CÓDIGO DE REDES FOTOVOLTAICO - PDF\nDownload "CÓDIGO DE REDES FOTOVOLTAICO"\nInmaculada Iglesias Cruz\n1 CÓDIGO DE REDES FOTOVOLTAICO NORMAS TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE CALIDAD, PARA LA CONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE CENTRALES SOLARES Y CENTRALES SOLARES CON TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN). Septiembre\n2 1.1 Introducción. 1.2 Alcance ÍNDICE 1.3 Fiscalización del Cumplimiento con el Código de Redes. 1.4 Definiciones. 1.5 Abreviaturas. A. NORMAS TÉCNICAS. A.1 Generalidades A.2 Certificación de las Centrales Solares Fotovoltaicas y sus Componentes. B. NORMAS OPERATIVAS. B.1 TOLERANCIA A LAS DESVIACIONES DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. B.1.1 Condiciones Normales de Operación. B.1.2 Condiciones de Operación con Disturbios o Fallas. B.2 RESPUESTA DE FRECUENCIA. B.3 CAPACIDADES DE POTENCIA REACTIVA. B.4 FUNCIONES DE CONTROL DE VOLTAJE Y POTENCIA REACTIVA. B.4.1 Control de Potencia Reactiva (Q). B.4.2 Control de Factor de Potencia. B.4.3 Control de Voltaje. B.5 NORMAS DE CALIDAD. B.5.1 B.5.2 Niveles de Armónicas. Calidad de la Tensión y el Efecto de Parpadeo (Flicker). B.6 FUNCIONES DE REDUCCIÓN DE LA POTENCIA ACTIVA. B.7 PROTECCIONES Y NIVELES DE FALLAS. B.8 REQUISITOS DE FUNCIONES DE CONTROL. 2\n3 B.9 SEÑALES, COMUNICACIONES, CONTROL, y MEDICIÓN. B.9.1 Señales. B Señales desde las Centrales disponibles en el Punto de Conexión. B Periodos de Actualización. B Señales de Control enviadas por el CND a las Centrales. B Pronóstico de los MW de las Centrales. B Declaración de Disponibilidad de los MW de las Centrales. B.9.2 Comunicaciones. B.9.3 Medición SMEC. B.10 PRUEBAS. B.11 ESTUDIOS Y ANÁLISIS PARA LA CONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE CENTRALES SOLARES Y CENTRALES SOLARES CON TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA. C. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN. 3\n4 1.1 Introducción. Una alta penetración de generación eléctrica con energías renovables del tipo intermitente (solar fotovoltaico y eólica), pueden presentar un riesgo para la seguridad y estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el caso de que estas Centrales de Generación Eléctrica no sean capaces de dar soporte al SIN. La intermitencia de la radiación solar tiene efectos sobre la calidad de la frecuencia, voltaje y otros problemas eléctricos por lo cual es necesario crear reglas especificas para la conexión de los Sistemas de Centrales Solares y Centrales Solares con Tecnología Fotovoltaica al SIN. En este documento los términos tensión y voltaje son sinónimos, y se usan ambos. 1.2 Alcance El alcance de este documento, es el de establecer una serie de condiciones de conexión que son de obligatorio cumplimiento para todos los proyectos de los Sistemas de Centrales Solares y Centrales Solares con Tecnología Fotovoltaica (en adelante Centrales), previstos de tal forma que se garantice la seguridad y estabilidad del SIN, antes de su entrada en operación En este Código de Redes Fotovoltaico se describen los requerimientos específicos y generales necesarios para conectar al SIN las Centrales en Alta y Media Tensión, con capacidades mayores de 500 kw Este Código de Redes Fotovoltaico, contiene las Normas Técnicas, Operativas y de Calidad, que deben cumplir las Centrales para conectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y aplica a los Agentes del Mercado que tengan una Licencia de Generación Solar Fotovoltaica, en adelante Las Licenciatarias, que utilicen Inversores para convertir la Corriente Directa (DC) generada por los paneles solares fotovoltaicos en Corriente Alterna (AC) de 60 Hz, para mantener la seguridad y confiabilidad en la operación del SIN El presente Código de Redes Fotovoltaico, no aplica a los casos siguientes: a) Para los Sistemas de Centrales Solares y Centrales Solares con Tecnología Solar Térmica, b) Para conexiones en Baja Tensión, para lo cual aplica el Procedimiento para la Conexión de Centrales Particulares de Fuentes Nuevas, Renovables y Limpias, de hasta Quinientos (500) kilowatts, a las Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión de las Empresas de Distribución Eléctrica, última versión actualizada. 