de produccin y aplicar la fusin de vidrio en una sola planta de fabricacin, para poder garantizar responsablemente la mayor calidad del producto. Solamente se considerarn fabricantes que se apeguen a lo requerido en estas especificaciones, previa aprobacin por parte de la CEA, y siempre que dichos fabricantes entreguen una Garanta de Cumplimiento del funcionamiento de su producto segn las Normas AWWA vigente, de 10 aos de duracin como mnimo, a completa satisfaccin y que cubra el 100% del tanque.\nLineamientos Tcnicos V- 30\nLa CEA exigir un cumplimiento estricto a las normas de diseo, de fabricacin, de armado, montaje y de construccin, calidad del producto y de rendimiento a largo plazo como se establecen en estas Especificaciones solicitadas. El proveedor de tanques deber someter a la consideracin de la CEA, lo siguiente: Experiencia de suministro y fabricacin en Mxico, de por lo menos tres (3) tanques con capacidad similares o mayores, que en la actualidad estn en servicio en Mxico, diseados segn la norma AWWA D-103, y de las mismas caractersticas que las descritas en el presente documento, y que hayan estado en servicio satisfactorio en Mxico por un mnimo de un dos (2) aos, anexando los nombres y nmeros de telfono de los Propietarios. El fabricante del tanque garantizar que la fusin del vidrio al acero en las superficies interiores y exteriores, no se oxidar durante un periodo de diez (10) aos. Los bordes de las lminas de los tanques debern estar libres de rebordes y contarn con la misma proteccin de vidrio fusionado al acero que el resto de la placa o mejor proteccin. Las placas y hojas utilizadas en la construccin del cuerpo del tanque debern cumplir con los requerimientos de la seccin 2.4 de la AWWA D-103 y tener un terminado en color azul cobalto. 1 CLCULOS, ESPECIFICACIONES Y PLANOS TODO TANQUE DE REGULACIN Y/ ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE COMPONDR DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: Fontanera y arreglo general del predio. (incluyendo especificaciones de vlvulas, tipo de piso, bardeado y/o enrejado, caseta de tableros y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.) Proyecto elctrico del conjunto (este corresponder a las condiciones definitivas de operacin). Proyecto correspondiente al Sistema de Bombeo Secundario (en caso de que el desarrollo tenga zona de distribucin a presin). Proyecto estructural del Tanque de regulacin/almacenamiento. Proyectos estructurales complementarios, por ejemplo: Proyecto de muros de contencin de terraceras colindantes al predio (conforme a las condiciones fsicas del predio.) Estudio de Anlisis de Riesgo de Falla del Tanque (para tanques cercanos a 3,000m3) y efectuar las adecuaciones resultado de las recomendaciones emitidas; En tanques de 3,000m3 o superiores en conformidad con la norma NOM-007-CNA1997. EL FABRICANTE DOCUMENTACIN: O PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA SIGUIENTE\n- Descripcin general del tanque incluyendo materiales y acabados. - Mecnica de suelos del predio donde se eregir el tanque.\nLineamientos Tcnicos V- 31\n- Reporte de mecnica de suelos de la plataforma (al momento de su construccin). - Resumen de diseo de tanque (incluyendo planos doble carta de fabricante). - Reporte fotogrfico. - Manual de mantenimiento. - Fichas tcnicas: sellador, techo geodsico, terminado vidriado, etc. - Copia de cdula profesional de perito estructural y corresponsable estructural. - Proyecto ejecutivo con planos de detalles y especificaciones tcnicas firmados por responsables estructurales. Los planos debern contener la siguiente informacin como mnimo o o o o o o o o o o o Pie de plano conforme a Normas y lineamientos Tcnicos de la CEA, formato para sello y firmas para su aprobacin de la Direccin de Proyectos de esta Comisin. Especificaciones, notas generales y condicionantes generales del desarrollo, gastos de diseo. Nombres y firmas de responsables estructurales de la empresa fabricante como de la empresa desarrolladora. Dimensiones, descripcin de los materias e informacin pertinente Detalle de la fijacin de las uniones y de la cimentacin Ensamblaje del tanque (planos generales) con posiciones abiertas Detalle de aberturas y Tabla con ubicaciones y dimensiones de salidas. Detalle de Techo geodsico. Detalles estructurales de escalera de acceso, placas y conexiones bridadas. Detalle de piso y de cimentacin Sistema de Proteccin Catdica.\nEL TANQUE DEBER CONTENER COMO MNIMO: 1 registro hombre para acceso de acero galvanizado con bisagra para el nivel inferior del tanque. 1 Escalera exterior vertical con plataforma de trabajo de 1x1m y jaula de seguridad. 1 caja vertedora de excedencias con conexin bridada 1 escala de nivel 4 conexiones bridadas al tanque: tren de llegada y salida (dimetros conforme a gastos de diseo del desarrollo a abastecer), salida de demasas (dimetro conforme al volumen del tanque) y salida para conexin futura (la salida de lavado puede formar parte del tren de salida). Techo geodsico de aluminio con puerta superior de 600mm x 600mm para inspeccin y respiraderos de 500mm con malla contra insectos. Base superior para colocacin de pararrayos. Placa con logotipo de la CEA (exclusivamente). Proteccin catdica. Tipo de selladores que llevar el tanque. No. de anillos de refuerzo del tanque 1 caja para alojamiento de piloto-flotador. Preparaciones para canalizaciones para la colocacin de tierras fsicas, ductos, etc. Sobre todo el cuerpo del tanque.