Transféré par Luis Paulino Picado Blanco\nenregistrerEnregistrer Reglamento de Normas Tecnicas y Procedimientos Par... pour plus tard\n154 de 13 de agosto del 2001\nReglamento de Normas Tcnicas y Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS N 2001-175 ASUNTO: Presentacin de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua. En uso de las facultades conferidas por los articules 6, 11, 18, 21, 33, 45, 50, 69, 89, 128 y 188 de la Constitucin Poltica; 1o, 2, 8, 264 al 278, 285 al 321 de La Ley General de Salud N 5395 del 30 de octubre de I 973; artculos 17, 33 y concordantes de la Ley de Aguas N 276 del 27 de agosto de 1942, Ley General de Aguas Potables N 1634 del 18 de setiembre de 1953, artculo 4 de Ia Ley Forestal, articulo 132 de la Ley de Vida Silvestre, Ley del Ambiente, artculos 4, 5, 16, 66, de la Ley General de la Administracin Pblica N 6227 del 2 de mayo de 1978, artculos 4 y 5 de la Ley N o 6622 del 27 de agosto de 1981, artculos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 18, 21, 22, 23 y 26 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados N 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas. Considerando: 10ue de conformidad con el articulo 264 de la Ley General de Salud Pblica el agua para consumo humano es un bien de inters pblico, y su aprovechamiento tiene prioridad sobre cualquier uso. 2Que de conformidad con el artculo 266 de la Ley General de Salud Pblica y artculos 1 y 2 de su Ley Constitutiva corresponde al AYA, dirigir, fijar polticas, establecer y aplicar normas, especificaciones tcnicas de todos los sistemas de abastecimiento y realizar y promover el planeamiento, desarrollo y resolver todo lo relacionado con el suministro del agua potable y recoleccin de aguas negras y residuos industriales slidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en reas urbanas, para todo el territorio nacional, siendo obligatoria en lodo caso su consulta e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones. 3Que en Recurso de Amparo en el expediente N 3043-P-96, se emiti el Voto N"\n6362-96 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Jos a las diecisiete horas cincuenta y un minutos del veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis... y. considerando: i.- contrario a la afirmacin que hace el representante del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el estado no tiene discrecionalidad para decidir si presta o no un servicio pblico, principalmente, si este se relaciona con un derecho fundamental, como en este caso. que se trata de abastecimiento de agua potable, al contrario, la administracin pblica est obligada a brindar al particular el servicio que le este encomendado, partiendo, entonces, de esta premisa y de que, efectivamente, a la fecha el actor carece de agua potable, lo que resta es dilucidar sobre cul de los rganos requeridos recae la responsabilidad de ejecutar lo pedido. En el asunto en estudio se estiman responsables de la lesin al derecho contemplado en el articulo 21 de la Constitucin Poltica, tanto a la Municipalidad del lugar en que se ubica la finca -San Isidro de Heredia-, por ser la competencia municipal eminentemente territorial y al Instituto Costarricense de Acueductos v Alcantarillados, cuya competencia no se excluye por !a intervencin del gobierno local, segn se desprende del pronunciamiento citado, y que, de conformidad con su Ley Constitutiva consiste en "...dirigir, fijar polticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable,,," (articulo 1). As las cosas, debern ambas instituciones coordinar las acciones necesarias para suministrar el liquido al actor en el plazo de quince das a partir de la comunicacin de esta resolucin... Se declara con lugar el recurso, se ordena al AYA y a la Municipalidad de San Isidro de Heredia proveer del servicio de agua potable al actor en el plazo de quince das contados a partir de la comunicacin de esta resolucin. 4 En Recurso de Amparo expediente N 98-8389-007-CO-A Res: 01543-99 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Jos, a las catorce horas cincuenta v cuatro minutos del tres de marzo de mil novecientos noventa v nueve. Dispuso: Sobre el fondo. III. En cuanto a la acusada trasgresin del derecho a un ambiente sano y equilibrado (articulo 50 de la Constitucin Poltica) y a la salud (numeral 21 ibdem), es conveniente lomar en cuenta lo indicado en sentencia nmero 5668-94 de las dieciocho horas del veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro: "I.Esta Sala, en varias ocasiones ha establecido la importancia de la proteccin ambiental, importancia que deriva directamente del texto del numeral 50 de la\nConstitucin Poltica, segn reforma y a la salud (numeral 21 ibdeioperada mediante ley nmero 7412 publicada en La Gaceta nmero 111 del 10 de junio de 1994, que en su prrafo segundo dispone: "...Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecolgicamente equilibrado. Por ello, est legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparacin del dao causado,,," Al respecto en el considerando primero del voto nmero 3705- 93 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres, se dijo que: "La calidad ambiental es un parmetro fundamental de esa calidad de vida; otros parmetros no menos importantes son salud, alimentacin, trabajo, vivienda, educacin, etc.. pero ms importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, tambin tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de tas generaciones presentes y futuras, lo cul no es tan novedoso, porque no es ms que la traduccin a esta materia, del principio de la "lesin", ya consolidado en el derecho comn, en virtud del cul el legitimo ejercicio de un derecho tiene dos limites esenciales: por un lado. los iguales derechos de los dems y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute til del derecho mismo..." VIl.En cuanto a la carencia presupuestaria para ejecutar la obra, en sentencias anteriores indic esta Sala: "..en torno la salud pblica y el derecho a la vida. los que se ven amenazados, directamente por un doble efecto: lo irregular del suministro, que se ve suspendido con frecuencia, y el alto grado de contaminacin del agua, por falta de mtodos tcnicos adecuados, que de parte de la Municipalidad, le garantice a los habitantes de esa jurisdiccin, una calidad de agua potable aceptable dentro de los parmetros de lo normal... ...la sala advierte los esfuerzos, al menos tericos, que ha realizado la Municipalidad para solucionar ese grave problema... la sala no puede aceptar que la falla de recursos econmicos sea un lmite entre el respeto y la violacin de los derechos esenciales de tos seres humanos... ...en razn del principio de [Imite razonable de gastos que establece el articulo 176 de la constitucin poltica, para definir el presupuestos de los entes pblicos y como la solucin del suministro de agua potable es impostergable, la sala opta por concederle a la municipalidad de San Rafael de Heredia, dimensionando los efectos de la declaratoria con lugar el recurso, un plazo nico e improrrogable de tres meses..." (sentencia nmero 2728-91 de las 8,54 horas del 24 de diciembre de 1991),,,\nVIII.En cuanto al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se advierte una clara y directa participacin en el origen y existencia del problema surgido en torno al funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas negras, ya que tampoco en su caso se observa una actuacin diligente v eficiente respecto a la entrega de la obra, dejando pasar una situacin anmala que se ha mantenido durante aos, contribuyendo de ese modo al problema de contaminacin ambiental y consecuente quebranto a la salud que aqueja a los vecinos de la urbanizacin INVU IIl" 5Que en Recurso de amparo expediente N 00-5412-007 CO. Voto 2000-9051. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las diez horas con dieciocho minutos del trece de octubre del dos mil, se dispuso:..,. Sobre el fondo. Esta Sala, ha examinado anteriormente el problema de la prestacin Irregular del servicio pblico de agua potable, y ha confirmado que la materia es de recibo en este tribunal cuando compromete los derechos constitucionales a la salud y a la vida (as, en la sentencio N 2728-91 de las 8,54 horas del 24 de diciembre de 1991, reiterado posteriormente en sentencia No 389193 de las 9:06 hrs, del 12 de agosto de 1993). En el pagado, en tales casos, la Sala ha entrado a analizar la conducta de los entes pblicos involucrados (como los aqu recurridos) con el objeto de determinar si sta, en alguna medida, a ha propiciado el menoscabo del mencionado servicio- A este respecto, cabe citar, a manera de ejemplo, lo siguiente: "II.La Sala advierte los esfuerzos, al menos tericos, que ha realizado la Municipalidad para solucionar ese grave problema. El Gobierno local justifica su conducta en la falta de recursos econmicos, limite acostumbrado de la inefectividad de los entes pblicos para cumplir con toda propiedad los fines encomendados, ya sea por mandato constitucional, o bien, por disposicin legal. La Sala no puede aceptar que la falta de recursos econmicos sea un limite entre el respeto v la violacin de los derechos esenciales de los seres humanos, ...En lo trascrito va implcita la idea de que, por virtud de lo dispuesto en el articulo 169 constitucional, que seala a las municipalidades la competencia de atender los intereses y servicios locales, si en una jurisdiccin determinada -como es el caso de,,,- el servicio de agua para consumo humano lo tiene a su cargo la corporacin municipal, es esta entidad la responsable de lomar las previsiones y adoptar las medidas conducentes para cumplir satisfactoriamente ese cometido..." (Vase Voto N 4504- 93 de las diecisiete horas treinta v seis minutos del ocho de setiembre de mil novecientos noventa y tres). Tal afirmacin, empero, solo puede sustentarse en una mala comprensin de la\nnaturaleza de los Derechos Fundamentales tutelados en esta jurisdiccin, pues los supuestos previstos en los ordinales aludidos hacen referencia nicamente a aquellos Derechos cuya violacin puede ser vlidamente consentida. Dado que !o que se discute aqu. en esencia, es una violacin del Derecho a la Vida y el Derecho a la Salud que asiste a los recurrentes, resulta entonces obvio que estos no son de naturaleza disponible, y la infraccin de los mismos no puede ser vlidamente consentida en los trminos de los articules mencionados. Adems, la situacin que acusan los ptenles contina hasta la techa, de manera que, de acuerdo con el primer prrafo del referido articulo treinta y cinco de la Ley de la Jurisdiccin Constitucional, el recurso es admisible. Por ltimo, la Sala encuentra importante recordarle a los recurridos que no es necesario agotar la va administrativa para interponer amparo (articulo 31 de la Ley de la Jurisdiccin Constitucional). Sobre el Derecho a la Salud. La Constitucin Poltica de nuestro pas no contempla expresamente el Derecho a la Salud, pero si tutela la vida humana, que reputa como inviolable. En efecto. el articulo veintiuno de nuestra carta fundamental establece una tutela fundamental del Derecho a la Vida (humana) al expresar que la vida humana es inviolable, bajo conlleva clara e inequvocamente el derecho de todo ser humano a disfrutar de una vida plena. lo cual entraa a su vez exigencia Fundamental a gozar de la Salud, que resulta ser un corolario y componente indispensable e inscindible del Derecho a la Vida. El referido articulo veintiuno de la Constitucin Poltica, por otra parte, guarda una relacin muy cercana con la norma prevista en el ordinal cincuenta del texto constitucional, que dispone lo siguiente: "Articulo 50.El Estado procurara el mayor bienestar a todos los habitantes del pas, organizando y estimulando la produccin y el mas adecuado reparto de la riqueza. Toda persona llene derecho a un ambiente sano y ecolgicamente equilibrado. Por ello est legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparacin del dao causado. El Estado garantizara, defender y preservara ese derecho. La ley determinar las responsabilidades de junio de 1994). Esta disposicin establece un sistema de garantas que, en forma correlativa al Derecho Fundamental a la Vida, tienden a realizar e impulsar plenamente el afn constitucional de que !a vida de todo ser humano sea, no slo respetada, sino potenciada en todos sus y las sanciones correspondientes," (Articulo reformado mediante Ley N 7412 del 24 de mayo de 1994, publicada en La Gaceta N 111 del 10\naspectos. Esto significa que nuestro constituyente comprendi claramente que, de desvincularse el contenido del numeral veintiuno de la Constitucin Polilica del Derecho Fundamental a la Salud, no slo en el mbito fsico, sino tambin ni el psquico y el espiritual, el Derecho a la Vida no pasara de ser. en la prctica, ms que una mera declaracin de principios. Dicho de otro modo, resulta obvio que el constituyente se percat de que Derecho a la Salud constituye un aspecto indisociable del principio que establece la inviolabilidad de la vida, y es precisamente por esta razn que se previo la creacin de un sistema de seguro social, pues ste se revelaba como necesario para concretar el derecho de todos los habitantes de la Repblica de gozar de un verdadero Derecho a la Salud. Asimismo, la clarsima raigambre constitucional del Derecho a la Salud se ve complementada por el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Lev N 4229 del once diciembre de mil novecientos sesenta y seis. que adems de formar parte del parmetro de constitucionalidad contempla expresamente el Derecho a la Salud, y lo disciplina de la siguiente manera: "Articulo 12. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del ms alto nivel posible de salud fsica y mental. ()" Esta disposicin ayuda a interpretar en forma todava ms plena la normativa constitucional que -ya de por si- postula a la Salud como un Derecho fundamental. Dada la importancia de este tema. este Tribunal ya ha emanado abundante jurisprudencia al respecto. As, se ha dicho lo siguiente: "VIII.En cuanto al derecho a la salud, es importante aprovechar el contexto que nos presenta el caso en estudio para aclarar que, si bien nuestra Constitucin Poltica no contempla en forma expresa ese derecho -aunque si se preocupa de regular expresamente los aspectos con ella relacionados, catalogados como parte de los derechos constitucionales sociales, como el derecho a la seguridad social-, no se puede negar su existencia, por ser derivado directo del derecho a la vida protegido en el articulo 21 de nuestra Constitucin, ya que ste -el derecho a la vida- es la razn de ser y explicacin ltima del derecho a la salud. La conexin existente entre ambos es innegable, el derecho a la salud tiene como propsito fundamental hacer efectivo el derecho a la vida. porque ste no protege nicamente la existencia biolgica de Ia persona, sino tambin los dems aspectos que de ella se derivan. Se dice con razn, que el ser humano es el nico ser de la naturaleza con conducta teolgica, porque vive de acuerdo a sus ideas, fines y aspiraciones espirituales, en esa condicin de ser cultural radica la explicacin sobre la necesaria proteccin que, en un mundo\ncivilizado, se le debe otorgar a su derecho a la vida en toda su extensin, en consecuencia a una vida sana. Si dentro de las extensiones que tiene ste derecho est. como se explic, el derecho a la salud o de atencin a la salud ello incluye el deber del Estado de garantizar la prevencin y tratamiento de las enfermedades." (Voto 1915-92 de las catorce horas y doce minutos del veintids de Julio de mil novecientos noventa y dos). Como se puede concluir sin mayor esfuerzo de lo expuesto anteriormente, el Derecho a la Salud, que se encuentra desarrollado en numerosos textos legales, tiene como caracterstica esencial el entraar una obligacin del Estado de procurar que la poblacin disfrute de un bienestar fsico, mental y hasta social. De ah que la doctrina lo califique como un Derecho Funcional, ya que implica "...tambin la existencia de obligaciones especificas respecto no slo de s mismo, .sino tambin de la familia y la comunidad." En tal medida, la Ley General de Salud No 5395, prev lo siguiente: "Articulo 266.Los abastecimientos de agua del pas debern llenar los requisitos de estructura y funcionamiento fijados por las normas y especificaciones tcnicas que el Poder Ejecutivo dicte, en consulta con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. Articulo 267. Todo sistema de abastecimiento de agua, destinada al uso y consumo de la poblacin, deber suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente o para satisfacer las necesidades de los personas y con presin necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso." Por estas razones, la Sala entiende que el primer llamado a controlar, fiscalizar y resolver lodos los problemas relativos a al suministro de agua potable para usos domiciliarios, es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, all donde es competente para hacerlo, y, en tal sentido, el AYA deviene en un importante instrumento para la consecucin de los fines que constituyente se fij como de realizacin necesaria para el bienestar de la comunidad en general. No obstante, en el subjdice se advierte que, a pesar de tales imperativos, la conducta del AYA ha distado mucho del papel que el ordenamiento jurdico le asigna como defensor activo y respetuoso de los derechos y necesidades de los habitantes de la repblica, al menos en lo que los recurrentes se refiere. En efecto, a pesar de que la ley le otorga a acueductos y alcantarillados las funciones que hemos visto. De esta manera, resurge aqu con meridiana claridad que el AYA estaba -y est todava- llamado a asegurarse de que los vecinos del lugar cuenten\ncon un apropiado abastecimiento del liquido, ...el ordenamiento jurdico pone a disposicin de la Administracin muchas otras alternativas para actuar en situaciones como esta, como por ejemplo, lo estatuido en los numerales ciento cuarenta y seis y siguientes de la Ley General de la Administracin Pblica; y si lo que se teme es una eventual erogacin por parte del ente involucrado, siempre se puede hacer recurso de las disposiciones previstas en los artculos ciento noventa y siguientes de esa misma ley... De tal manera que, si se interpretan en conjunto los artculos transcritos, se tiene que este requisito del acueducto forma parte de las exigencias reglamentarias necesarias para emitir el respectivo visado del plano. En este punto, aunque se entiende claramente que es el AYA al que le corresponde autorizar el plano en tal sentido (y asimismo verificar su cumplimiento), tambin se infiere de la normativa citada que, -en este caso- la Municipalidad de Alajuela no poda autorizar la venia de los lotes indicados ni la construccin de viviendas en la Urbanizacin "Sierra Morena" hasta tanto no se hubieran ejecutado las obras de urbanizacin indicadas en el respectivo permiso, o bien, que en su defecto se hubiera rendido la garanta de ejecucin de obras faltantes a que hace referencia el articulo treinta y nueve de la Ley de Planificacin Urbana. Respecto a este aspecto, la Sala ya ha emitido jurisprudencia:..'' (Voto 5141-93 de las catorce horas veintin minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y tres). No obstante, en el subjdice la Sala estima que, a pesar de que las obras de infraestructura del acueducto nunca se construyeron a entera satisfaccin del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y de la Municipalidad, sta autoriz de todos modos la venta y construccin en los lotes respectivos; ...En tal sentido, la actitud desplegada por la Municipalidad de Alajuela no solo infringe los principios constitucionales que tutelan la vida y la salud de los seres humanos, sino tambin aquellos contenidos en las disposiciones legales y reglamentarias antes citadas, y se configura en una violacin flagrante de los deberes propios de la funcin pblica, ...el Gobierno Municipal no supo fiscalizar oportunamente las actividades del urbanizador y, de esa manera, permiti negligentemente la construccin de obras que slo se haban aprobado a nivel de anteproyecto, siendo que debi ordenar la suspensin de las mismas inmediatamente. ...Tal hecho, de ser cierto, podra comportar un gran peligro para todos aquellos que consumieran el agua surtida por dicho acueducto, especialmente si se loma en cuenta como se afirma, que los niveles de hierro del lquido se encuentran en el mximo valor permitido. ... En tanto justamente la preocupacin de la Sala versa sobre la calidad del\nagua suministrada, esta omisin es a todas luces desafortunada. Por lo tanto, este Tribunal insta al Ministerio de Salud a emprender inmediatamente las acciones que estime necesarias para corroborar y, en su caso, corregir la deficiencia apuntada, para lo cual podr coordinar esfuerzos con las otras autoridades involucradas... 6Los sistemas de agua potable desempean un papel fundamental en el campo de la salud y en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin. Para garantizar un correcto y seguro funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua, se requiere aplicar acciones de mantenimiento preventivo. Estas acciones incluidas en un programa peridico requieren de una normativa y metodologa de aplicacin. Para cumplir con lo anterior es necesario promulgar las normas tcnicas y procedimientos, que servirn de base para la programacin peridica del mantenimiento preventivo de los sistemas de abastecimiento de agua. Las acciones de mantenimiento preventivo son de especial importancia, pues el abandono total o parcial de las estructuras civiles que conforman los sistemas de abastecimiento, facilitara su deterioro acelerado y aumenta el riesgo de contaminacin del agua, lo que podra llevar a la transmisin de enfermedades de origen hdrico. Los beneficios que se pueden obtener con este programa de mantenimiento de obras civiles son: Ampliar la vida til de los equipos e instalaciones que componen el sistema de abastecimiento. Evitar largos periodos de suspensin del servicio. Evitar el desmejoramiento de la calidad del agua. La adecuada ejecucin de estas acciones de mantenimiento tambin minimiza el mantenimiento correctivo, que en muchos casos eleva los costos, por la gravedad de los daos que se pueden presentar. En ciertas estructuras la frecuencia de ejecucin de actividades se deben realizar con mayor o menor frecuencia, segn sean las condiciones de calidad del agua que se est tratando, as como tambin las condiciones climticas de cada zona. El cumplimiento de las normas, a travs de un Programa de Mantenimiento Preventivo, requieren de una inversin en estas reas, que en el mediano y largo plazo rendirn los beneficios apuntados con anterioridad.\nComo parte de los procesos del mantenimiento preventivo y para garantizar un desarrollo sostenible, que garantice el acceso del recurso agua a las generaciones actuales y futuras, resulta imperativo el manejo integrado de las cuencas hidrogrficas en forma tal que todos los Reglamentos de Zonificacin que emitan las Municipalidades, encuentre una concordancia con los emitidos en los cantones vecinos; de gran importancia dentro de dicho plan de manejo, se encuentran las acciones para garantizar la cantidad y calidad del agua superficial y subterrnea, con un estricto control de las zonas protectoras, obras calibradores, reguladoras de caudales, y de captacin, a efectos de minimizar la vulnerabilidad con motivo de alteraciones, contaminaciones con motivo de actividades mineras, industriales, agrarias), comerciales, lauques spticos y en general, realizando para ello evaluaciones permanentes en forma integral. 7Que el desarrollo desintegrado de el urbanismo y dems actividades sectoriales a generado una gran alteracin en la administracin, desarrollo y proteccin de las aguas, construyndose sistemas de abastecimiento, que no cumplen con las normas tcnicas fundamentales para su mantenimiento preventivo, lo que resulta obligatorio, para garantizar el adecuado suministro del servicio pblico en calidad y cantidad, por medio del siguiente reglamento. Por tanto, ACUERDA: El siguiente: REGLAMENTO DE NORMAS TCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CAPITULO I Disposiciones generales Articulo 1El presente Reglamento de Normas Tcnicas y Procedimientos para el Mantenimiento preventivo de los sistemas de abastecimiento de agua, aplicable por lodos los administradores y operadores del el territorio nacional. En cada unidad de operacin y para cada parte del sistema deber llevarse actualizada la bitcora por el funcionario responsable. Articulo 2Para todos los efectos en adelante, se adoptan las siguientes definiciones: Administrador de sistemas. Todo ente administrador de los sistemas de acueductos y alcantarillados, debidamente habilitado por la ley y Reglamentos para prestar el servicio pblico.\nadministradores del sistema de acueductos en todo el pas. que se realiza en el Dpto. de Recursos Hdricos de AYA y el Dpto, de Aguas del MINAE, para garantizar el inventario nacional de aguas. Concesin: Titulo otorgado por el MINAE, para utilizar y aprovechar las aguas para cualquier uso no aplicable a as poblaciones. Autoridad Reguladora de los Servicios Pblicos: ARESEP. Administradores de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados: Municipalidades del Pas. Empresa de Servicios Pblicos de Heredia. Asociaciones Administradoras. Canon de Regulacin: el que paga el ente Administrador a ARESEP. Contralora General de la Repblica: Contralora Defensora de los Habitantes: Defensora. Departamento de Aguas del MINAE: Dpto. de Aguas. Directriz tcnica- Disposicin emanada de AYA en lo relativo al diseo, construccin, operacin, mantenimiento y administracin de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados sanitario y pluvial y de obligatorio cumplimiento. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; AYA Instituto de Desarrollo Agrario. IDA. Instituto de Fomento y Asesora Municipal. IFAM. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo : INVU. Laboratorio Nacional de Aguas: Laboratorio. Mantenimiento: es el conjunto de acciones internas que se ejecutan en forma permanente y sistemtica en las instalaciones y equipos para mantenerlos en adecuado estado de funcionamiento: Mantenimiento Preventivo: consiste en una serie de acciones de conservacin que se realizan con frecuencia determinada en las instalaciones y equipos para evitar, en lo posible, que se produzcan daos que pueden ser de difcil y costosa reparacin ocasionando Interrupciones en el servicio. Mantenimiento Correctivo: consiste en las reparaciones que se ejecutan para corregir\ncualquier dao que se produzca en el sistema de agua potable; lo cual se da por el deterioro normal de los diferentes elementos de los sistemas, incidiendo en la necesidad de efectuar reparaciones mayores o la reposicin de algunas pie/as o equipo determinado. Ministerio de Ambiente y Energa: MINAE. Ministerio de Agricultura y Ganadera: MAG. Ministerio de Educacin Pblica, MEP. Ministerio de Gobernacin y Polica: MGP. Ministerio de Obras Pblicas y Transportes. MOPT. Ministerio de Salud. MS. Municipalidad: Organismo Cantona! que administra los intereses locales. Normas Tcnicas: La normativa emitida por AYA para el desarrollo de los sistemas de Acueductos y alcantarillados. Operacin: es el conjunto de acciones que se efectan con determinada oportunidad v frecuencia, para poner en funcionamiento adecuado un sistema de agua potable. Obras Complementarias: son todas aquellas obras que no siendo parte de la estructura principal ayudan a su adecuado funcionamiento y proteccin. Entre estas obras se encuentran los caminos de acceso, portones, cercas, muros y zonas verdes. Organizacin Panamericana de la Salud OPS/OMS Permiso de uso de agua: Titulo otorgado por la Ley de Aguas, para que en forma individual, las personas utilicen las aguas para las necesidades bsicas y ordinarias de la vida cuando se carece de un sistema de abastecimiento pblico cercano. Procuradura General de la Repblica, Procuradura. Reglamento de calidad de Agua Potable Decreto Ejecutivo N 25991-S en La Gaceta N 100 del 27 de mayo de 1997. Reglamento de Ubicacin de Plaas de Tratamiento de Aguas Negras, Decreto Ejecutivo N 25151 S en La Gaceta N 178 del 16 de setiembre de I 992. Reglamento de Manejo Lodos de Tanques Spticos. Decreto Ejecutivo N 21297-a publicado en La Gacela N 114 del 15 de junio de 1992. Reglamento de Creacin del Sistema Nacional de Proteccin y Mejoramiento del Ambiente Decreto N 12194-OP del 12 de enero de 1991.\nReglamento de Crdito y Asistencia Tcnica a las Municipalidades beneficiadas con el Programa de Agua Potable en acueductos urbanos, publicado en La Gaceta N 76 del 23 de abril de 1993. Servicio Nacional de Aguas Subterrneas, Riego y Avenamiento SENARA. Articulo 3Corresponde a! AYA dirigir, fijar polticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, desarrollo y como ente rector intervenir en lodos los asuntos relativos a la administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados en lodo el territorio nacional, as como en lo relativo al Manejo integrado de las cuencas hidrogrficas, su conservacin y explotacin racional de las aguas necesarias para las poblaciones; control de su contaminacin o alteracin, definicin de las medidas. Articulo 4 Las normas tcnicas del presente reglamento son de obligatorio cumplimiento en la operacin y mantenimiento para todos los sistemas de acueductos en todo el territorio nacional, indistintamente quien sea su administrador, sern los responsables directos de garantizar cumplimiento de las normas tcnicas, que aqu se establecen, a efectos de garantizar la adecuada prestacin de los servicios pblicos de suministro de agua potable, mediante el cumplimiento de los requisitos tcnicos de Administracin, operacin y funcionamiento, suministrando un servicio pblico, bsico en calidad y cantidad en concordancia con la ley y los reglamentos. En cualquier momento los funcionarios designados del Ministerio de Salud o del AYA podrn ingresar a las instalaciones de los sistemas verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos y en la bitcora consignar las medidas correctivas que correspondan. Articulo 5 Todo ente administrador de los sistemas de acueductos y alcantarillados, deber, solicitar a ARESEP la fijacin peridica de sus tarifas, a efectos de garantizar la dotacin de recursos para brindar un adecuado servicio pblico. Los costos de Regulacin debern ser pagados a ARESEP fin forma oportuna, por el ente bajo cuya administracin se encuentran los sistemas. Articulo 6Todos los costos de regulacin, inspeccin, asesoras, supervisin, inscripcin de caudales, y cuales quiera otros, debern ser integrados por el ente administrador como parte de los costos de inversin del sistema, y en su caso deber pagarlos al quien corresponda por la prestacin de tal servicio. Articulo 7Corresponde al AYA Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar segn sea e! caso. todas las aguas de dominio indispensables para dotar a las poblaciones del recurso,\nen ejercicio de los derechos, que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley N 276 del 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el AYA se considera el rgano o substitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, Ministerios y Municipalidades, segn el articulo 2 inciso f) de la Ley N 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas. Articulo 8nicamente pueden administrar y prestar servicios pblicos derivados de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados, el AYA, las Municipalidades, la Empresa de Servicios Pblicos de Heredia y las Organizaciones comunales constituidas conforme con el Reglamento de Delegacin y debidamente autorizadas por AYA. Articulo 9Para utilizar aguas superficiales o subterrneas, es necesario que la entidad administradora de los sistemas da acueductos o alcantarillados, proceda a solicitar y justificar tcnicamente la Asignacin de las aguas. Articulo 10.Determinada tcnicamente la necesidad de utilizar el agua para las poblaciones, el AYA remitir un informe al MINAE, a efectos de que registre los caudales en el Registro Nacional de Aguas, y no los tenga disponibles para otros usos. reservndola para ese fin publico. Articulo 11. Corresponde al MINAE emitir las polticas y directrices ambientales generales para el manejo integral del recurso hdrico en todo el territorio nacional. Articulo 12. -Con excepcin de las aguas destinadas al servicio de las poblaciones, todo usuario de las aguas, indistintamente de su uso requiere de concesin otorgada por el MINAE por medio del Departamento de Aguas. Cuando se trate de explotacin de aguas subterrneas, de previo al otorgamiento de la concesin el MINAE, ordenar el estudio hidrogeolgicos correspondiente, a efectos de determinar que no se irrogan electos negativos al aprovechamiento para las poblaciones, tanto en calidad como en cantidad. Articulo 13.De conformidad con el articulo 264 de la Ley de Salud Pblica, el uso del agua para las poblaciones es de Inters pblico y tiene prioridad sobre cualquier uso. y en el otorgamiento de nuevas concesiones o prrrogas, a particulares, se otorgara audiencia al AYA, y a las organizaciones comunales que las aprovechan, con el fin de que se pronuncie respecto de la necesidad de dotaciones actuales y futuras, para las comunidades. Artculo 14.Se entiende por agua potable para efectos legales y reglamentarios, la que naturaleza o con los tratamientos debidos, rene las caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas que la hacen apta para el consumo humano de acuerdo con lo establecido en\nel Decreto Ejecutivo N 25991-S publicado en La Gacela N 100 del 27 de mayo de 1997. Articulo 15.Se prohbe contaminar los abastos de agua, as como daar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinado a las poblaciones. Se presume de pleno derecho la contaminacin del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elementos extrao, excepto aquellas que mejores su calidad en las proporciones cientficamente aceptables y autorizadas por el Laboratorio Nacional de Aguas de AYA. de conformidad con el articulo 273 de la Ley de Salud Pblica y artculos 225, 226, y 259 del Cdigo Penal. Articulo 16.El Departamento de Recursos Hdricos de AYA, recibir y contestar las audiencia sobre toda solicitud de concesin o asignacin, y remitir su criterio con las razones tcnicas al MINAE. En caso de ser desfavorable para el solicitante, el Opio, de Aguas del M1NAE le conferir audiencia al interesado para que dentro del plazo que se fijar al efecto, presente las pruebas tcnicas de su inters, de lo cual se le dar audiencia al AYA. Articulo 17.Si la Unidad Tcnica de AYA, mantiene su criterio desfavorable de la solicitud, el Dpto. de Aguas del M1NAE, suspender la tramitacin de la Concesin, conforme lo dispuesto en el inciso f) del articulo 2 de la Ley Constitutiva de AYA. y el interesado deber presentar ante AYA. los recursos ordinarios contra la decisin Tcnica o en su caso recurrir al proceso ordinario, conforme lo establece la Ley de Aguas. Articulo 18.Si la Gerencia o Junta Directiva de AYA, mantiene, modifica o revoca la decisin de la Unidad Tcnica de AYA; se remitir copia autorizada al Dpto. de Aguas del MINAE., para que contine o archive segn el caso la solicitud de concesin, y se agolar la va administrativa, para el interesado recurra a las instancias judiciales conforme con la ley. Artculo 19.El Dpto. de Aguas del MINAE deber mantener actualizado el Registro Nacional de dotaciones de agua, en el cual registrar la ubicacin geogrfica de la fuente, nombre de la fuente, caudales de la fuente, caudales dados en concesin, permiso o asignacin y sus plazos, para lo cual cada ente Administrador le cancelar los costos administrativos de registro. Articulo 20.El MINAE por medio del Departamento de Aguas registrara tas Asignaciones de las aguas destinadas a las poblaciones, que utilicen AYA, las Municipalidades, Empresa de Servicios Pblicos de Heredia y otras organizaciones comunales administradoras de los acueductos y alcantarillados comunales.\nArticulo 21.Las Asignaciones de dotaciones de aguas, se registrarn en el MINAE, con la nota emanada del Departamento de Recursos Hdricos o de la respectiva organizacin comunal administradora del sistema, o de la unidad tcnica Municipal en su caso, la que contendr la, Informacin del estudio bsico del acueducto, o del anteproyecto de la urbanizacin o lotificacin, con ubicacin de las fuentes productores, aforos, fechas y dotacin requerida para la vida til del sistema, segn las previsiones de desarrollo. Artculo 22.El desarrollador urbanstico u organizacin administradora, someter al AYA todos los estudios correspondientes a efectos de determinar los requerimientos del sistema y cancelar los costos administrativos de inspecciones, anlisis, investigaciones correspondientes. Cuando una comunidad requiera el agua para ese fin, deber de tramitar la asignacin del recurso, conforme con las previsiones de este Reglamento. Articulo 23.Recibida la nota de reserva de aguas, el MINAE, determinar, segn el Registro si el agua se encuentra o no disponible y en su caso coordinara con el AYA los periodos y caudales de disponibilidad o los dems trmites previstos en la ley y reglamentos. Articulo 24.Para tal efecto el Dpto, de Aguas del MINAE ordenar los aforos de la fuente productora o en su caso del balance hdrico, con el fin de garantizar el caudal ecolgico que debe permanecer en la misma, la dotacin solicitada y los caudales requeridos en el tiempo por las comunidades. Los interesados pudra recurrir al SENARA para que proceda a realizar tales aforos en forma oficial, pagando los costos correspondientes. Articulo 25.En caso de que fuera procedente otorgar la concesin o prorrogarla. la resolucin que se emita para la concesin deber indicar los caudales otorgados al momento, as como los caudales que regirn al futuro segn las reducciones necesarias para dotar a las poblaciones en el tiempo de los caudales reservados segn las precisiones de desarrollo del acueducto, por ello deber condicionarse y supeditarse el otorgamiento a ser revocado o modificado cuando se requieran los caudales para satisfacer aquel Un primario de las poblaciones. Articulo 26.Cuando encontrndose vigente una Concesin de aguas se requiera el recurso hdrico, para una poblacin, y en la resolucin no se hayan establecido las respectivas reducciones de caudales para los abastecimientos de agua potable, a solicitud y a cosa del interesado AYA proceder a expropiar los caudales necesarios, conforme con las previsiones que al electo establece la Ley de Aguas N 276 del 27 de agosto de 1942 y articulo 4 de la Ley No 6622 del 27 de agosto de 1981.