4\n5 c) Para las Centrales que hayan obtenido su Licencia Definitiva con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente Código Las Centrales con capacidades mayores de 500 kw que se conecten a las Redes de Alta y Media Tensión, tanto en Transmisión (T) como Distribución (D), deberán apoyar a la seguridad y estabilidad del SIN y no deberán desconectarse de la red durante una falla en el SIN, de acuerdo con lo estipulado en el presente documento Los requisitos del presente Código de Redes Fotovoltaico también pueden cumplirse mediante la instalación de equipamiento complementario o adicional, los cuales se considerarán como parte de las Centrales La capacidad de potencia (kw) máxima de las Centrales que pueda conectarse a las redes eléctricas de Transmisión o Distribución, dependerá de las condiciones respectivas de estas redes, y ésta deberá estar determinada mediante un estudio que deberá efectuar la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) en el caso de conexión a las líneas de Alta Tensión (T y D) y conexión en Media Tensión en una Subestación del Sistema de Transmisión, y por la distribuidora en el caso de conexión a la Media Tensión en redes de distribución El Punto de Conexión determina el punto frontera de aplicación de este Código de Redes Fotovoltaico Los requerimientos para la conexión de las Centrales al SIN, deberán actualizarse conforme las necesidades del SIN lo requieran, y de acuerdo con los resultados de los estudios del comportamiento del SIN, que deberá realizar ETESA anualmente De ser requerido, de acuerdo con los estudios correspondientes del SIN que realicen tanto el CND como ETESA o la distribuidora, las Centrales existentes en operación o en construcción o en proyecto, deberán cumplir con cualquier nuevo requisito que se estipule en este documento para las mismas Igualmente, las Centrales que se conecten al SIN, deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Transmisión, en el Reglamento de Operación, y por la Regulación vigente En los casos en que un mismo requerimiento sea tratado por este Código de Redes Fotovoltaico y el Reglamento de Transmisión y/o el Reglamento de Operación, para las Centrales aplicará prioritariamente lo indicado en este documento. 5\n6 1.3 Fiscalización del Cumplimiento con el Código de Redes. ETESA y el CND, deberán velar que las Centrales, cumplan con todos los requisitos estipulados en este documento antes de entrar en operación comercial y durante su operación comercial. El CND podrá no conectar o desconectar del SIN a cualquiera de las Centrales, que incumpla con uno o más de los requerimientos estipulados en este Código de Redes Fotovoltaico, el Reglamento de Transmisión, el Reglamento de Operación y la Regulación vigente. 1.4 Definiciones. Agentes del Mercado. Empresas generadoras, cogeneradoras, autogeneradoras, transportistas, distribuidoras, los grandes clientes y las interconexiones internacionales. Alta Tensión: La tensión igual o superior a 115 kv. Armónicas. Son componentes de frecuencia que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de la onda sinusoidal ideal de 60 Hz. Calidad. Atributo de un sistema eléctrico determinado por la calidad del producto eléctrico entregado a los usuarios del sistema y que está referido a la magnitud de la tensión y la frecuencia y la contaminación de la tensión instantánea de suministro. Capacidad Instalada. Es la capacidad total de los Inversores que forman parte de los Sistemas de Centrales Solares o Centrales Solares con Tecnología Fotovoltaica, instalados aguas abajo del Punto de Conexión. Central Solar Fotovoltaica. Conjunto de Inversores a los cuales se conectan los paneles solares fotovoltaicos productores de electricidad en Corriente Directa (DC), cuyo recurso energético es la radiación solar, la cual es convertida por los inversores en Corriente Alterna (AC) de 60 Hz, la cual se inyecta en las redes de transmisión o distribución eléctrica. Esta central incluye las instalaciones auxiliares para la transformación, control, soporte de red y transporte de la energía hasta el Punto de Conexión. 