\nLineamientos Tcnicos V- 32\nLA COTIZACIN DEBER INCLUIR: Suministro e instalacin del tanque con techo geodsico de aluminio. Diseo y anlisis estructural de la cimentacin y tanque. Construccin de la cimentacin. Estudio de mecnica de suelos y reporte de la mecnica se suelos de la plataforma al momento de su construccin. Suministro e instalacin de la proteccin catdica. Suministro e instalacin de accesorios adicionales. La ubicacin del tanque, as como la disposicin y dimetro de las salidas bridadas debern tener el Vo.Bo. de la Direccin de proyectos de esta Comisin. Garanta por 10 aos mnimo.\nEl fabricante o proveedor debe presentar, para aprobacin de la CEA y sin aumentar el costo de la obra, 6 juegos de especificaciones completas y planos de construccin de todos los trabajos que no se detallen en los planos. Se deber suministrar un juego completo de los clculos estructurales de la estructura, el techo, la cimentacin y la losa del tanque. Todos estos documentos entregados debern estar firmados por un ingeniero profesional registrado tanto para la estructura del tanque, como el techo, cimentacin y proteccin catdica del tanque. La aprobacin de los planos del tanque por parte de la CEA ser una aprobacin solamente relacionada con el cumplimiento general de los planos y especificaciones del fabricante o proveedor y no garantizar las dimensiones detalladas ni las cantidades, las cuales siguen siendo responsabilidad del fabricante o proveedor. Las garantas estndar ofrecidas por el fabricante del tanque se incluirn con la informacin presentada. El fabricante del tanque incluir un Manual de Operacin y Mantenimiento Estndar cuando sea recibido en el acto de entrega-recepcin ante la CEA. El fabricante o proveedor deber incluir las especificaciones publicadas bajo normas ISO del tipo de Fusin (Rgimen de prueba cero discontinuidades a 900V como mnimo). 2 CRITERIOS DE DISEO Tamao del Tanque: El tanque empernado de vidrio fusionado al acero en fbrica tendr las dimensiones dependiendo de cada fabricante, y debern ser avaladas por la CEA. Capacidad del Tanque: El tanque tendr una capacidad nominal, dimetro u altura, de acuerdo a lo requerido en proyecto, de acuerdo a los requerimientos especficos del sitio donde ser instalado. Los dimetros especificados para cada brida estn contenidos en los planos ejecutivos, respectivamente, las cuales deber tener una altura de 0.3 m como mnimo. Elevacin sobre el Nivel del Suelo: La elevacin sobre el nivel del suelo se fijar en la cota designada en el proyecto ejecutivo.\nLineamientos Tcnicos V- 33\nNormas de Diseo del Tanque Los materiales, el diseo, la fabricacin y el montaje del tanque empernado cumplirn conforme a la norma de la AWWA de tanques empernados de acero con revestimiento de fbrica para almacenamiento de agua potable - ANSI/AWWA D - 103, ltima revisin, en su seccin 10.4. El sistema de fusin del vidrio al acero del tanque conformar nicamente a la seccin 10.4 de la norma D - 103 de ANSI/AWWA, ltima revisin. (Rgimen de prueba cero discontinuidades a 900V como mnimo). El sistema de tanque empernado deber estar certificado y listado por la Fundacin Nacional Sanitaria (NSF), indicando que cumple la norma No. 61 para sistemas de agua potable de consumo humano de la ANSI/NSF. La certificacin del tipo de revestimiento no se aceptar en lugar de la certificacin del sistema del tanque. El organismo certificador deber estar acreditado por la entidad de certificacin correspondiente. Se deber indicar la direccin electrnica donde se pueda verificar la veracidad de las certificaciones. Cargas de Diseo Gravedad especfica 1.0 (Cap. mnima. de diseo ser 1.0) Velocidad del viento 160 km/h (100 mph) de acuerdo a la Norma AWWA D-103. Resistencia del suelo mnima de 1.00 Kg/cm2 (Capacidad portante del suelo segn el informe de suelos). Zona ssmica de terremotos, AWWA D - 103, seudo dinmica, zona B con tipo de suelo II de acuerdo a lo establecido por el Centro Sismolgico Nacional de Mxico Factor de Amplificacin del sitio B de acuerdo a la ltima revisin de AWWA D-103 Factor de Usos 1.25 de acuerdo a la ltima revisin de AWWA D-103. 3.0 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES\nPlacas y Lminas Las lminas usadas para la fabricacin del cuerpo y techo del tanque debern cumplir con los niveles mnimos fijados por la norma AWWA D-103, ltima revisin. La lmina de refuerzo del registro (entrada de hombre) inferior deber ser de vidrio fusionado al acero. El efecto creado por el proceso de fusin del revestimiento de vidrio se tomar en cuenta al determinar la resistencia final del acero. En ningn caso se usar un lmite elstico mayor que 345,000 kPa (50,000 lb/pulg2) en los clculos detallados en las secciones 3.4 y 3.5 de la norma AWWA D-103. Cuando se utilicen lminas con mltiples lneas verticales de pernos fabricadas de acero grado 50 segn la norma ASTM A-607, la superficie neta de la seccin no ser mayor que el 85% de la superficie bruta.