\nArtculo 27.Todo administrador de sistemas de acueductos y/o alcantarillados, debidamente autorizado por AYA. deber registrar la asignacin de las aguas utilizadas o vertidas por su sistema, ante el Departamento de Aguas del MINAE, a efectos de garantizar la confiabilidad del Registro Nacional de Aguas y facilitar el inventario y poltica Nacional del Sector. Articulo 28En toda concesin, permiso o asignacin de aguas debern hacerse los estudios de exploracin de aguas, determinarn recarga, escorrenta, balance hdrico y caudales de explotacin, su calidad y cantidad, aprovechamientos existentes e impactos sobre otros aprovechamientos, no se permitirn desfogue de galeras de aguas subterrneas sin con ello pueden generarse fenmenos de subsistencia o alterar el balance hdrico para abastecimiento de poblaciones, toda el rea de influencia de la cuenca. En acuferos costeros, el SENARA deber recomendar tcnicamente, los caudales mximos de explotacin, sus periodos y la distancia mnima a partir de los doscientos metros de la zona martimo costera, que en ningn caso podr ser menor a los mil metros, con el fin de evitar la contaminacin por salinizacin. Articulo 29. La construccin de pozos privados y la utilizacin de sistemas privados de a bastee i mi en lo de agua para el uso y consumo humano en las reas del pas donde exista acueducto pblico en funciones deber ser autorizado por el Ministerio de Salud y AYA. Los pozos existentes, podrn ser clausurados, sellados y mantenidos en reserva, cuando as lo determine el Ministerio de Salud en comn acuerdo con AYA de conformidad con el articulo 270 de la Ley General de Salud Pblica. Articulo 30.Corresponde al Ministerio de Salud, emitir las polticas, directrices, controles y rdenes sanitarias especificas relativas a la calidad y cantidad de los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el pas, as como ordenar al AYA que adopte las medidas o intervenga los sistemas que as lo considere necesario. Artculo 31.Los asociados, miembros Directivos o trabajadores de las Asociaciones Administradoras de los sistemas de Acueductos y/o alcantarillados, que as lo soliciten, al MINAE y al Ministerio de Salud, podrn ser nombrados como Polica o Inspectores de Salud y Ambientales y de Recursos Naturales, con el Fin de que velen por el adecuado manejo de la cuenca hidrogrfica y la proteccin de los Recursos Naturales, al tenor de la reglamentacin de los COVIRENAS.\nPara tales efectos quedan sometidos a las leyes y reglamentos respectivos. Artculo 32.Con el fin de garantizar uniformidad en todos los sistemas destinados a agua potable de las poblaciones, todos los entes administradoras, pintaran sus estructuras de color celeste. Articulo 33.Con el fin de garantizar la clara identificacin de las lneas conductoras o distribuidoras de agua potable, entre fincas, se instalaran mojones color celeste, al menos cada cincuenta metros con el fin de identificarlas claramente. Articulo 34. Con el fin de garantizar la realizacin de investigaciones, estudios, mejoras o actividades de mantenimiento, se inscribirn las servidumbres en el Registro nacional con una clara referencia al plano catastrado de la finca o en su caso de la respectiva hoja geogrfica. Articulo 35.En lo posible veinte centmetros despus de la tubera enterrada, se instalara una cinta plstica color celeste a efectos de que cuando se excave para realizar reparaciones, se ubique la tubera sin producirle averas. Articulo 36.En las zonas protectoras de las tomas, se sembrarn especies arbreas autctonas, segn recomendacin del MAG y MINAE, las tomas debern estar cercadas a electos de impedir que los ganados u otros animales tenga acceso a la captacin. Articulo 37.Conforme con la Ley General de Salud y Cdigo Penal, se prohbe baase, lavar ropas, abrevar ganados en las presas, tanques o lomas de agua destinada a los abastecimientos. Articulo 38.Todas las actividades agrarias, mineras, construcciones de caminos y otras obras debern garantizar el cumplimiento de la ley de uso y manejo del suelo, a electos de evitar las erosiones y sedimentaciones en los sitios de captacin de las aguas. Articulo 39.Previa notificacin a los poseedores, usuarios, administradores, propietarios o sus representares, los encargados del acueducto podrn ingresar a las inca-s con el fin de realizar estudios, investigaciones o mejoras conforme lo dispone el inciso i) del articulo 5 de la Ley Constitutiva de AYA.\nCAPITULO II De las normas tcnicas y procedimientos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de acueductos Articulo 40.Obras de captacin- Para lodos los efectos dentro de este grupo, se incluyen todas aquellas obras civiles declinadas a captar los manantiales y escorrentas o escurrimientos de agua, para su aprovechamiento con fines de abastecimiento pblico. Se clasifican en obras para aguas subterrneas y aguas superficiales: 1- Las captaciones de aguas subterrneas, son todas aquellas cuyo objetivo es aprovechar, tanto las fuentes superficiales (nacientes), como las sub-superficiales (drenajes o pozos poco profundos), o bien la utilizacin de acuferos confinados mediante la perforacin de pozos profundos. 2- Las obras de captacin de aguas superficiales, son aquellas concebidas y construidas para utilizar los escurrimientos y depsitos superficiales tales como ros, arroyos, lagos y embalses, ya sean naturales o creados por el hombre. En este caso se utilizan represas, canales, galeras de infiltracin y diversos tipos de pozos y drenajes. 3- Para efectos de las normas de mantenimiento preventivo las obras de captacin se dividen de la siguiente manera: a) Captacin de aguas superficiales mediante represas o diques b) Captacin de manantiales o nacientes c) Captacin de aguas subterrneas mediante pozos Articulo 41.'Tomas. Las tomas son estructuras de concreto diseadas para captar el recurso hdrico, generalmente se pueden encontrar dos tipos: tomas de fondo y tomas laterales. 1 - Las tomas de fondo son estructuras que se extienden transversalmente en una seccin del transversalmente consisten en represas con un canal recolector en su parte superior, el cual tiene una rejilla de metal dimensionada apropiadamente para el paso del agua. 2- Las tomas laterales consisten en una caja de captacin ubicada en la margen del ro, con rejilla de metal colocada verticalmente. En algunas ocasiones las lomas laterales cuentan con una estructura dentro del cauce del ro que permite direccionar el flujo para su captacin.\nArticulo 42.Las tomas se ubican dentro del grupo 01, TO-Toma, Norma 01-TO, la que resulta obligatoria su cumplimiento, segn la siguiente descripcin: Actividad TO-1 TO-2 TO-3 TO-4 TO-5 TO-6 Frecuencia Diario 3 meses 4 meses 6 meses 12 meses 60 meses Trabajo por realizar Limpieza de sistema rejillas y admisin de agua Limpia de instalaciones e inspeccin de obras complementarias Mantenimiento de la zona de azolve Inspeccin general zona de influencia Estructuras y obras complementarias Reconstruccin de la estructura\nArticulo 43. Procedimiento para lomas. Para todos los efectos se establece la siguiente clasificacin: TO-1 Limpieza de sistema de rejilla y admisin de agua. Esta actividad consiste en la limpieza de los sistemas de rejas y cajas o canales de entrada o admisin del agua, de lodos los materiales ah retenidos. La frecuencia de la misma es variable y depende de las condiciones temporales de la escorrenta y del tipo de materiales de fondo o en suspensin arrastrados por el ro, que por su tamao o naturaleza quedan retenidos y deben ser removidos. En algunas ocasiones es conveniente cerrar la vlvula o compuerta de aduccin y abrir la de limpieza para que desfoguen los sedimentos. TO-2 Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. Esta actividad, aplicable a todas las reas en que se ubican las unidades de tratamiento, consiste en mantener en condiciones ptimas las zonas verdes y jardines, contribuyendo a la buena imagen y esttica de las instalaciones. Esta actividad incluye la reparacin de cercas o mallas para demarcar y proteger las instalaciones, pintura anticorrosiva en elementos metlicos (esto cuando su estado lo amerite) y el acondicionamiento de los caminos de acceso a la obra. TO-3 Mantenimiento de la zona de azolve. Consiste en la remocin de los materiales depositados en la zona de carga de la estructura, que disminuyan o dificulten la capacidad de admisin del flujo hacia la estructura de toma.\nDe ser necesario, se deber emplear maquinaria para remover los materiales depositados aguas arriba del sitio de presa o inclusive, volver a encausar la corriente en ciertos tramos del cauce. TO-4 Inspeccin General de la zona de influencia. Se refiere al recorrido por parle del personal tcnico, del cauce del ro aguas arriba y aguas abajo de! sitio de toma, as como tambin de la cuenca rea de recarga, para detectar posibles focos de contaminacin de las aguas, as como anormalidades en el cauce, que puedan provocar socavamientos, represamientos no deseados y posibles desvos del ro. En esta inspeccin se deben revisar los siguientes aspectos: - Descarga de aguas residuales domsticas y/o agroindustrial tratadas o no. - Extracciones importantes de agua para otros usos. - Descargas o extracciones de materiales y deslizamientos potenciales o activos que puedan alterar la conformacin del cauce, el flujo del ro y la calidad del agua. Se debe revisar, la existencia de rtulos de prevencin e informacin, su estado y ubicacin en lugares visibles, que identifiquen la ubicacin del sistema de agua. con el fin de advenir que es agua para consumo humano. TO-5 Estructuras y obras complementarias. Al termino de cada temporada de lluvias en la cuenca del cauce, surgen una serie de problemas que hacen necesario efectuar algunas reparaciones de menor o mayor consideracin en la estructura de toma, para mantenerla en condiciones ptimas de operacin. Algunos problemas comunes que deben ser solventados son: - Deterioro de los anclajes, empotramientos del muro de la presa en los extremos y en general las superficies de concreto y componentes metlicos, por el empuje del agua y el impacto del material pesado. - Erosin y socavamiento del pie de la presa y vertedero, debido a la energa desarrollada por las aguas y arrastre de piedras y troncos de gran tamao. Reparacin y pintura de obras complementarias. TO-6 Reconstruccin de la estructura. Esta actividad tiene la misma connotacin de la actividad CM-7. Se trata de una reparacin integral de toda la estructura y obras accesorias, tales como cajas,\ncanales, rejas, tuberas y vlvulas.\nArticulo 44.Se establece el Grupo 02, CM-Captacin de manantiales y la norma 02-CM, que se describe as: Actividad CM-1 CM-2 CM-3 CM-4 CM-5 Frecuencia 1 mes 2 meses 2 meses 3 meses 3 meses Trabajo por realizar Aforo de captaciones Remocin de sedimentos y desinfeccin de estructuras Revisin de vlvulas y obras accesorias Limpieza de las captaciones Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias CM-6 CM-7 CM-8 6 meses 12 meses 60 meses Inspeccin de captacin y rea adyacente Reacondicionamiento general de la obra Reconstruccin de la estructura\nArticulo 45. Procedimiento para captacin de manantiales: CM-1 Aforo de captaciones. Consiste en determinar el caudal que produce la naciente, as como la cantidad realmente aprovechada en el sistema de abastecimiento, para el control del sistema y la identificacin de variaciones en la produccin o el consumo del agua. Dependiendo de las condiciones y facilidades, el aforo puede ser ejecutado en la misma caja de captacin o bien utilizar un tanque de reunin de varias nacientes o un tanque de almacenamiento. CM-2 Remocin de sedimentos y desinfeccin. Consiste en el cierre de la vlvula de salida de la captacin y la apertura de la vlvula de limpieza, hasta que el material depositado en el interior de la caja sea totalmente eliminado. Si el material sedimentado no se elimina por completo, es necesario ingresar a la\nestructura con el fin de remover manualmente el remanente, aprovechar para lavar losas y paredes interiores con una solucin de hipoclorito de sodio, eliminando suciedades y desperdicios. Debe considerarse el aumento temporal de la dosis de desinfeccin, en el respectivo punto, para contrarrestar la posible contaminacin que se pueda presentar en el proceso de limpieza. De igual forma incluye la limpieza de materiales depositados en la zona superior de las estructuras de la captacin, que puedan provocar daos en la misma estructura o contaminacin de las nacientes. Adems se debe realizar la limpieza del rea de acceso a la captacin. CM-3 Revisin de vlvulas y obras accesorias. Debe verificarse el adecuado estado de las vlvulas, verificando el nmero de vueltas para abrir y/o cerrar, as como la facilidad para su manipulacin. De detectarse anomalas en su funcionamiento, deber revisarse el sistema de prensa-estopas, engrases, lubricacin y la no existencia de sedimentos en el asiento. Debe inspeccionarse el estado de cajas y bocas de registro, tuberas y canales de limpieza, rebose, salida y pasos directos. CM-4 Limpieza de las captaciones. Se refiere a la extraccin manual de materiales extraos tales como races, hojas u otros, dentro de la-s estructuras. Lavar losas y paredes interiores con una solucin de hipoclorito de sodio, eliminando suciedades y desperdicios. Esta actividad es complementaria a la CM-2. CM-5 Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. Esta actividad tiene la misma connotacin de [a actividad descrita en la norma para tomas TO-02. CM-6 Inspeccin de captacin y rea adyacente. La actividad