6\n7 Centro Nacional de Despacho. Dependencia de ETESA encargada de la prestación del servicio público de operación integrada. Efecto de Parpadeo (flicker): Es una variación rápida y cíclica de la tensión, que causa una fluctuación correspondiente en la luminosidad de las lámparas a una frecuencia detectable por el ojo humano. Frecuencia Nominal (Fn). Es el valor de frecuencia de 60 Hz interpretado como sesenta ciclos por segundo de la señal de corriente o Tensión. Media Tensión: La tensión mayor a 600 V y menor a 115 kv. Licenciataria. (Ley 37 de 2013) Persona natural o jurídica titular de una licencia de generación de energía eléctrica, expedida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Protección. Conjunto de relevadores y aparatos asociados que disparan los interruptores y equipos necesarios para separar equipo fallido u operando fuera de los límites preestablecidos, o que hacen operar otros dispositivos (válvulas, extintores y alarmas), para evitar que el daño aumente de proporciones o que se propague. Potencia Activa Disponible. Es la potencia activa (MW) medida en el Punto de Conexión que puede producir basado en su disponibilidad y condiciones de la radiación solar. Potencia Activa Estimada. Es el máximo valor de la potencia activa (MW), medida en el Punto de Conexión, que por diseño puede suministrar continuamente. Punto de Conexión. Es aquel punto en el cual los Sistemas de Centrales Solares y Centrales Solares con Tecnología Fotovoltaica se conectan a la red de transmisión o de distribución. Sistema SCADA. Centraliza la Supervisión, Control y Adquisición de Datos recolectados de cada una de las estaciones Terminales remotas (RTU) de las subestaciones a nivel nacional y realiza las funciones de control de la Frecuencia, Voltajes, Control de generación de las unidades e Intercambio de energía basados en un despacho económico. 7\n8 Sistema Interconectado Nacional. El conjunto de centrales de generación, líneas y redes de transmisión y distribución de electricidad y sus instalaciones complementarias que se encuentran interconectadas, en un solo sistema a nivel nacional, sin distinción de las personas públicas y privadas a quienes pertenezcan. 1.5 Abreviaturas. ASEP: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. CND: Centro Nacional de Despacho D: Distribución ETESA: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. SIN: Sistema Interconectado Nacional. T: Transmisión 8\n9 A. NORMAS TÉCNICAS. A.1 Generalidades. Los Sistemas de Centrales Solares y Centrales Solares con Tecnología Fotovoltaica (en adelante Centrales), deberán estar diseñados y construidos de tal forma que cumplan con los requisitos de soporte Dinámico y Estático al SIN durante condiciones normales, así como también en condiciones anormales o de disturbios o fallas. Los requerimientos operativos para las Centrales que se conecten a las redes de Alta y Media Tensión, deberán incluir todos aquellos elementos que se soliciten en el presente documento que efectúen la tarea de soportar la operación, seguridad y estabilidad del SIN. Este enfoque de integración al SIN de las Centrales, permitirá una mayor penetración de las energías renovables. En condiciones normales o de estado estable el soporte al SIN deberá proporcionarse contribuyendo al control del voltaje por medio de la inyección o absorción de Potencia Reactiva, y en condiciones de disturbios o estado transitorio el soporte al SIN deberá proporcionarse permaneciendo conectados por medio de tener incorporado la capacidad Fault-Ride Through durante fallas. Igualmente, las Centrales, deberán tener incorporados la capacidad de reducir su inyección de Potencia Activa (kw) al SIN referida a su Punto de Conexión, por medios de control automáticos y en tiempo real. En la sección B de este documento, se especifican en más detalle estos requisitos y otros requisitos adicionales. A.2 Certificación de las Centrales Solares Fotovoltaicas y sus Componentes. Las Centrales, deberán contar con Certificaciones de diseño y fabricación. Como referencia de los parámetros que especifiquen lo relacionado con requerimientos para las Centrales, se utilizarán como referencia los estándares internacionales de la IEEE, de la IEC, y las de otros organismos internacionalmente reconocidos. Las certificaciones de las Centrales, deberán ser entregadas a ETESA o a la distribuidora, con anterioridad a la fabricación de los mismos. ETESA o la distribuidora tendrán 30 días calendario para hacer comentarios o aceptar las certificaciones; y después de este período, si no se han pronunciado al respecto, las certificaciones se darán por aceptadas. Lo anterior no libera a La Licenciataria se cumplir con los requerimientos de este Código de Redes Fotovoltaico. 