\nLineamientos Tcnicos V- 34\nLos bordes de las placas debern ser recubiertos interior y exteriormente con sellador durante la instalacin del tanque, no dejando expuestos los bordes de las placas. Todas las placas y hojas debern ser fabricadas por Empresas de Fundicin de Acero con reputacin Internacional y fabricadas por un proceso de rolado en caliente. Las materias primas recibidas en la planta del Fabricante debern ser probadas/inspeccionadas para asegurar su cumplimiento con los requerimientos del Fabricante en sus caractersticas de resistencia y composicin qumica. Se tendrn a disposicin de la CEA para su inspeccin los Certificados de Pruebas Tpicos y Certificados de Conformidad. Estos Certificados sern requeridos cuando se genere la Orden de Compra. El acero de resistencia media ser conforme a ASTM A-1011 SS Grado 33. El acero de alta resistencia ser conforme a ASTM A-1011 Grado 55 Clase 1 ASTM A1011 Grado 60 Clase 1 Formas Estructurales de Acero Laminado Los materiales cumplirn con las normas mnimas de ASTM A-36 AISI 1010. Refuerzos Horizontales contra el Viento Cuando se especifique un suministro de techo, el ngulo de refuerzo superior deber proporcionar una superficie plana, horizontal y contino al nivel del borde del tanque. Los refuerzos de viento podrn ser de acero galvanizados, Angulo de acero rolado de malla. Pernos Sujetadores Estructurales Los pernos usados en las juntas traslapadas del tanque sern de roscas laminadas de -13 UNC-2A y cumplirn con las disposiciones de la seccin 2.2 de la norma AWWA D-103 o de acuerdo a ASTM A-325 y A-490. El Material de los Pernos ser: Grado 2 de SAE Resistencia a la traccin Carga de prueba Esfuerzo cortante permisible\n510,000 kPa (74,000 lb/pulg2) mn. 379,000 kPa (55,000 lb/pulg2) mn. 125,230 kPa (18,163 lb/pulg2) (AWWA D-103)\nGrado 8 SAE/con termo tratamiento segn ASTM A490 para: Resistencia a la traccin 1, 034,000 kPa (150,000 lb/pulg2) mn. Carga de prueba 827,000 kPa (120,000 lb/pulg2) mn. Esfuerzo cortante permisible 253,850 kPa (36,818 lb/pulg2) (AWWA D-103) Grado 5 SAE/con termo tratamiento segn ASTM A325 para: Resistencia a la traccin Carga de prueba Esfuerzo cortante permisible Acabado de los Pernos 827,000 kPa (120,000 lb/pulg2) mn. 586,000 kPa (85,000 lb/pulg2) mn. 203,080 kPa (29,454 lb/pulg2) mn. Galvanizado en caliente.\nEncapsulado de la Cabeza de los Pernos: El encapsulado de toda la cabeza del perno, ser hecho de polipropileno de alta resistencia a impactos. Dicho encapsulado llegar hasta las estras del vstago.\nLineamientos Tcnicos V- 35\nEl encapsulado tendr la capacidad de resistir a la luz ultravioleta y ser de color negro. El material del encapsulado de la cabeza del perno deber ser aprobado para estar en contacto con agua potable de acuerdo con la norma 61 de ANSI/NSF. Todos los pernos del cuerpo cilndrico y el techo del tanque debern instalarse de forma tal que la cabeza del perno quede hacia el interior del tanque y la arandela y tuerca queden hacia el exterior. En el caso de los pernos de los pisos de vidrio fusionado al acero, las cabezas de los pernos irn del lado de afuera con las tuercas encapsuladas del lado de adentro. Todos los pernos de las juntas traslapadas debern escogerse de modo que las porciones roscadas no queden expuestas en el "plano de corte" entre las lminas del tanque. Adems, las longitudes de los pernos se escogern de modo que se obtenga una apariencia ntida y uniforme. No se permitir un exceso de roscas expuestas ms all de la tuerca luego del apriete. Todos los pernos utilizados en las uniones sern diseados para prevenir la rotacin durante su ajuste. No se exceder los valores del par durante la construccin. El tanque deber tener al menos triple fila de tornillos en los anillos inferiores para presentar mayor resistencia a la presin hidrosttica interna. Compuestos Selladores El sellador de juntas traslapadas ser un compuesto de poliuretano de un solo componente y curado contra la humedad. El compuesto sellador ser adecuado para el contacto con agua potable y cumplir la norma 61 para aditivos de ANSI/NSF. El compuesto sellador se usar para sellar las juntas traslapadas, las conexiones empernadas y los bordes de las lminas. Despus de su curado, el compuesto sellador adquirir una consistencia similar al caucho y tendr adhesin excelente al revestimiento de vidrio, bajo porcentaje de encogimiento y ser adecuada para aplicacin interior y exterior. No se permitir el uso de empaques de neopreno ni cintas selladoras. 4.0 ESPECIFICACIONES DEL REVESTIMIENTO DE VIDRIO\nPreparacin de la Superficie Despus del proceso de desenrollado y corte, las lminas debern limpiarse con un chorro de partculas abrasivas de acero en ambos lados de modo equivalente a la norma SSPC-10 removiendo los excedentes de fundicin y oxido en la superficie, de acuerdo al AWWA D-103. El patrn de anclaje de la superficie deber estar en el rango de 1.0 mil a 4.0 mil, con un valor deseado de 2.4 mil. Las lminas estarn uniformemente lubricadas en ambos lados para protegerlas contra la corrosin durante la fabricacin. Limpieza Despus de la fabricacin y antes de la aplicacin del sistema de revestimiento, se debern limpiar todas las lminas a fondo con un proceso de bao alcalino y enjuague caliente, seguido de inmediato por un secado con aire caliente.