consiste en detectar en la captacin, alrededores y la cuenca rea de recarga, focos contaminantes que deterioren potencialmente la calidad del agua. Debe revisarse el costado de drenajes de aguas superficiales, garant/ando que estas sean evacuadas a sitios seguros, de manera de evitar la con la ni i nacin en las captaciones y potenciales deslizamientos sobre la estructura. De igual forma debe inspeccionarse las obras de concreto, para detectar fisuras o hendiduras que tomen\nfactible el deterioro de la estructura y la calidad del agua captada. En el recorrido de las arcas adyacentes y de la cuenca se debe localizar la presencia cercana de letrinas, drenajes spticos, sitios de disposicin de residuos, animales domsticos e instalaciones agropecuarias que, constituyen peligros potenciales o reales de contaminacin de las aguas. Estas reas de captaciones deben tener establecidas las zonas de proteccin sanitaria, en las cuales se debe vigilar su cumplimiento. CM-7 Reacondicionamiento General. Esta actividad incluye todas aquellas acciones tendientes a inducir mejoras en el estado y funcionamiento de la captacin, como pintar las partes metlicas de la estructura, reparacin de repellos y eliminar grietas en muros y losas de concreto. Tambin captacin. CM-8 Reconstruccin de la estructura. Esta actividad debe efectuarse de acuerdo con el estado y circunstancias de cada obra. Consiste en restaurar integralmente la captacin y hasta donde sea posible, llevarla al inicio de un nuevo ciclo de operacin en condiciones ptimas. De ser necesario, se debe llegar a la demolicin total o parcial de lo construido, con la reposicin de cajas, vlvulas, sustitucin u readecuacin de drenajes, as como modificar lodo aquello que di lleulle la operacin y adecuado uso de la obra. Articulo 46.Pozos. Los pozos al ser estructuras no expuestas, no son incluidos dentro del mantenimiento regular de lodos los componentes del acueducto y las medidas que se loman son correctivas, cuando se presentan problemas de operacin, por ejemplo se presenta una baja en la produccin de agua o un deterioro de su calidad. Para clasificar los diferentes pozos para abastecimiento de agua, es necesario definir en primera instancia los acuferos existentes, los cuales se muestran en la Fig. N 1b. Un pozo artesiano o confinado, es aquel que se alimenta de un estrato acufero artesiano, denominado as al estar confinada el agua a una presin superior a la atmosfrica. Si la superficie piezomtrica imaginaria no corta el perfil del terreno, en ese punto, el agua aflora a la superficie y el pozo es denominado pozo artesiano de flujo. Si por el contrario dicha lnea piezomtrica corta la lnea del terreno, se estara hablando de un pozo artesiano sin flujo y el agua tendra que ser extrada del pozo por bombeo. comprende actividades atinentes para la reparacin de obras complementarias, incluyendo las obras destinadas a la delimitacin del rea de\nSe tienen tambin los pozos de capa fretica, los cuales llegan a aprovechar un estrato Fritico tambin llamado no cautivo, al no existir confinamiento a travs de una capa superior impermeable. En los acuferos de capa fretica el agua se encuentra prcticamente a la presin atmosfrica de acuerdo al esquema mostrado en la Fig. No 1a. Por otro lado en la Fig. N 1b se muestra de una manera esquemtica y un tanto simplificada, un corte tpico de un pozo para abastecimiento de agua, en donde se sealan sus principales componentes, niveles de agua, aspiracin en el pozo, radio de influencia y cono de depresin. Articulo 47.Se establece el Grupo 03, PA, pozos de agua, cuya norma 03-PA, se describe as: Actividad PA-1 PA-2 Frecuencia 2 meses 3 meses Trabajo por realizar Inspeccin y control Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias PA-3 PA-4 PA-5 PA-6 3 meses 6 meses 12 meses 16 meses Caseta de bombeo Desinfeccin de las instalaciones del pozo Revisin del equipo de bombeo Desarrollo y limpieza del pozo\nArticulo 48. Procedimiento para pozos. PA-1 Inspeccin y control. Debido a que no es posible observar lo que est sucediendo dentro del pozo y particularmente en el rea circundante a la rejilla, es indispensable el llevar a cabo una inspeccin peridica, efectuando las determinaciones y medie iones necesarias para sealar los problemas que se estn presentando dentro del pozo. De ser posible utilizar cmaras de inspeccin de pozos. La informacin que deber ser obtenida en relacin con el pozo, es la siguiente: Horario de bombeo, capacidad especifica y produccin, niveles esttico y dinmico, anlisis fsico-qumico y bacteriolgico, abatimiento, consumo de energa. El registro de los niveles y su variacin es importante para detectar el comportamiento de! pozo y del acufero. El nivel esttico es determinado con un indicador de niveles y\nse denomina a la profundidad de la lmina de agua, cuando no se est extrayendo agua del pozo. El nivel dinmico nos indica la profundidad de la tabla de agua cuando el equipo est bombeando, nicho nivel va a variar dependiendo de la jornada de bombeo y el caudal de explotacin. El abatimiento se establece como la diferencia entre el nivel esttico y dinmico (nivel de bombeo). Variaciones importantes tanto un la produccin, niveles de agua y consumo de energa, pueden ser ndice de un problema de Incrustacin y/o un problema electromecnico en el equipo de bombeo. Para precisar si realmente el bajo rendimiento del pozo es debido a incrustaciones o depsitos, se debe, adems, realizar un anlisis de la calidad del agua. Toda la Informacin anterior, obtenida de las visitas de inspeccin y anlisis de laboratorio, dar la pauta para establecer la necesidad y frecuencia de un desarrollo, limpie/a y desinfeccin del pozo. Se debe incluir tambin una revisin de la zona adyacente al pozo para evitar focos de contaminacin que provoquen una alteracin en la calidad del agua, una limpieza alrededor de este, as como una inspeccin del sello sanitario para detectar lisuras y cambios en su pendiente. PA-2 Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. Esta actividad tiene la misma connotacin de la actividad descrita en la norma para lomas TO-02. PA-3 Caseta de bombeo. Para el mantenimiento de la caseta, se debe revisar el estado de la obra con respecto a la pintura, las partes metlicas, las canoas, la seguridad de la misma y verificar que no existan grietas en la estructura. Adems debe realizarse un lavado del piso. Evitando utilizarla para otros fines, como espacio para aprovisionamiento de materiales. PA-4 Desinfeccin de las instalaciones del pozo. Es recomendable ejecutar esta actividad posterior a una labor de desarrollo y limpieza del pozo. '.\nEl objetivo de la desinfeccin es lograr la destruccin de todos los microorganismos patgenos, presentes en el pozo producto de las labores de construccin y terminado del mismo, as como de las labores de limpieza y desarrollo ejecutadas dentro del mantenimiento preventivo o correctivo. Es decir, la desinfeccin debe efectuarse despus de cualquier labor de reparacin o adecuacin del pozo o equipo de bombeo\ny antes de ponerlo en operacin nuevamente. El procedimiento recomendado es el siguiente: - Se prepara una solucin de hipoclorito de calcio, al volumen de la columna del pozo hasta el nivel esttico, con una concentracin de 100 mg/1. - Para la preparacin de la solucin se recomienda su mezcla durante unos 211 minutos. - El periodo de contacto en el pozo, se recomienda de dos a doce horas. - Antes de restablecer el servicio, se debe bombear y eliminar el agua con exceso de cloro. - Con una solucin desinfectante, se lava tambin el brocal y toda la superficie del pozo. PA-5 Revisin del equipo de bombeo. Esta actividad consiste en revisar el equipo de bombeo, de acuerdo a las instrucciones de los catlogos e instructivos de los fabricante. Se debe verificar y ajustar las tuercas y los pernos, limpiar exteriormente la bomba, aceitar o engrasar las partes que ameriten, eliminar incrustaciones, as como pintar exteriormente la bomba de ser necesario, cambiar empaques y oirs pie/as daadas. Esta revisin corresponde a apreciaciones muy generales que identifican algunos aspectos de los equipos de bombeo. Los aspectos electromecnicos ms relevantes estn identificados en otras normas especificas. PA-6 Desarrollo y limpieza del pozo. Las labores de desarrollo y limpieza del pozo se realiza dependiendo del tipo de incrustacin presente con diferentes agentes qumicos que disuelven los materiales depositados en la rejilla. Toda aplicacin de algn producto qumico en el pozo, tiene que ir acompaada por una agitacin del volumen de agua dentro del pozo para la adecuada mezcla de la solucin empleada y su mxima cobertura. Para ello existen varios procedimientos recomendados: a) Limpieza mecnica con pistn. b) Limpieza con agua a alta velocidad. c) Limpieza con aire comprimido.\nArtculo 49.Obras de pre-tratamiento. Dentro de las obras de pre-tratamiento se incluyen desarenadores y sedimentadores primarios, es decir estructuras utilizadas para eliminar panculas discretas de las aguas superficiales captadas y evitar su sedimentacin en las lneas de conduccin, tanques e instalaciones de tratamiento. Estas estructuras consisten bsicamente de un tanque, generalmente de forma rectangular, el cual incluye un sistema de entrada, recoleccin, salida y limpieza. Articulo 50.Se establece el Grupo 04, de para desarenadores, cuya norma 04-DE, se describe: Actividad DE-1 DE-2 DE-3 DE-4 DE-5 DE-6 Frecuencia Diario 1 mes 3 meses 4 meses 12 meses 60 meses Trabajo por realizar Limpieza del sistema de entrada y salida Limpieza de la estructura Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias Revisin y ajuste de vlvulas Reacondicionamiento y pintura general Reconstruccin de la estructura\nArticulo 51.El procedimiento para desarenadores, ser: DE-1 Limpieza del sistema de entrada y salida. Esta actividad consiste en la limpieza de todos los materiales retenidos en las rejas, canales y sistemas de entrada y distribucin de flujo. DE-2 Limpieza de la estructura. Se refiere al accionamiento del mecanismo de limpieza o desfogue del desarenador para el vaciado de la estructura y arrastre del material. Los remanentes deben ser extrados manualmente. Esta actividad incluye el raspado rpido de paredes y del fondo del tanque. Para evitar interrupciones del servicio durante esta actividad se debe hacer uso del paso directo o "BY-PASS". en el caso de que exista y las condiciones de presin lo permitan. DE-3 Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. Esta actividad tiene la misma connotacin de la actividad descrita en la norma para lomas TO-02.\nDE-4 Revisin y ajuste de vlvulas. Las vlvulas de entrada, salida, desfogue y de paso directo deben ser manipuladas con el propsito de asegurar su adecuado funcionamiento. Adems esta revisin es necesaria para comprobar el estado de Juntas y empaques verificando la inexistencia de fugas. En caso de ser necesario, desarmar la vlvula para su debida reparacin y engrase. DE-5 El acondicionamiento general y pintura. Esta actividad consiste en una limpie/a de la estructura, la reparacin de grietas, reposicin de tapas, soldadura de partes metlicas deterioradas, reparacin de cercas y mallas y pintura general sobre lodo de tubera expuesta, canaletas y registros. Se debe verificar si existen deslizamientos que pongan en riesgo la estructura. DE-6 Reconstruccin de la estructura. Consiste en restaurar integralmente la obra y hasta donde sea posible, llevarla a] inicio de un nuevo ciclo de operacin en condiciones ptimas. De ser necesario se debe realizar una reposicin de vlvulas, canaletas y registros. Si los desarenadotes estn ubicados cerca de la toma y en las mrgenes del ro, se podran incluir obras de proteccin y prevencin de avenidas.\nArticulo 52.Las obras de conduccin. Este grupo incluye todas las tuberas y canales utilizados para la conduccin de aguas crudas o tratadas hasta el tanque de almacenamiento o al inicio de la red de distribucin. Cuando de una conduccin principal se derivan lneas destinadas a transportar agua a otros puntos del sistema, o bien aquellas que conducen agua de un tanque a otro, son conocidas las mismas como conducciones secundarias. Dentro del grupo correspondiente a obras de conduccin, se incluyen: a) Estructuras especiales de cruce de ros y quebradas. b) Tanques disipadores de energa o quiebragradiente. c) Vlvulas especiales en la lnea (de aire, limpieza, reguladoras de presin, etc.)