9\n10 B. NORMAS OPERATIVAS. Los requerimientos operativos requeridos para los Sistemas de Centrales Solares y Centrales Solares con Tecnología Fotovoltaica (en adelante Centrales) que se conecten a las redes de Alta y Media Tensión del SIN, se establecen para los tipos de conexiones siguientes: Conexión Tipo-1- Aplica a las Centrales que en su Punto de Conexión inyecten más de 2,500 kw. Conexión Tipo-2- Aplica a las Centrales que en su Punto de Conexión inyecten 2,500 kw o menos. Los requerimientos solicitados tienen la tarea de dar soporte a la operación, seguridad y estabilidad del SIN. B.1 TOLERANCIA A LAS DESVIACIONES DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. Las Centrales deberán ser capaces de soportar desviaciones de frecuencia y voltaje en el Punto de Conexión bajo condiciones de operación normal y de disturbios descritas en este Código de Redes, reduciendo lo menos posible su potencia activa (MW). También deberán ser capaces de dar soporte a la frecuencia del sistema y la estabilidad del voltaje, de acuerdo con los requerimientos de este Código de Redes. B.1.1 Condiciones Normales de Operación. Los requerimientos estipulados en esta sección aplican para la Conexión Tipo-1 y para la Conexión Tipo-2. a) Las Centrales, deberán ser diseñados para que puedan operar dentro del rango de +/- 10% del voltaje nominal del Punto de Conexión. El rango continuo requerido de operación del voltaje es: 90% < V <110% b) La frecuencia nominal del SIN es de 60 Hz, y las Centrales, deberán ser diseñados para que sean capaces de operar en los tiempos mínimos estipulados dentro de los rangos de frecuencia que se establecen en la Tabla B.1, antes de que actúen las protecciones por Alta o Baja frecuencia. Tabla B.1 Rangos de operación por Frecuencia 10\n11 Rango de Frecuencia Mayor de 61.8 Hz De 61.6 Hz a 61.7 Hz De 60.6 Hz a 61.5 Hz De 59.5 Hz a 60.5 Hz De 58.5 Hz a 59.4 Hz De 57.9 Hz a 58.4 Hz De 57.4 Hz a 57.8 Hz De 57.2 Hz a 57.3 Hz Menor de 57.1 Hz Tiempo Mínimo en Operación Disparo Instantáneo 30 segundos 3 minutos Operación continua 3 minutos 30 segundos 7.5 segundos 45 ciclos Disparo Instantáneo Las protecciones de frecuencia se aplican individualmente por cada Central por Punto de Conexión. c) En los casos de variaciones súbitas de frecuencia en el SIN, las Centrales se deberán desconectar del SIN, si la frecuencia es mayor de 52.0 Hz por más de 4 segundos, y si la frecuencia es menor de 47.0 Hz por más de 200 ms. B.1.2 Condiciones de Operación con Disturbios o Fallas. Los requerimientos estipulados en esta sección aplican para la Conexión Tipo-1 y para la Conexión Tipo-2. a) Las Centrales, deberán ser diseñados para soportar saltos repentinos de fase hasta de 40 en el Punto de Conexión, sin desconectarse ni reducir su potencia activa disponible. b) Con base en los estudios de flujo de carga y estudios de estabilidad, se ha identificado el rango de voltaje de operación requerido para operación ante disturbios o fallas y condiciones de emergencia. El rango continuo requerido de operación del voltaje es: 90% <v <110% Durante los estados post-falla del sistema, el voltaje puede permanecer dentro del rango de + / - 10% por una cantidad de tiempo considerable. c) Capacidad de Fault Ride Through (FRT). Para garantizar que las Centrales no se disparen o se desconecten durante e inmediatamente después de ocurrida una falla en el SIN, por altos o bajos voltajes, se deben especificar las características para el Bajo Voltaje LVRT (Low Voltaje Ride-Through) y para el Alto Voltaje HVRT (High Voltaje Ride-Through). Los límites de la característica se han derivado de diversas simulaciones de fallas asegurando que el voltaje actual del sistema permanezca dentro de los límites de 11\n12 LVRT (Low Voltaje