\nLineamientos Tcnicos V- 36\nSe deber efectuar una inspeccin de las lminas en busca de seas de materias extraas y corrosin. Todas las lminas que demuestren estas seas debern volverse a limpiar hasta obtener un nivel aceptable de limpieza. Despus del proceso de limpieza se secarn para asegurar que estn limpias y listas para que se les aplique el recubrimiento. Recubrimiento Todas las hojas debern recibir una capa preliminar de oxido de nquel cataltico en ambos lados y dejarse secar al aire. De acuerdo a la seccin 10.4.2.1 de AWWA D-103. Se secaran al calor todos los paneles con el recubrimiento aplicado para asegurar que tengan una superficie libre de humedad antes de la aplicacin del recubrimiento final. Se deber aplicar una capa final de vidrio de azul cobalto a ambos lados de las lminas y despus secado al calor. El espesor de la aplicacin del recubrimiento ser medido utilizando un instrumento electrnico, el instrumento deber tener un registro de calibracin vlido. El espesor de la aplicacin tanto interna como externa deber estar en el rango de los 8.0 a 14.0 mils como se especifica en la AWWA D-103 seccin 10.4.2.2 Las hojas que no estn dentro del parmetro especificado por el fabricante sern rechazadas en ste punto. El recubrimiento interior debe tener un espesor mnimo de 11 milsimas. Una vez realizada la inspeccin las hojas sern expuestas a temperatura de 850C (1,562F) en cumplimiento a la norma AWWA D-103 seccin 10.4.2.3 El color interno deber ser segn la especificacin del fabricante del tanque. El color externo del tanque ser azul cobalto. El Fabricante deber realizar pruebas para asegurarse que los materiales de la fusin cumplan con las propiedades fsicas y resistencia qumicas publicadas en la especificacin del Fabricante. (Rgimen de prueba cero discontinuidades a 900V como mnimo). Inspeccin Los procedimientos de inspeccin debern ser llevados a cabo dentro de la planta del Fabricante bajo los Sistemas de Calidad ISO 9001:2008 o ao ms reciente. La certificacin ISO 9001 deber comprender la totalidad del proceso de manufactura del tanque, desde sus materiales, diseo, manufactura y prueba del tanque. o Medicin del Color.\nSe utilizar un colormetro para medir la superficie externa de las hojas. Se utilizar un control de color electrnico para asegurar la uniformidad del color y que cumplan con los parmetros especificados por el Fabricante. Las hojas que se salgan de los lmites sern rechazadas. El instrumento utilizado deber tener un registro de calibracin vlido y deber ser verificado con regularidad contra el estndar aprobado por el Fabricante.\nLineamientos Tcnicos V- 37\nMedicin de Espesor del Vidrio\nLas hojas terminadas debern ser inspeccionadas del espesor del recubrimiento de vidrio utilizando un instrumento electrnico aprobado para un rango de 0 - 20.0 mils (0 500 micrones). El instrumento deber tener un registro vlido de calibracin y deber ser verificado contra el estndar de calibracin aprobado por el Fabricante. El espesor promedio del recubrimiento de vidrio deber estar dentro del rango especificado por AWWA D-103 Seccin 10.4.2.2. Las hojas que tengan un espesor promedio fuera de estos lmites debern ser rechazadas en este punto. o Inspeccin del Recubrimiento: Superficie Externa\nLa superficie externa de no -contacto de todas las hojas debern ser inspeccionadas visualmente bajo buena luz del da (o iluminacin equivalente) para detectar defectos en el recubrimiento de vidrio. Cualquier hoja que tenga defecto s visibles mayores a 0.04 (1.0mm) deber ser rechazada. Cualquier hoja que presente ms de 3 defectos visibles por yarda cuadrada en su superficie exterior ser rechazada. Cualquier defecto visible en la superficie exterior en hojas aceptadas, debern ser reparadas por medio del procedimiento aprobado por el Fabricante. o Inspeccin del Recubrimiento: Superficie Interna.\nSe efectuar una prueba de deteccin de fugas elctricas en la superficie interior. Se realizar una prueba de voltaje de acuerdo a la norma ASTM C 537 87 o de acuerdo a la norma ASTM D-5162 01. La prueba de voltaje ser utilizada para identificar imperfecciones en la superficie de contacto y deber ser certificada por el fabricante, teniendo acceso disponible para personal de la CEA. La inspeccin ser llevada a cabo utilizando un procedimiento de muestreo en cumplimiento con ISO 2859: Parte 1. Debiendo de verificar el 100% de las placas del tanque. El Instrumento deber tener una exactitud de 1% y tener un registro de calibracin vlido. nicamente las hojas con cero defectos de continuidad en la superficie sern liberadas para su empaque. Las hojas que presenten discontinuidades en la superficie de contacto sern rechazadas. o Prueba de Resistencia Qumica\nLa muestra de Produccin ser aprobada de acuerdo a lo siguiente: Prueba PEI T-21. Clusula 9 de BS EN 14483-1:2004.- cido Ctrico a temperatura ambiental Clusula 10 de BS EN 14483-2:2004 cido Ctrico Hirviendo. Clusula 13 de BS EN 14483-2:2004 Agua Destilada o Desmineralizada Hirviendo BS EN 14483-4:2004. Las pruebas de resistencia qumica debern realizarse con una periodicidad mensual o anual de acuerdo a las especificaciones del fabricante.