\nArtculo 53.Se establece el grupo 05, OC, para obras de conduccin cuya norma 05OC, se describe: Actividad OC-1 OC-2 Frecuencia 3 meses 3 meses Trabajo por realizar Limpieza de la servidumbre de paso de las lneas de conduccin Mantenimiento de vlvulas y limpieza de lnea de conduccin y tanques quiebragradientes OC-3 3 meses Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias OC-4 OC-5 12 meses 60 meses Inspeccin y mantenimiento general Reposicin de vlvulas, y tuberas daadas\nArticulo 54.El procedimiento para obras de conduccin es el siguiente: OC-1 Limpieza de la servidumbre de paso de las lneas de conduccin. Consiste bsicamente en la eliminacin de la maleza, en una franja de un metro y medio (1.5 m) de ancho a cada lado de la lnea de conduccin. Adicionalmente limpiar la superficie e interior de las cajas de vlvulas. Todo lo anterior con la finalidad de permitir una mejor localizacin y una adecuada inspeccin de la lnea y obras accesorias. OC-2 Mantenimiento de vlvulas y limpieza de lneas de conduccin y tanques quiebragradiente. La disminucin del caudal en una lnea de conduccin se presenta por obstrucciones producidas por la presencia de aire o sedimentos, por lo que deber verificarse la adecuada operacin de las vlvulas de admisin o expulsin de aire. En el caso de obstrucciones por sedimentos, se deben abrir las vlvulas de limpieza por varios minutos, permitiendo su evacuacin. En el caso de vlvulas especiales se deber revisar que funcionen de acuerdo a los parmetros establecidos para la operacin adecuada. Tambin se incluye la limpieza de los tanques quiebragradiente para algas. Su limpieza debe efectuarse con cuidado a electos de impedir, por una manipulacin rpida y descuidada de las vlvulas de entrada, una sobrepresin que falle la tubera\nde conduccin. OC-3 Inspeccin y mantenimiento general. Esta actividad tiene la misma connotacin de la actividad descrita en la norma para tomas TO-02. OC-4 Inspeccin y mantenimiento general. En esta actividad se deben detectar tallas potenciales, que puedan aumentar la vulnerabilidad de la estructura. Comprende los siguientes aspectos: a) Sobre presiones en la tubera. b) Fallas de anclajes. c) Erosin y deslizamiento en el rea de influencia de la lnea de conduccin. d) Inspeccin, readecuacin y reparacin de estructuras especiales de cruce de ros, quebradas, paso de carreteras o vas frreas. Las estructuras de paso de ros y quebradas pueden ser de dos tipos: - Pasos areos. - Pasos subterrneos. En el caso de pasos areos del tipo puente colgante, debe revisarse la tensin del cable y comprobar visualmente la curvatura parablica del mismo, as como verificar las condiciones en los puntos de apoyo de las torres y puntos de sujecin. No debe presentar lisuras ni reventaduras. Deben revisarse las condiciones de las pndolas y de la canasta, si la hubiera, que sirve de apoyo a la tubera, as como el estado de las torres de apoyo, en ocasiones constituidas por angulares o bien por pilotes de tubera metlica embebidos en bases de concreto. El concreto de las bases o cimentacin de torres y bloques de anclaje de cables, no debe presentar fisuras o reventaduras, ni debe existir erosin del suelo o socavamiento. En el caso de pasos areos, con estructura metlica rgida o tubera autosoportante, resulta importante las condiciones del apoyo o base, en los extremos de la tubera, as como el estado de la misma. En los pasos subterrneos, la tubera atraviesa bajo el cauce de los ros o quebradas protegida por una estructura de concreto o una camisa de acero. Se recomienda realizar inspecciones peridicas con el fin de determinar variaciones en el cauce del ro hacia zonas no protegidas de la tubera. Conviene recorrer el cauce y detectar cualquier factor que incida en la variacin de su curso.\nOC-5 Reposicin de vlvulas y tuberas daadas. Se refiere a la reconstruccin de la lnea de conduccin y elementos complementarios reparando, sustituyendo o relocalizando vlvulas, puentes y la misma tubera cuando as se amerite. El objetivo de esta actividad es restaurar la obra de conduccin a condiciones similares a las originales. Tambin incluye pintura anticorrosiva de las partes metlicas. Articulo 55.Procesos de tratamiento. Son los procesos que se deben llevar a cabo. para realizar la potabilizacin del agua, con el fin de eliminar o volver inactivas cualquier impureza que puedan ser perjudiciales para el bienestar y seguridad del consumidor. Las plantas de tratamiento de agua potable pueden estar conformadas por las siguientes unidades: - Sistemas de entrada y mezcladores - Dosificadores - Floculadores - Sedimentadores - Filtros rpidos - Filtros lentos - Equipos de desinfeccin - Edificios de operacin Las frecuencias para la ejecucin de las actividades de mantenimiento, corresponden a un tiempo promedio anual v debern ajustarse a tiempos menores, dependiendo de la calidad de agua tratada. Articulo 56.Los sistemas de entrada y mezcladores. Los sistemas de entrada a las Plantas de Tratamiento consisten en vlvulas o compuertas de admisin, vertedero y unidad de aforo. Los mezcladores son sistemas utilizados para producir la mezcla del coagulante con el agua.\nArticulo 57.Se establece el grupo 06, SM, para sistemas, de entrada y mezcladores, cuya norma 06-SM, se describe: Actividad SM-1 SM-2 SM-3 SM-4 SM-5 Frecuencia 15 das 15 das 15 das 3 meses 12 meses Trabajo por realizar Limpieza de canales y cajas. Revisin y calibracin del medidor. Limpieza y desobstruccin de mezcladores. Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. Inspeccin y readecuacin.\nArticulo 58.Los procedimientos para sistemas de entrada y mezcladores es el siguiente: SM-1 Limpieza de canales y cajas. Consiste en la eliminacin de algas, incrustaciones y depsitos en fondo y paredes de la estructura de admisin y canales. Realizar una desinfeccin, empleando una solucin concentrada de cloro con la siguiente dosificacin: * Concentracin 2 g de cloro por m3 de agua con una permanencia mnima de 10 horas. * Concentracin de 20 g de cloro por m3 de agua con permanencia no mayor de 2 hrs. SM-2 Revisin y calibracin del medidor. Comprende la revisin riel dispositivo para medicin de flujo, as como su calibracin y ajuste. En el caso de medidores diferenciales colocados en tuberas, es deseable desarmar el apralo eliminando incrustaciones, dndole proteccin contra la corrosin. SM-3 Limpieza y des obstruccin de mezcladores. Cuando se habla de mezcladores constituidos por vertederos y canales, se debe realizar la limpieza de depsitos, eliminacin de algas e incrustaciones. Es deseable que se realice una des in leccin empleando una solucin concentrada de hipoclorito de calcio. En el caso de difusores e inyectores, debe efectuarse una desobstruccin orificio por orificio y abrir la vlvula de limpieza. SM-4 Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias.\nEsta actividad tiene la misma connotacin de la actividad descrita en la norma para tomas TO-02. SM-5 Inspeccin y readecuacin. Reparacin de repellos, grietas y reventaduras en la estructura, as como tambin la revisin o reemplazo de las cajas de vlvulas. En el caso de difusores e inyectores se deben revisar las vlvulas, ajustar y pintar cajas o dispositivos distribuidores de la solucin coagulante. Articulo 59.Floculadotes. Los floculadores son estructuras destinadas a la mezcla lenta del agua con el coagulante, con el fin de producir el floculo. Consiste de uno o varios compartimentos, y pantallas, que son colocados a los lados de las paredes de los tanques, permitiendo con una gradiente apropiada el tiempo suficiente para la formacin de los flculos. Los floculadores se clasifican en hidrulicos y mecnicos. Articulo 60.Se establece el grupo 07, FC para floculadores, cuya norma 07-FC, se describe: Actividad FC-1 FC-2 FC-3 FC-4 FC-5 FC-6 Frecuencia Diario 15 das 15 das 15 das 15 das 3 meses Trabajo por realizar Retiro de espuma y materiales en suspensin. Limpieza de canaletas. Revisin de vlvulas y drenaje de lodos acumulados. Inspeccin y limpieza de la estructura. Lavado de paredes y desinfeccin. Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. FC-7 12 meses Inspeccin general y pintura.\nArticulo 61. Los procedimientos para floculadores son: FC-1 Retiro de espuma y materiales en suspensin. En la superficie de las unidades de floculacin frecuentemente se acumulan materiales producto de la accin del coagulante en el agua cruda y que deben ser removidos. FC-2 Limpieza de canaletas.\nEsta actividad consiste en la limpieza con el mtodo ms apropiado de las paredes y fondo del canal, eliminando por completo los materiales no deseables, adheridos a ellas. FC-3 Revisin de vlvulas y drenaje de lodos acumulados. Se debe revisar el buen funcionamiento de las vlvulas, compuertas o vertederos de entrada y salida del agua al floculador, vlvulas de drenaje y los canales de interconexin entre un compartimento y otro. Se debe realizar la apertura de las vlvulas que existen en cada compartimento del floculador, para drenar los materiales depositados en el fondo del mismo. FC-4 Inspeccin y limpieza de la estructura. Esta actividad se refiere a la inspeccin general del estado y funcionamiento de la unidad, la limpie/a de la estructura y la revisin de drenajes, con el objetivo de eliminar entre otros, cortos circuitos, incrustaciones y fugas de agua. Si el floculador es de tipo mecnico se deber revisar el estado y funcionamiento de los motores y dems componentes. FC-5 Lavado de paredes y desinfeccin. Las paredes de os tanques deben lavarse, retirando la mayor cantidad de material adherido, seguidamente aplicar una solucin concentrada de hipoclorito de calcio y por ltimo realizar un lavado con agua a presin. FC-6 Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias, Esta actividad tiene la misma connotacin de la actividad descrita en la norma para lomas TO-02. FC-7 Inspeccin general y pintura. La actividad se refiere a la inspeccin general de la estructura y de ser necesario su reparacin. Se debe revisar la existencia de grietas en el concreto y evidenciar la presencia de fugas. Se incluye en esta labor la pintura total.\nArticulo 62.Sedimentadores: Los sedimentadores son tanques de forma rectangular o circular donde se precipitan las partculas aglomeradas en la zona de floculacin.\nArticulo 63.Se establece el grupo 08, SE, para sedimentadores, cuya norma 08-SE, se describe:\nActividad SE-1 SE-2 SE-3 SE-4 SE-5 SE-6\nFrecuencia Diario 15 das 15 das 15 das 3 meses 12 meses\nTrabajo por realizar Limpieza de canaletas. Drenaje de lodos acumulados. Inspeccin y limpieza de placas. Lavado de paredes y desinfeccin. Limpieza de instaladores e inspeccin de obras complementarias. Inspeccin general y pintura.\nArticulo 64.Los procedimiento para sedimentadores, son: SE-1 Limpieza de canaletas. Esta actividad consiste en la limpieza, con el mtodo ms apropiado, de paredes, fondo del canal, tabiques, difusores y orificios, eliminando por completo los materiales no deseables, adheridos a ellas. SE-2 Drenaje de lodos acumulados. La extraccin de los lodos se llevar a cabo mediante el accionamiento de la vlvula de limpieza. El material remanente deber ser removido en forma manual o con el uso de agua a presin o su combinacin. SE-3 Inspeccin y limpieza de placas. Se realizar !a limpieza de las placas y su estructura de soporte, posteriormente se inspeccionar su estado y de ser necesario se repararn o repondrn todas aquellas daadas. SE-4 Lavado de paredes y desinfeccin. Las paredes de los tanques deben lavarse, retirando la mayor cantidad de material adherido, seguidamente aplicar una solucin concentrada de hipoclorito de calcio y por ltimo realizar un lavado con agua a presin. SE-5 Limpieza del lote y reparacin de cercas.\nEsta actividad tiene la misma connotacin de la actividad descrita en la norma para tomas TO-02. SE-6 Inspeccin general y pintura. La actividad se refiere a la inspeccin general de la estructura y de ser necesario su reparacin. Se debe revisar la existencia de grietas en el concreto y evidenciar la presencia de fugas. Se incluye en esta labor la pintura total.\nArticulo 65.Filtros. Los componentes de los filtros son bsicamente: sistema de admisin, sistema de lavado, medio filtrante o lecho de soporte, fondo falso y sistema de salida.\nArticulo 66.Se establece el grupo 09, FR para filtros rpidos, cuya norma 09-FR, se describe: Actividad FR-1 FR-2 FR-3 FR-4 FR-5 FR-6 Frecuencia 7 das 1 mes 1 mes 3 meses 12 meses 12 meses Trabajo por realizar Inspeccin y ajuste de vlvulas. Inspeccin del sistema de lavado de filtro. Limpieza y desinfeccin de paredes del filtro. Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. Pintura general y reconstruccin de la estructura. Lavado del material filtrante y revisin del fondo falso.\nArticulo 67.Los procedimientos para filtros rpidos, son: FR-1 Inspeccin y ajuste de vlvulas. Se debe revisar el correcto funcionamiento de las vlvulas de admisin, de lavado, salida y desfogue de cada unidad de filtracin, detectando posibles daos. FR-2 Inspeccin del sistema de lavado del filtro. Se debe revisar que la operacin de lavado est acorde a las normas establecidas, verificando la expansin del lecho filtrante, duracin y frecuencia del lavado de cada filtro, la formacin de bolas de todo, la existencia de corlo circuitos. Se deben detectar prdidas de material mirante.