Ride-Through) y HVRT (Low Voltaje Ride-Through) de acuerdo a la Figura B.1.2 para todos los tipos de fallas críticas y contingencias. La Figura B.1.2 indica que no se permite la desconexión de cualquier Central cuando el voltaje en el Punto de Conexión se mantenga dentro de las líneas roja y azul. Figura B.1.2: Requerimientos de Alto Voltaje (LVRT) y Bajo Voltaje (HVRT). En lo que respecta al suministro de Potencia Activa (kw) a la red, se definen los siguientes requisitos: Se permite reducir la producción de potencia activa durante las fallas en la red. Las Centrales deben ser capaces de suministrar el 100% de la Potencia Activa Disponible a la red después del despeje de una falla, con una rampa máxima de 1 segundo (de 0 a la potencia nominal). Se ha considerado un tiempo mínimo de 150 ms para especificar la característica de Bajo Voltaje LVRT (Low Voltaje Ride-Through), de acuerdo a la Figura B.1.2 Este valor es suficiente para garantizar que la Central no se dispare ante la 12\n13 ocurrencia de fallas en el SIN, mientras que al mismo tiempo se encuentra por encima del tiempo de despeje de falla de diseño de 100 ms. Ambos tiempos de despeje de falla y tiempo de recuperación del voltaje de la característica de Bajo Voltaje LVRT (Figura B.1.2) se basan en los tiempos de despeje de falla y las excursiones permisibles especificada para el SIN. d) Soporte de Corriente Reactiva durante Fallas en el SIN. Las Centrales deberán tener la capacidad de proporcionar una alta corriente reactiva durante fallas en el SIN de tal manera de soportar la tensión en el Punto de Conexión. La corriente de falla reactiva se calcula (de acuerdo con las normas europeas) en función de la desviación de tensión (Figura B.1.3, K = 2). La corriente indicada en la Figura B.1.3 representa un incremento de corriente que tiene que ser añadida a la corriente de pre-falla. Se establece el valor de ΔUmin en 0.9 y la ΔUmax en 1.1. Figura B.1.3: Cálculo de la Corriente reactiva de Falla. B.2 RESPUESTA DE FRECUENCIA. Los requerimientos estipulados por esta sección aplican para la Conexión Tipo-1 solamente. En los casos de desviaciones en la frecuencia del SIN, las Centrales, deberán ser diseñados para ser capaces de suministrar una respuesta potencia-frecuencia en orden de estabilizar la frecuencia del SIN. La precisión del medidor para la frecuencia del SIN deberá ser de por lo menos +/- 10mHz. 13\n14 Las Centrales, deberán ser diseñadas para ser capaces de suministrar una respuesta potencia-frecuencia similar a la de la Figura B.2, para 60 Hz, la cual deberá ser presentada por La Licenciataria al CND para su aprobación. Figura B.2: Requisitos de Respuesta de Frecuencia B.3 CAPACIDADES DE POTENCIA REACTIVA. Los requerimientos estipulados en esta sección aplican para la Conexión Tipo-1 y para la Conexión Tipo-2. a) Las Centrales, para que contribuyan al balance de Potencia Reactiva y regulación de voltaje en el Punto de Conexión, deberán ser diseñados con la capacidad de operar en los modos de control siguientes: a.1 Modo de control de Voltaje a.2 Modo de control de Factor de Potencia a.3 Modo de control de Potencia reactiva (Q o MVAR) El modo de operación del control actual (uno de los tres), así como el punto de operación deberán ser establecidos por el CND o por el CND en coordinación con la distribuidora cuando la Central se conecte a la distribuidora. 14\n15 b) Las Centrales, para que participen en el control de voltaje, deberán ser diseñados para suministrar la Potencia Activa Disponible, con capacidad de inyección y absorción de Potencia Reactiva para Factores de Potencia dentro del rango de 0.95 adelantado a 0.95 atrasado (+/- 0.95) disponible desde el 20% de la Potencia Activa Disponible medida en el Punto de Conexión. Ver Figura B.3.1. c) Las Centrales, deberán ser diseñados para que el punto de operación pueda ser cualquiera dentro del área enmarcada de las Figuras B.3.1 y B.3.2. Figura B.3.1: Requisitos para la Potencia Reactiva Con referencia a la Figura B.3.1, los puntos A, B, y C corresponden a valores de 5% y -5% de la Potencia Activa Estimada. 