\nLineamientos Tcnicos V- 38\nPruebas de Propiedades Fsicas\nLas pruebas de adherencia se realizarn sobre muestras de acuerdo a BS EN 10209 Anexo D Las pruebas de impacto se realizarn a muestras de acuerdo a ISO 4532. Las pruebas de dureza se realizarn a muestras de acuerdo a EN 101. Durante los procesos de inspeccin puede estar presente un representante del propietario. Embalaje Todas las lminas se protegern contra daos antes de embalarlas para su embarque. Se colocarn lminas de papel grueso o de espuma de plstico entre cada panel para eliminar la abrasin entre lminas durante el embarque. Las pilas individuales de paneles se envolvern en material de plstico negro grueso y se sujetarn con tiras de acero a paletas de madera especiales fabricadas segn el radio de rodadura de los paneles del tanque. Este procedimiento elimina el contacto o movimiento de los paneles acabados durante el embarque. El transporte del producto terminado ser realizado por transportistas especializados. 5.0 ARMADO\nCimentacin y Losa La cimentacin y la losa del tanque y sern instalados por el fabricante o proveedor. La cimentacin y la losa del tanque sern diseados por el fabricante para recibir con seguridad la estructura, sus cargas muertas y vivas segn la norma AWWA D-103. El diseo de la cimentacin y la losa del tanque se basar en una capacidad mnima portante del suelo de 1.00 kg/cm2 (2,000 lb/pie2) o mayor, segn lo determine el estudio de mecnica de suelos efectuado por un laboratorio de mecnica de suelos calificado de la regin. Piso del Tanque: El diseo del piso ser de concreto reforzado con una lmina de comienzo empotrada y de vidrio fusionado al acero segn el diseo del fabricante y segn la norma AWWA D103, revisin ms reciente, seccin 11.4 Se deber colocar un sello a prueba de agua fabricado de un elastmero de caucho butilo en la superficie interior. Estructura de las Paredes Laterales El montaje en campo del tanque empernado de lminas de vidrio fusionado al acero se ejecutar observando estrictamente los procedimientos descritos en el manual de construccin del fabricante y ser ejecutado por un concesionario autorizado del fabricante del tanque que regularmente lleva a cabo montajes semejantes usando personal adiestrado y certificado por la fbrica.\nLineamientos Tcnicos V- 39\nSe utilizarn gatos de montaje especiales y equipo de construccin desarrollados para montar los tanques. Se permitir el uso de gras y andamios con elevador. Se deber tener cuidado especial durante el manejo y empernado de los paneles y componentes del tanque para evitar causar abrasiones al revestimiento. Antes de efectuar una prueba con lquido, el ingeniero deber efectuar una inspeccin visual de todas las superficies. Se ejecutar una prueba de deteccin de fugas elctricas durante el montaje usando un dispositivo de deteccin de fugas de nueve (9) voltios. Todos los puntos de fugas elctricas en la superficie interior debern repararse segn el procedimiento de retoque publicado por el fabricante. La instalacin del sellador en cada panel puede revisarse antes de la colocacin de paneles adyacentes. Sin embargo, la inspeccin del ingeniero no aliviar la responsabilidad del fabricante o proveedor de asegurar la calidad hermtica de los sellos. No se deber colocar relleno contra las paredes laterales del tanque sin la previa aprobacin y revisin del diseo por parte del fabricante del tanque. Todo relleno deber colocarse siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante del tanque. Techo El techo ser de aluminio, geodsico y auto sostenido y ser manufacturado como lo indica la norma AWWA. Las paredes del tanque soportarn tanto cargas vivas como muertas del techo. El techo tendr un diseo agrupado en varios ncleos que forma varias circunferencias o bahas de secciones que se van alejando del ncleo central hasta alcanzar la periferia del tanque. El techo ser de envergadura despejada y auto sostenido. Las paredes del tanque soportaran tanto cargas vivas como muertas. El esqueleto de aluminio ser cubierto con placa de aluminio. Slo con autorizacin de la CEA, en algunos casos se permitir el uso de techos planos de aluminio con columnas y vigas de acero con recubrimiento epxico fusionado. El fabricante suministrar una entrada de hombre de techo que se colocar cerca de la escalera exterior del tanque y la cual incluir una cubierta articulada y una aldaba para cerrarla con candado. La entrada de hombre tendr una dimensin de no menos de 610 mm (24 pulg) en una direccin y 380 mm (15 pulg) en la otra. La entrada de hombre tendr un reborde de no menos de 100 mm (4 pulg) de altura y su cubierta tendr un traslapo hacia abajo de al menos 51 mm (2 pulg), o una cubierta hermtica impermeable con empaquetadura en lugar del reborde de 100 mm (4 pulg) con traslapo de 51 mm (2 pulg). Los paneles del techo geodsico de aluminio se fabricarn de paneles triangulares de aluminio no corrugado que se sellarn y sujetarn firmemente de modo que encajen entre s para formar un sistema de armazn de aluminio plenamente triangular con extrusiones de brida ancha de manera que se forme una estructura de cpula. La cpula y el tanque se disearn para trabajar como una sola unidad. El tanque se disear para sostener el peso de la cpula de aluminio, incluyendo todas las cargas muertas y vivas especificadas.