\nFR-3 Limpieza y desinfeccin de las paredes del filtro. Todos los elementos constituyentes del filtro deben ser lavados y desinfectados, incluyendo paredes de filtro y canaletas de lavado. FR-4 Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. Esta actividad tiene la misma connotacin de la actividad descrita en la norma para tomas TO-02. FR-5 Pintura general y reconstruccin de la estructura. La actividad se refiere a la inspeccin de la estructura. Se debe revisar la existencia de grieta-s y fracturas en el concreto y evidenciarse la presencia de tugas Tambin se incluye la reconstruccin de toda la estructura metlica o de concreto del (litro, reparando o sustituyendo los elementos de fondo falso y sistema de lavado. FR-6 Lavado del material filtrante y revisin del fondo falso. Para cada filtro, se debe extraer la arena y antracita del lecho filtrante, incluyendo la grava de soporte. Realizar la prueba de granulometra para determinar el coeficiente de uniformidad, tamao efectivo, coeficiente de esfericidad y peso especfico. Dicho material debe ser lavado y reponerse en caso de perdida. La frecuencia puede ser variada dependiendo de la lasa de filtracin, la recurrencia de las operaciones de lavado de rutina y la prdida de material filtrante. Se debe revisar la estructura de soporte o fondo falso constituido por viguetas pretensadas detectndose grietas o reventaduras. Adems se debe verificar si existen obstrucciones en los orificios de las mismas para el paso del agua filtrada y de lavado.\nArtculo 68. Se establece el grupo 09, FL para los filtros lentos, cuya norma 09-FL, se describe: Actividad FL-1 FL-2 FL-3 FL-4 FL-5 Frecuencia 1mes 3 meses 4 meses 12 meses 120 meses Trabajo por realizar Limpieza de la estructura. Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. Revisin y ajuste de vlvulas. Revisin del medio filtrante. Reconstruccin del filtro.\nArtculo 69.Los procedimientos para filtros lentos son los siguientes: FL-1 Limpieza de la estructura. En esta actividad se debe realizar la limpieza de los diferentes componentes del sistema de filtracin. FR-2 Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. Esta actividad tiene la misma connotacin de la actividad descrita en la norma para tomas TO-02. FL-3 Revisin y ajuste de vlvulas. Se debe revisar el correcto funcionamiento de las vlvulas de admisin, de lavado y salida de cada unidad de filtracin, detectando posibles daos. FL-4 Revisin riel medio filtrante. Esta actividad consiste principalmente en detectar las prdidas de material filtrante y deterioro del mismo por abrasin. En algunos casos parte del material debe ser repuesto y corregida su granulometra para ajustara a las. condiciones del diseo. FL-5 Reconstruccin del filtro. Consiste en una inspeccin detallada de la estructura del filtro y de ser necesario realizar su reconstruccin, incluyendo la sustitucin del medio librante. El objetivo bsico es restaurar las condiciones de toda la unidad filtrante y hasta donde sea posible levarla al inicio de un nuevo ciclo de vida til.\nArticulo 70.Dosificadores: Los dosificadores son equipos que forman parte de las plaas de potabilizacin. Su funcin es la de adicionar al agua productos qumicos, en cantidades establecidas bajo regulacin y control de los mecanismos de dosificacin de dichos equipos. Los dosificadores en seco agregan el producto en polvo o en forma granular al agua. Para los dosificadores en solucin, la determinacin y regulacin de la dosis a aplicar se efecta con el coagulante en solucin, este se puede realizar por gravedad o con la utilizacin de una bomba dosificadora. Ms adelante se enumeran actividades bsicas para el mantenimiento de estas unidades, sin embargo debe complementarse con las indicaciones que sobre el mantenimiento preventivo establezca el fabricante. Articulo 71.Se establece el grupo 10-DO, para dosificadores por solucin, cuya norma 10-DO, se describe: Actividad DO-1 DO-2 DO-3 Frecuencia 8 horas 1 mes 12 meses Trabajo por realizar Limpieza de tanques de solucin y conductos. Inspeccin general. Mantenimiento del dosificador.\nArticulo 72.Los procedimientos para dosificadores por solucin, son: DO-1 Limpieza de tanques y conductos. En esta actividad se debe realizar una remocin de sedimentos y limpieza de los tanques de preparacin de solucin, de dosificacin, mangueras, tuberas, dispositivos de regulacin y medicin de descarga. Se debe verificar que no exista obstruccin en orificios y vertedores. DO-2 Inspeccin general. Consiste en revisar la calibracin del dispositivo para medicin de descarga, sustitucin de mangueras y vlvulas que se encuentren deterioradas. DO-3 Mantenimiento del dosificador. Inspeccin detallada y sustitucin de los componentes que se encuentren deteriorados. Si el equipo de dosificacin emplea bomba se debe realizar una inspeccin de la misma y sus parles ms importantes. Incluye la limpieza y aplicacin de pintura a todas las partes metlicas expuestas a la accin de corrosin\ne incrustaciones, la restauracin de tanques y en general a toda la instalacin. Articulo 73.Se establece el grupo 10, DS para dosificadores en seco, cuya norma 10DS, se describe: Actividad DS-1 DS-2 DS-3 Frecuencia 8 horas 1 mes 12 meses Trabajo por realizar Lubricacin de mecanismos. Revisin, ajuste y limpieza de mecanismos. Inspeccin y readecuacin.\nArticulo 74.Los procedimientos para dosificadores en seco, son: DS-1 Lubricacin de mecanismos. En esta actividad se har la lubricacin de los elementos mviles de balanzas, apoyos de tornillo giratorio, mecanismo de disco giratorio o banda transportadora. Para la lubricacin se aplicar grasa o aceite, en roles, en mecanismos de reduccin y transmisin. DS-2 Revisin, ajuste y limpieza de mecanismos. Se revisar y calibrar el mecanismo dosificador (tornillo sin fin, banda transportadora, etc.), el accionamiento de la vlvula reguladora, el funcionamiento del motor que acciona el mecanismo de dosificacin y el de agitacin. Tambin se realizar una limpieza de las paredes de tanque de solucin y la tolva. DS-3 Inspeccin y readecuacin. Inspeccin detallada, limpieza y aplicacin de pintura a todas las partes metlicas expuestas a la accin de corrosin e incrustaciones, sustitucin de roles, de polcas, tajas o cadenas deterioradas, de roles de mecanismos de agitacin por aire; revisin de la instalacin elctrica. Articulo 75.Sistemas de desinfeccin, la desinfeccin consiste en la eliminacin de microorganismos patgenos, siendo la aplicacin del cloro el mtodo ms utilizado en aguas para consumo humano, debido especialmente a las siguientes ventajas: - Eficiente, actuando en un tiempo razonable. - Bajo costo. - Fcil aplicacin.\n- Efecto residual (perdura en el agua despus de aplicarlo). - Fcil de detectar, - No es txico al ser humano (en dosis bajas). - No da olor ni sabor apreciable al agua (en dosis bajas). - Se ha desarrollado una alta experiencia y tecnologa en su uso y aplicacin. Ms adelante se enumeran actividades bsicas para e! mantenimiento de los equipos ms utilizados, sin embargo debe complementarse con las indicaciones que sobre el mantenimiento preventivo establezca el fabricante.\nArticulo 76.Se establece el grupo 09, Tipo a: para productores de hipoclorito de sodio en sitio, cuya norma 11-CL, se describe: Actividad CL-1 CL-2 CL-3 CL-4 Frecuencia Variable Diario 1 mes 6 meses Trabajo por realizar Dosificacin. Inspeccin y limpieza del equipo. Limpieza de rotmetro. Limpieza del tanque de salmuera y tuberas.\nArticulo 77.Procedimiento para productores de hipoclorito de sodio. La aplicacin de las actividades y frecuencias anotadas, dependen del tipo y modelo del equipo productor de cloro y que en algunos casos son excluyentes. CL-1a Dosificacin. Normalmente este tipo de equipos requiere de dos recipientes para la elaboracin del cloro. Cada vez que el equipo se apaga automticamente, despus de que se ha producido el cloro, se procede a dosificar. Se debe sacar el can del recipiente con cloro y se lava con agua a presin, por las ranuras del can. Se introduce el can en el recipiente con vinagre blanco o cido actico a un 51%, durante 30 minutos solamente. Cuando se vuelve a utilizar se saca el can del vinagre, se lava con agua a presin y se introduce el can en el recipiente con la salmuera (sal-agua preparada). Para el caso del Clorid L-3 se limpian los electrodos suavemente con un cepillo de\ndientes y agua, luego se lavan con agua a presin. Cuando se vaca el otro recipiente con cloro se vuelven a limpiar los electrodos y el recipiente que queda vaco se le da una lavada para eliminar los residuos. CL-2 Inspeccin y limpieza del equipo. Limpiar el filtro de entrada al ablandador de aguas. Mantener una presin de entrada de 50 PSI. Inspeccionar el depsito de sal, completar si hace falta y comprobar la existencia de fugas en el sistema. CL-3 Limpieza del rotmetro. Limpiar el rotmetro por dentro hasta que suba y baje libremente la pieza que marca en el rotmetro. Esta limpieza se puede realizar con cido clorhdrico al 10%. CL-4 Limpieza del tanque de salmuera y tuberas. En la limpieza del tanque de salmuera, la salmuera se debe drenar y guardarla para ser utilizada posteriormente, remover y limpiar todas las mangueras que se conectan entre el ablandador y el tanque y al panel. Desarmar y limpiar todo el sistema de la boya flotador. Limpiar el tanque y lavarlo con agua limpia. Inspeccionar el tablero o rectificador, principalmente el cableado, conexiones flojas y verificar que no haya fugas. Articulo 78.Se establece el Tipo b: para gases oxidantes, cuya norma 11-CL, se describe: Actividad CL-1b CL-2b CL-3b CL-4b CL-5b CL-6b CL-7b Frecuencia 2 das 1 mes 6 a 9 meses Diaria Semanal 1 mes 4 meses Trabajo por realizar Controlar concentraciones de sal y soda custica. Inspeccin del equipo dorador. Reacondicionamiento general. Revisin del nivel de sal. Revisin de dosificador. Revisin general del equipo. Limpieza general.\nArticulo 79.El procedimiento para sistema de gases oxidantes producidos en sitio. La aplicacin de las actividades y frecuencias anotadas, dependen del tipo y modelo del\nequipo productor de cloro y que en algunos casos son excluyentes. CL-1b Controlar concentraciones de sal y soda custica. Si bien el control de las concentraciones de sal y soda custica son actividades propias de operacin del equipo, es importante considerarlo como mantenimiento preventivo por las repercusiones que se puedan presentar en el mismo. Se debe llevar un control de los niveles en el nodo v ctodo v sus concentraciones. CL-2b Inspeccin del equipo dorador. Requiere la inspeccin del equipo clorador y su limpieza. Incluye la limpieza de la membrana con agua, no se debe rasguar, ni usar ningn objeto puntiagudo, ni cepillo para la limpieza. Usar un lubricante para los electrodos del equipo. Cepillar y lubricar los tornillos de los flanger, as como verificar si las platillas del ctodo y nodo se encuentran en buen. estado y as evitar la corrosin, en el ctodo por la potasa v en el anudo por la sal. CL-3b Reacondicionamiento general. Reemplazo total de la membrana, limpieza total del equipo y la revisin de su estado general. Revisar los contactores de los cables. Revisar los datos histricos de la variacin del amperaje; esta variacin puede reflejar una mala utilizacin de las concentraciones en el nodo v ctodo. CL-4b Revisin del nivel de sal. Se debe revisar el nivel de sal en el tanque, no puede ser menor de 30 centmetros. CL-5b Revisin de dosificador. Cuidar que la presin de entrada de agua est entre 25 y 100 PSI. Revisar que no haya fugas en mangueras v tuberas y si se observa goteo en la celda, se aprietan los tornillos del permetro. Se procede a apagar el equipo y se verifica que estn limpios los orificios del nodo y ctodo, CL-6b Revisin general del equipo. Verificar que el voltaje de entrada de la fuente de poder sea el correcto. Revisar que funcionen los interruptores del flotador del tanque. Probar los flujos del nodo y ctodo que sean de 20 y 10 (GPH) galones por hora respectivamente, si se varia en mas de 3 GPH se debe revisar la lnea afectada y que el orificio no tenga obstrucciones. CL-7b Limpieza general.\nLimpiar los tanques de salmuera, de solucin de cloro producido y del filtro de salmuera o si Fuera el caso su reemplazo. Inspeccionar el cableado de la fuente de poder y verificar que la temperatura de la alimentacin est entre 10 y 27 C. Articulo 80.Se establece el Tipo c: para cloro gas, cuya norma 11- CL. se describe: Actividad CL-1c CL-2c CL-3c CL-4c Frecuencia Diario 1 mes 3meses 6 meses Trabajo por realizar Comprobacin de fugas. Limpieza general. Limpieza de eyector. Revisin general del equipo.\nArtculo 81.Procedimiento para cloro gas, se describe: CL-1c Comprobacin de fugas. Comprobar la existencia de fugas de cloro en los siguientes puntos; vlvulas del cilindro, la arandela entre el dorador y la vlvula de cilindro. Revisar las mangueras y el filtro de entrada al dorador. CL-2c Limpieza general. Limpiar el rotmetro por dentro hasta que la bola del mismo suba y baje libremente. Desarmar y limpiar el asiento de la vlvula de entrada al dosificado!'. esta vlvula se sumerge en thinner o acetona, el asiento debe estar libre de suciedad y sin rayones. Limpiar la vlvula de ajuste en la parle superior del dorador. CL-3e Limpieza de eyector. Desarmar y limpiar el eyector o difusor, para remover la suciedad. CL-4e Revisin general del equipo. Realizar una revisin genera! del equipo para detectar algn dao o deterioro del mismo. Desarmar y revisar el diafragma del dorador.