15\n16 Figura B.3.2: Requisitos para el Control de Voltaje d) El suministro de la potencia reactiva se efectuará únicamente mientras la central inyecte potencia activa a la red, o sea que no se le requerirá suministro de potencia reactiva durante la noche. B.4 FUNCIONES DE CONTROL DE VOLTAJE Y POTENCIA REACTIVA. a) Los requerimientos estipulados en esta sección aplican para la Conexión Tipo-1 y para la Conexión Tipo-2. b) Las Centrales deberán estar equipados con funciones de control de Potencia Reactiva capaces de controlar la Potencia Reactiva suministrada por las Centrales en el Punto de Conexión, como también como una función de control de voltaje, capaz de controlar el voltaje en el Punto de Conexión, por medio de ordenes utilizando puntos de ajuste y gradientes. c) Las funciones de control de Potencia Reactiva y voltaje serán mutuamente exclusivas, lo que significa que sólo una de las 3 funciones abajo mencionadas podrá ser activada a la vez. c.1 Control de voltaje c.2 Control de Factor de Potencia c.3 Control de la Q o MVAR 16\n17 d) Los ajustes para la función de control y parámetro de aplicación para las funciones de Potencia Reactiva y control de voltaje, deberán ser determinados por el CND o la distribuidora e implementadas por las Centrales por Punto de Conexión. B.4.1 Control de Potencia Reactiva (Q). a) El control Q es una función de control que deberá controlar la inyección y absorción de la Potencia Reactiva en el Punto de Conexión, independientemente de la Potencia Activa y el voltaje. Esta función de control se ilustra en la Figura B.4.1 como una línea vertical. b) Sí el punto de ajuste del control Q requiere ser modificado por el CND o la distribuidora, las Centrales deberán actualizar el valor del punto de ajuste actual por el nuevo valor en menos de 3 segundos. Las Centrales deberán responder al nuevo punto de ajuste en menos de 30 segundos después de recibida la orden de cambio del punto de ajuste. Figura B.4.1: Funciones de Control de Potencia Reactiva 17\n18 B.4.2 Control de Factor de Potencia. a) El control del Factor de Potencia es una función de control que deberá controlar la Potencia Reactiva proporcionalmente a la Potencia Activa en el Punto de Conexión. Esta función de control se ilustra en la Figura B.4.1 como una línea con una gradiente constante. b) Sí el punto de ajuste del Factor de Potencia requiere ser modificado por el CND o la distribuidora, las Centrales deberán actualizar el valor del punto de ajuste actual por el nuevo valor en menos de 3 segundos. Las Centrales deberán responder al nuevo punto de ajuste en menos de 30 segundos después de recibida la orden de cambio del punto de ajuste. B.4.3 Control de Voltaje. a) El control de voltaje es una función de control que controla el voltaje en el Punto de Conexión. b) Si el punto de ajuste del voltaje requiere ser cambiado por el CND o la distribuidora, este cambio deberá ser iniciado dentro de los 3 segundos y completado antes de 30 segundos, después de recibida la orden de modificación del punto de ajuste. c) La precisión del punto de ajuste del voltaje deberá estar dentro de un +/- 1.0% del voltaje nominal, y la precisión del control realizado no deberá desviarse en más de +/- 2.5% de la inyección o absorción de la Potencia Reactiva requerida de acuerdo a las características de droop definidas en la Figura B.4.3. El CND o la distribuidora podrá aceptar características de droop que sean similares o equivalentes a las definidas por la Figura B.4.3. d) Las Centrales individuales deberán ser capaces de realizar el control dentro de su rango dinámico y límite de voltaje, con el droop configurado como se muestra en el Figura B.4.3. En este contexto, droop es el cambio de voltaje (p.u.) causado por un cambio en la Potencia Reactiva (p.u.). e) La coordinación completa de voltajes deberá ser efectuada por las Centrales con el CND o la distribuidora y aprobada por quién corresponda. 