\nLineamientos Tcnicos V- 40\nTambin se permitir el suministro de techo con vigas y columnas de acero recubiertas de epxico fusionado aplicado en fbrica. El techo plano deber ser fabricado por el mismo fabricante del tanque. Todas las columnas y vigas de acero debern de venir prefabricadas y unirse de forma empernadas similar a las placas del tanque. Las columnas debern anclarse al piso de concreto con anclas de acero inoxidable. Las vigas debern contar con tensores de acero inoxidable. El techo plano deber tener una pendiente mnima pero suficiente (del centro hacia afuera) para manejar los escurrimientos pluviales. El techo plano debe cumplir con todos los requerimientos de la norma AWWA D-103 y estar garantizado por 10 aos, al igual que el tanque. Independientemente de la garanta, el tanque al igual que todas sus estructuras ya sea techo plano o domo geodsico deben estar diseados para una expectativa de vida al menos 30 aos, de acuerdo al especificacin ISO 15686 parte1. El techo tendr venteo tipo hongo de aluminio con malla contra insectos. El suministro debe incluir el diseo y construccin de la cimentacin y la losa de piso, la estructura de tanque, el techo, la proteccin catdica y la instalacin de todos los accesorios del tanque con mano de obra certificada en fbrica, segn se ilustra en los planos constructivos del tanque y se describe en el presente documento. Materiales del Techo: Armazn de espacio triangular: Puntales y aberturas reforzadas de aluminio 6061-T6 Paneles triangulares de cierre: Lminas de alumnio 3003-H16 de 1.27 mm (0.050 pulg). Anillo tensor: Aluminio 6061-T6. Fijaciones: Aluminio anodizado 7075-T73 acero inoxidable de serie 300. Compuesto sellador y empaquetaduras: de silicona. No se aceptara Neopreno. Ventilas, puertas, respiraderos y portezuelas: Aluminio 6061-T6, 5086-H34 3003 H16. Venteo del Techo. Se proveer e instalar un venteo de aluminio con malla contra insectos de tamao apropiado segn la norma AWWA D103 sobre el nivel mximo del agua con una capacidad suficiente para asegurar que a la mxima tasa de llenado o vaciado de agua, la presin interior o el vaco resultante no exceda 13 mm (0.5 pulg) de columna de agua. El tubo de demasas no se considerar como venteo del tanque. El venteo se fabricar de aluminio de forma tal que su cap pueda soltarse y usarse como punto de acceso secundario al techo. Accesorios (segn la norma AWWA D103, seccin 5) Conexiones de Tubera Las conexiones de tubera que se coloquen a travs de los paneles del tanque debern ser precortados en las instalaciones del Fabricante. En los puntos que se ilustran conexiones de tubera que atraviesan paneles del tanque, las mismas se ubicarn en campo, se cortarn (no se permiten los cortes con sopletes\nLineamientos Tcnicos V- 41\nde acetileno ni las soldaduras) y se utilizar un conjunto de brida interior y exterior. Se aplicar el sellador Manum en los bordes recortados de un panel o en las conexiones de pernos. Los tubos de demasas tendrn un dimetro de 12 pulgadas y usarn tubera de acero con costura lineal. Escalera Exterior del Tanque Se proporcionar e instalar una escalera exterior del tanque segn se muestra en los planos ejecutivos. Las escaleras se fabricarn de aluminio y utilizarn peldaos con ranuras, contra resbalones. Las jaulas de seguridad y plataformas de paso se fabricarn de acero galvanizado. Puertas de Acceso Se proporcionar una puerta de acceso inferior como se muestra en los planos del proyecto y segn la norma AWWA D-103 con lmina de refuerzo en vidrio fusionado al acero. No se aceptara placa de refuerzo en acero galvanizado. La abertura del registro de inspeccin tendr un dimetro mnimo de 610 mm (24 pulgadas). La puerta de acceso (del registro del casco) y el refuerzo del casco del tanque debern cumplir con la norma D-103, revisin ms reciente, seccin 5.1. Chapa de identificacin: La chapa de identificacin del fabricante indicar el nmero de serie, el dimetro y la altura del tanque, al igual que su capacidad mxima segn diseo. La chapa de identificacin se fijar a la pared lateral exterior del tanque, en un punto aproximadamente a 1,5 m (5 pies) sobre el nivel del suelo en un punto que pueda ser vista sin obstrucciones. Proteccin Catdica El fabricante ser responsable de disear y suplir un sistema de proteccin catdica de nodos de magnesio pasivo de sacrificio. Los nodos sern instalados segn especificaciones del fabricante de los tanques, y debern estar diseados para una vida til mnima de 10 aos, considerando el potencial de transferencia de corriente del acero de refuerzo de la cimentacin. La resistividad del agua para hacer el diseo ser de __ mega ohm-cm. El sistema de proteccin catdica se diseara obedeciendo la norma NACE RP0196 y contar con un sistema de monitoreo externo del potencia tanque agua, as como un modulador de la corriente entregada por los nodos de manera que se pueda obtener en todo momento el potencia tanque agua deseado. Los componentes del sistema de proteccin catdica en contacto con el agua debern estar certificados de acuerdo a la norma NSF 61. Cuando se especifique la proteccin catdica, el proporcionar continuidad elctrica entre todos los paneles de la pared lateral o del piso del tanque ser responsabilidad del fabricante del tanque. 6.0 PRUEBAS EN OBRA\nHidrosttica Despus de completar la construccin y limpieza, el tanque ser sometido a una prueba para comprobar su hermeticidad mediante el llenado del tanque hasta el nivel de rebose\nLineamientos Tcnicos V- 42\nTodas las fugas identificadas por esta prueba debern ser corregidas por el personal responsable por el montaje, siguiendo las recomendaciones del fabricante. El agua requerida para las pruebas ser provista por el desarrollador al momento de terminarse la construccin del tanque. El desecho del agua usada en la prueba ser responsabilidad del desarrollador. La mano de obra y el equipo necesarios para la prueba del tanque se incluirn en el precio del tanque. 