\nArticulo 82.Tanques de almacenamiento y distribucin. Los tanques de distribucin y de almacenamiento son estructuras concebidas, diseadas y construidas para cumplir las siguientes Funciones: - Compensar y atender las variaciones llorarlas de caudal, garantizando la continuidad en el abastecimiento.\n- Mantener presiones de servicio, adecuadas en la red de distribucin. - Proveer una reserva para atender incendios '1 emergencias. De acuerdo a su posicin y estructuracin pueden dividirse en: a) Tanques asentados b) Tanques elevados Dentro de los tanques asentados, tenemos aquellas estructuras que se encuentran apoyadas directamente en el suelo o bien los enterrados total o parcialmente. Los tanques elevados, son los que se encuentran a una cierta altura sobre la superficie del terreno y se hayan sustentados en una estructura de soporte. En el caso de tanques elevados deber considerarse adicionalmente la estructura de soporte, programando su mantenimiento de acuerdo a la especial configuracin de la misma, condiciones topogrficas y de suelos, as como del material del cual est construida. Artculo 83.Se establece el grupo 1, TA-para tanques de almacenamiento y distribucin, cuya norma 12-TA: Actividad TA-1 TA-2 TA-3 TA-4 TA-5 Frecuencia 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 60 meses Trabajo por realizar Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. Limpieza de sedimentos sin ingresar al interior, Limpieza, desinfeccin v revisin de vlvulas. Reacodicionamiento general. Reconstruccin de la estructura.\nArticulo 84. Los procedimientos para tanques de almacenamiento y distribucin, son los siguientes: TA-1 Limpieza de instalaciones e inspeccin de obras complementarias. Esta actividad tiene la misma connotacin de la actividad descrita en la norma para lomas TO-02. TA-2 Limpieza de sedimentos sin ingresar al interior. Esta actividad se refiere a la remocin de sedimentos con la apertura de la vlvula de\nlimpieza, sin necesidad de que una persona se introduzca en el interior del tanque. Esta modalidad de limpieza de sedimentos no requiere de una desinfeccin como complemento, ni tampoco Implica necesariamente interrumpir el servicio de agua a la poblacin, siempre y cuando, exista un paso directo obvindose el paso del flujo por el tanque. TA-3 Limpieza, desinfeccin y revisin de vlvulas. Esta actividad requiere el ingreso de personal (con equipo de proteccin) al interior de la estructura para eliminar depsitos e incrustaciones en paredes y fondo del tanque. Posteriormente se realizar una desinfeccin del depsito empleando compuestos de cloro, cuyas concentraciones deben tomar en cuenta el tiempo posible de contacto: * Concentracin 2 g de cloro por m3 de agua con una permanencia mnima de 10 horas. * Concentracin de 20 g de cloro por m3 de agua con permanencia no mayor de 2 hrs. TA-4 Reacondicionamiento general. Incluye las acciones necesarias para proteger, mejorar el aspecto y el funcionamiento de la obra, como pintar las partes metlicas de la estructura y eliminar grietas en muros y losas de concreto. En tanques metlicos debe prevenirse la corrosin, para ello se debe limpiar la estructura con el mtodo apropiado dependiendo de las condiciones de deterioro, luego se utilizarn pinturas anticorrosivas; en el caso de la pintura interior del tanque, se debe pintar con una capa de pintura anticorrosiva y dos capas de pintura apropiada para el contacto con el agua potable, de acuerdo a lo establecido en las normas de la AWWA. TA-5 Reconstruccin de la estructura. Consiste en la inspeccin detallada de la estructura y restaurarla integralmente y basta donde sea posible, llevarla al inicio de un nuevo ciclo de vida til. De ser necesario, la reposicin de cajas, vlvulas, sustitucin o readecuacin de drenajes, as como modificar lodo lo que dificulte la operacin, control y adecuado uso de la obra.\nArticulo 85.Redes de distribucin. Las redes de distribucin, son el conjunto de tuberas e instalaciones que distribuyen el agua desde los tanques de almacenamiento hasta los puntos de consumo. Las redes se componen de:\nAnillos y ramales de tubera, Acometidas v conexiones domiciliarias. Vlvulas e hidrantes.\nArticulo 86.Se establece el grupo 13, RD, para redes de distribucin, cuya norma 13RD. se describe: Actividad RD-1 RD-2 RD-3 RD-4 RD-5 RD-6 RD-7 Frecuencia 2 meses 3 meses 12 meses 12 meses 60 meses Variable Variable Trabajo por realizar Inspeccin del medidor y caja de proteccin. Inspeccin general de vlvulas especiales. Limpieza externa de medidores y cajas de proteccin. Inspeccin general. Sustitucin del medidor. Sustitucin de tubera. Actualizacin de planos.\nArticulo 87.Los procedimientos para redes de distribucin, son: RD-1 Inspeccin del medidor y caja de proteccin. Se debe inspeccionar el estado del medidor y de la caja de proteccin. Adems se debe manipular la llave de paso, comprobar su funcionamiento y detectar la presencia de fugas visibles. RD-2 Inspeccin general de vlvulas especiales. Se debe dar mantenimiento a las vlvulas especiales (reguladoras de presin, reguladoras de flujo, etc.) y para ello se debe verificar que se estn operando, a las presiones y parmetros indicados para su funcionamiento, de no ser as se debe verificar que la vlvula est libre de obstrucciones, hacer revisin de diafragmas, conexiones entre pilotos y proceder a su calibracin. Las vlvulas de compuerta que se utilizan en las redes deben trabajar cerradas o abiertas, en caso contrario deben reemplazarse por vlvulas de globo. RD-3 Limpieza externa de medidores y cajas de proteccin.\nEsta actividad consiste en la limpieza exterior del medidor y el interior y rea circundante de la caja de proteccin, dejndolo en condiciones ptimas para su lectura. RD-4 Inspeccin general. Para el caso de los pasos elevados y tubera expuesta, se debe realizar la actividad descrita en la norma OC-3. En lo que respecta a vlvulas se deben operar, abrindolas y cerrndolas, registrando el nmero de vueltas. !a direccin de apertura y cierre v la dificultad en su manipulacin. De disponer acceso directo a ellas se debe revisar el estado del prensa estopas, engranajes, eje y compuerta. Debe revisarse el estado de las cajas de las vlvulas y los cubrevlvulas. Se debe procurar el libre acceso a los receptculos donde se encuentran las vlvulas limpiarse para proceder al fcil manipuleo de las mismas. Se deben reponer lapa-s o cuerpos daados de cubrevlvulas y elevacin de los mismos en caso de recarpeteo, RD-5 Sustitucin del medidor. Consiste en la reposicin del medidor, cuando este haya cumplido con una Iectura acumulada de 3500 m3 en su defecto a los cinco aos. El medidor sustituido deber ser sometido a mantenimiento en el Laboratorio. RD-6 Sustitucin de Tubera. Esta labor consiste en la sustitucin de las tuberas que vayan cumpliendo con su vida til, tanto por el estado de los materiales como por su capacidad. En esta actividad se debe priorizar la sustitucin de las tuberas de Hierro Galvanizado y Asbesto Cemento. Se debe incluir en esta actividad las tuberas de las acometidas y las correspondiente: vlvulas de la red. RD-7 Actualizacin de planos. Cada vez que se efecten modificaciones en las redes o conducciones se debe realizar un esquema indicando ubicacin y la modificacin efectuada mostrando accesorios, dimetros y materiales para ser incluidos en los planos.\nArticulo 88.Mantenimiento de edificios. Para los efectos de los artculos 288, 289, 300, 308, 313, 315, 316 de la Ley General de Salud nmero 5315 del 30 de octubre de 1973 el\nmantenimiento preventivo de edilicios tiene como finalidad evitar el acelerado deterioro de los mismos y garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de saneamiento bsico lo que se logra realizando una programacin de acuerdo a la zona donde se ubica, ya que los climas varan y algunas actividades del mantenimiento preventivo deben hacerse con mayor regularidad por estas relaciones.\nArticulo 89. Se establece el grupo 14, ME, para el mantenimiento de edificios, cuya norma 14-ME, se describe: Actividad ME-1 ME-2 ME-3 ME-4 ME-5 ME-6 ME-7 ME-8 ME-9 ME-10 ME-11 ME-12 Frecuencia Diaria 1 mes 3 meses 3 meses 6 meses 6 meses 12 meses 12 meses Norma 12-TA 24 meses 24 meses 60 meses Trabajo por realizar Conserjera. Ascensores. Canoas y bajantes. Fumigacin. Cajas de registro y ceniceros. Telfonos y centrales telefnicas. Aire acondicionado. Extintores. Tanques de almacenamiento de agua. Instalacin elctrica. Pintura. Reacondicionamiento.\nArtculo 90.Los procedimientos para redes de distribucin se describen: ME-1 Conserjera. Esta actividad corresponde a la limpieza de las reas de trabajo, eliminando el polvo y suciedad de los equipos y mobiliario con el fin de que no se deterioren rpido y procurar un ambiente agradable para el desarrollo de las labores. Se incluyen la recoleccin de basura, limpieza del mobiliario, limpieza de equipo de cmputo,\nlimpieza de pisos y servicios sanitarios. La limpieza de ventanas, persianas, alfombras y paredes, se realizara con una frecuencia menor y depender de las condiciones propias de cada edificio en cuanto a ubicacin y funcin. ME-2 Ascensores. El mantenimiento debe efectuarse segn las recomendaciones establecidas por el fabricante en cuanto a funcionamiento y seguridad. ME-3 Canoas y bajantes. Esta actividad consiste en la limpieza de canoas eliminando todo el material que se encuentre acumulado. Se debe revisar su estado interno, identificando la presencia de xido y asegurndose que la pendiente sea la adecuada para la evacuacin total del agua llovida. ML-4 Fumigacin. Esta actividad consiste en realizar una fumigacin total del edificio para eliminar insectos y roedores. ML-5 Cajas de registro y ceniceros. Se deben limpiar las cajas de registro, ceniceros y tuberas del sistema de aguas residuales y pluvial y a la vez verificar que no hayan obstrucciones. ML.6 Telfonos y centrales telefnicas. Para realizar el mantenimiento de los telfonos y centrales telefnicas es necesario, abrir los telfonos para realizar una limpieza interior, as como una revisin de sus componentes y revisar los cordones, cables, los hules del teclado y si fuera necesario se realiza el cambio del telfono. En cuanto a equipo sofisticado el mantenimiento debe efectuarse segn las recomendaciones establecidas por el fabricante. ML-7 Aire acondicionado. Para llevar a cabo el mantenimiento del aire acondicionado se debe realizar, limpieza general del aire acondicionado, as como el cambios de filtros, revisin del estado de la carga de aire y reparacin inmediata de componentes que se encuentren desgastados, utilizando limpiadores de las parrillas para eliminar bacterias o esporas que permanecen en el; los gases de] aire deben ajustarse a las normas de la\nConvencin sobre el Cambio Climtico y el Protocolo de Montreal. ML-8 Extintor. Se debe realizar una revisin de extintores y cambio de algunas de sus partes que se encuentren deterioradas, as como la recarga de los agentes extintores. ML-9 Tanques de almacenamiento de agua. Todo edificio que cuente con tanques de almacenamiento para agua requiere cumplir con la actividad descrita en las normas 12-TA, 05-OC, y 10-DS, y al menos trimestralmente debe efectuarse un anlisis de la calidad del agua, que garantice a los consumidores el acceso de agua apta para el consumo humano. ML-10 Instalacin elctrica. Esta actividad incluye la revisin general del sistema elctrico y sustituir todos aquellos componentes daados. Asegurar la distribucin y disponibilidad del fluido elctrico para esto se debe realizar una revisin cuidadosa de las lneas de distribucin y de los equipos terminales de conexin y protecciones. Corregir conexiones defectuosas. ME-11 Pintura. Se debe realizar una pintura general del exterior e interior del edificio. La pintura interior depende del uso de las reas de trabajo, por lo que se recomienda una inspeccin mas frecuente para valorar la necesidad de pintar antes de lo programado. ME-12 Reacondicionamiento. Consiste en una revisin general del edificio. En caso de requerirse se deben sustituir partes excesivamente deterioradas. Artculo 91.Notifquese todas las Direcciones Regionales de AYA, a la empresa de Servicios Pblicos del Heredia, a las Municipalidades Administradoras de Acueductos, a las Organizaciones comunales, al Ministerio de Salud y a todos los entes Administradores de Sistemas de Acueductos, al Dpto. de Aguas del MINAE, al SENARA. La Direcciones de Operaciones de AYA. velar porque el Dpto. de Impresos al costo y en forma permanente, suministre os ejemplares de bitcoras para cada actividades.\nArticulo 92.Estas normas tcnicas, rigen a partir de su publicacin en el Diario oficial La Gaceta. Fueron aprobadas mediante el acuerdo de la Junta Directiva de AYA No 2001175 del da 27 del mes de junio del ao dos mil uno, Publquese. Acuerdo firme. San Jos, 27 de julio del 2001.\nDocuments similaires à Reglamento de Normas Tecnicas y Procedimientos Para El Mantenimiento Preventivo de Los Sistemas de Abastecimiento de Agua\nPlus de Luis Paulino Picado Blanco\nInfo Jur Abr 2016\nSíntesis de las amenazas naturales. Costa Rica. CNE.\nEcuación de la Continuidad 2.pdf