7.0 DESINFECCIN Normas La estructura del tanque se desinfectar al momento de la prueba mediante cloracin, siguiendo la especificacin C652 de AWWA, "Disinfection of Water Storage Facilities" (Desinfeccin de instalaciones de almacenamiento de agua potable), modificadas por el fabricante del tanque. La desinfeccin no se efectuar hasta que el compuesto sellador del tanque est completamente curado (de 10 a 12 das a 23C, (73F), al 50% de humedad relativa). Las presentaciones aceptables de cloro para desinfeccin son las siguientes: Cloro lquido segn se especifica en la especificacin C652 de AWWA. Hipoclorito de sodio segn se especifica en la especificacin C652 de AWWA. El uso de hipoclorito de calcio (HTH) no es aceptable. Mtodos aceptables de cloracin segn la especificacin C652 de AWWA: Seccin 4.1.1. y Seccin 4.1.2 - slo con bomba de alimentacin de agentes qumicos (4.1.2.1). 8.0 GARANTA\nEl fabricante debe incluir una garanta por los materiales y el revestimiento del tanque. Como mnimo esta garanta debe proveer la seguridad que el revestimiento del tanque no tendr defectos, ni se corroer durante el plazo mnimo especificado de 10 aos. El fabricante del tanque garantizar que el tanque de almacenamiento estar libre de cualquier defecto en el material e instalacin, siempre y cuando el tanque sea utilizado bajo condiciones normales de uso, mantenimiento y operacin, durante el lapso ms corto de (10) diez aos a partir de la fecha de introduccin inicial de lquido en el tanque, o (11) Once aos a partir de la fecha de entrega de una porcin sustancial de lminas al sitio en donde se erigir el tanque, siempre y cuando: El tanque est equipado con un sistema de proteccin catdica como equipo estndar; de esta manera el fabricante del tanque garantizar que el revestimiento de vidrio fusionado en las superficies interiores y exteriores, no se corroer bajo condiciones normales de uso, mantenimiento y operacin, durante un periodo de diez (10) aos despus que el liquido fue introducido por primera vez en el tanque u 11 aos despus que una parte substancial de las lminas sean entregadas a la obra.\nLineamientos Tcnicos V- 43\n5.2.8 Tren tipo de conexin a la entrada y salida del tanque de almacenamiento superficial y elevado.\nViene de linea de demasas\nTubera de Lavado con descarga a drenaje pluvial o sanitario\n8 8 2 2 3 13 4 10 5 4 5 4 3 10 11 2\n10 2 2 6 8 5 15\nA Red de Distribucin\n7 SIN ESCALA\nTren de conexin a la entrada y salida del tanque de almacenamiento superficial. 1 2 3 4 5 6 7 8 Atraque Carrete Tee Vlvula de Compuerta Reduccin - Ampliacin Macromedidor Electromagntico Codo de 45 Codo de 90 9 10 11 12 13 14 15 16 Vlvula de Altitud o de flotador Carrete de desmontaje Estacin Pitomtrica Caseta de Proteccin Tanque de almacenamiento Vlvula de admisin y expulsin de aire combinada Adaptador bridado Filtro\nTodo el material de las tuberas y piezas especiales debern ser de acero bridado o hierro fundido.\nLineamientos Tcnicos V- 44\nTren de conexin a la entrada y salida del tanque de almacenamiento Elevado.\nViene de linea de demacias\nViene del Tanque\nTubera de Lavado\nVa al Tanque\n1 2 5 9 4 3 17 4 2 1 2 SIN ESCALA 7 16\nAtraque Carrete Tee Vlvula de Compuerta Reduccin - Ampliacin Macromedidor Electromagntico Codo de 45 Codo de 90 Vlvula de Altitud o de flotador\nCarrete de desmontaje Estacin Pitomtrica Tapa Tanque elevado Caseta de Proteccin Vlvula de admisin y expulsin de aire combinada Adaptador bridado Filtro\nLineamientos Tcnicos V- 45\nDocumentos similares a 2_43_1898405144_V_Lineamientos_Técnicos_2013_1-5\nMás de JORGEHEBER\n171904280 2 522 Martinez Et Al 2001 Sistemas Condominiales Alcantarillado Sanitario Es PDF\nCatalogo Blacksa - Para Web\nPreinforme Calor de Combustión\nEfecto de impurezas EW


SUPER SHOW DIGITAL: OCHO RESULTAN HERIDOS EN ACCIDENTE\nOCHO RESULTAN HERIDOS EN ACCIDENTE\nLAS NOTICIAS.......AL INSTANTE.. supershow14@hotmail.com\nMONTECRISTI.- Ocho personas heridas, entre ellas dos menores de 4 y 10 años, es el balance de un accidente ocurrido próximo al puente sobre el río Yaque del Norte, en la carretera Montecristi-Dajabón.\nLos heridos fueron identificados como Adalberto Rivas de 35 años, residente en Villa Vásquez, quien conducía el vehículo accidentado, Ignacio Toribio Sosa de 48 años, Luisa Toribio Sosa de 53 años, Víctor Félix Toribio de 48 años, Jessica Toribio 41 años, Francia Miguelina Peña 58 años y los menores Denny Rodríguez y Ronard Toribio Peña de 4 y 10 años respectivamente.\nLos accidentados sufrieron traumatismos en diferentes partes de sus cuerpos, por lo que fueron trasladados al hospital Padre Fantino de Montecristi donde fueron curados, en tanto que los dos menores junto a las señoras Jessica Toribio y Francia Miguelina Peña fueron referidos a un centro de salud de la ciudad de Santiago de los Caballeros, por su delicado estado de salud.\nEl hecho se produjo cuando Adalberto Rivas perdió el control de la jeepeta que conducía, una marca Honda Pilot color gris, placa No G245288, al ser sorprendido por un tramo de la carretera que se encuentra en muy mal estado, en el trayecto Montecristi-Las 40, donde se volcó el vehículo con las ocho personas.\nLos accidentados en su mayoría procedentes de Santo Domingo, según trascendió regresaban de la población de Manzanillo.\nPublicado por SUPER SHOW DIGITAL en 6:08


Las condiciones ambientales extremas afectan el cerebro humano | Ciencias.pe\nLos miembros de una expedición de investigación polar han brindado a los investigadores de Charité - Universitätsmedizin Berlin y del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, la oportunidad de estudiar los efectos del aislamiento social y las condiciones ambientales extremas en el cerebro humano. Los investigadores encontraron cambios en la circunvolución dentada, un área del hipocampo responsable del pensamiento espacial y la memoria.\nPartir en una expedición antártica hacia la Neumayer-Station III, una estación de investigación antártica alemana dirigida por el Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina (AWI), significa tener que enfrentar temperaturas tan bajas como -50 grados Celsius (-58 grados Fahrenheit) y oscuridad casi total durante los meses de invierno. La vida en la estación de investigación ofrece poco espacio para la privacidad personal. El contacto con el mundo exterior es mínimo, y acortar la estadía no es una opción; al menos no, durante los largos meses de invierno. La evacuación de emergencia, las entregas de alimentos y equipos solo son posibles durante el verano relativamente corto.\n"Este escenario nos ofrece la oportunidad de estudiar las formas en que la exposición a condiciones extremas afecta el cerebro humano", afirmó el director del estudio, Alexander Stahn, del Instituto de Fisiología de Charité, y profesor asistente en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. Él, trabajando junto a Simone Kühn (Líder del Grupo Lise Meitner para Neurociencia Ambiental en el Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano), y con el apoyo de AWI, se propuso determinar si una expedición antártica produce o no cambios en la estructura y función del cerebro humano.\nCinco hombres y cuatro mujeres se ofrecieron como voluntarios para participar en el estudio. Pasaron un total de 14 meses en la estación de investigación antártica, 9 de los cuales pasaron aislados del mundo exterior. Antes, durante y después de su misión, los participantes completaron un conjunto de pruebas cognitivas hechas mediante computadora. Estos incluyeron evaluaciones de concentración, memoria, tiempo de reacción cognitiva y pensamiento espacial. Se realizaron análisis de sangre regulares para medir los niveles de un factor de crecimiento específico conocido como factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína responsable de promover el crecimiento de las células nerviosas y las sinapsis en el cerebro.\nLos cambios cerebrales aparecieron después de tres meses.\nLos investigadores utilizaron imágenes de resonancia magnética para determinar la estructura del cerebro en cada uno de los participantes antes y después de su misión. Lo hicieron para registrar cambios en el volumen del cerebro, prestando especial atención al hipocampo, una estructura ubicada en el interior del cerebro. "Para esto, utilizamos imágenes de alta resolución que permite tomar medidas precisas de áreas individuales del hipocampo", dice Simone Kühn. Un grupo control de nueve participantes se sometió a pruebas idénticas.\nEfectos sobre las habilidades espaciales y la atención.\n"Dado el pequeño número de participantes, los resultados de nuestro estudio deben considerarse con precaución", explica Alexander Stahn, y agrega: "Sin embargo, proporcionan información importante, a saber, y esto es respaldado por los hallazgos iniciales en ratones, ese extremo las condiciones ambientales pueden tener un efecto adverso en el cerebro y, en particular, la producción de nuevas células nerviosas en el giro dentado del hipocampo”. Como siguiente paso, los investigadores planean estudiar si el ejercicio físico podría contrarrestar lo observado cambios en el cerebro.


Más de 800 corredores participaron en la Maratón Urbana - Diario Las Comunas\nMás de 800 corredores participaron en la Maratón Urbana\nSe corrieron varios circuitos y el gran ganador de la jornada fue Diego Elizondo. La convocatoria fue todo un éxito. Es la primera vez que se realiza una competencia de estas características en la ciudad.\nPor primera vez se corrió en San Juan la Media Maratón Urbana 21K. Según Mauro Ayesa, uno de los organizadores, fueron aproximadamente 800 corredores los que participaron en los distintos circuitos que incluían uno de 21 y 10 kilómetros, competitivos y uno de 5 kilómetros participativo. El recorrido más largo incluía todo el anillo interno de la Avenida Circunvalación y fue Diego Elizondo quien se alzó con la victoria.\nLa maratón es una de las competencias de running más ansiadas porque se realiza en la ciudad. Contó con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura y fue organizada por Adventure Pro, un grupo que tiene amplia experiencia en el tema y que cada vez organiza más eventos de este tipo con gran éxito.\nCabe destacar que el público tuvo acceso libre y gratuito para ir a alentar a los deportistas de la Primera Media Maratón Urbana de San Juan. El podio final tuvo un condimento especial: contó con un show musical que todos los presentes se quedaron a disfrutar.