18\n19 Figura B.4.3: Control de Voltaje B.5 NORMAS DE CALIDAD. a) Los requerimientos estipulados en esta sección aplican para la Conexión Tipo-1 y para la Conexión Tipo-2. b) Para los Sistemas de Centrales Solares y Centrales Solares con Tecnología Fotovoltaica (en adelante Centrales) se establecen los límites permisibles de inyección de Armónicas y de Efecto de Parpadeo (Flicker), en el Punto de Conexión. B.5.1 Niveles de Armónicas. Para evitar inyección de armónicas al SIN o a la red de distribución por parte de los inversores y equipos asociados al funcionamiento de las Centrales, se deberán instalar filtros. Los niveles de distorsión debidas a Tensiones Armónicas deben cumplir lo especificado en las normas IEC e IEC Niveles de Armónicas en la Tensión. Los límites de niveles de armónicas en la Tensión en porcentaje de la magnitud de la tensión nominal se describen en la tabla B.5.1 de acuerdo a las normas IEC e IEC\n20 Tabla B.5.1 Valores de niveles de Armónicos en la Tensión. Orden de la armónica Nivel de armónicas en % de la tensión nominal 2 1,5 3 2,0 4 1,0 5 2, THD 3,0 THD = Distorción Armónica Total. B.5.2 Calidad de la Tensión y el Efecto de Parpadeo (Flicker). Las Centrales pueden afectar la calidad de tensión del SIN o la red de distribución por Efecto de Parpadeo (Flicker), por ello, las mismas deben mantenerse dentro de la normatividad de factores de severidad establecidos en el estándar IEC , del cual se define que: Factor de severidad de corta duración < 0.35 Factor de severidad de larga duración < 0.25 Para diez minutos. Para dos horas. 20\n21 B.6 FUNCIONES DE REDUCCIÓN DE LA POTENCIA ACTIVA. a) Los requerimientos estipulados en esta sección aplican para la Conexión Tipo-1 y la Conexión Tipo-2. b) Los Sistemas de Centrales Solares y Centrales Solares con Tecnología Fotovoltaica (Centrales), por razones de seguridad del SIN, deberán tener la capacidad de reducir su inyección de Potencia Activa al SIN, referida a su Punto de Conexión. c) El CND a su criterio y por razones de seguridad del SIN, podrá y deberá limitar, temporalmente, la inyección de Potencia Activa o desconectar la totalidad de las Centrales, en los casos que se describen a continuación, pero sin limitarse a los mismo. 1. En caso de riesgo de una operación insegura del SIN, 2. En caso de riesgo debido a una congestión en el SIN. 3. En caso de riesgo debido a la formación de una Isla no solicitada por el CND, 4. En caso de riesgo por una inestabilidad en el SIN de tipo estático o dinámico, 5. En caso de riesgo por un SIN inestable debido a un aumento de la frecuencia. d) Las Centrales deberán tener la capacidad de: (i) operar las Centrales a niveles reducidos, sí la Potencia Activa ha sido reducida por instrucción del CND por razones de seguridad del SIN; (ii) sí han recibido una instrucción por telemetría indicando el punto de ajuste de la reducción en MW del CND. e) En operación normal, las Centrales deberán tener la capacidad de reducir su Potencia Activa en el Punto de Conexión, en escalones de 10% o menores, de su Potencia Activa Estimada. f) En operación de contingencia o fallas, las Centrales deberán tener la capacidad de ajustarse a cualquier nivel de reducción de Potencia Activa que le indique el CND, independientemente del punto o modo de operación de las Centrales. El CND no intervendrá en el control de las Centrales individuales, sólo le indicará al operador de las Centrales, por medio de una señal enviada por telemetría, el punto de reducción al cual deberá ajustarse. g) Las Centrales deberán estar equipadas con funciones de reducción de la Potencia Activa, por ejemplo, funciones de control suplementarias. Estas funciones de reducción serán usadas para impedir desbalances en el SIN o la sobrecarga de los sistemas de Transmisión y Distribución en relación a la reconfiguración de los sistemas de Transmisión y Distribución en situaciones críticas o inestables o similares. 21\n22 B.7 PROTECCIONES Y NIVELES DE FALLAS. a) Los requerimientos estipulados en esta sección aplican para la Conexión Tipo-1 y la Conexión Tipo-2. b) Las funciones de los sistemas de protecciones de los Sistemas de Centrales Solares y Centrales Solares con Tecnología Fotovoltaica (Centrales), deberán proteger las Centrales y asegurar la estabilidad de los sistemas de Transmisión y Distribución eléctrica a los que se conecten. Como mínimo, deberán instalar sistemas de protección para cada inversor, transformador elevador, líneas de media tensión, transformador principal y auxiliar, líneas de alta tensión de conexión, interruptores, en las barras principales, etc. c) Las Centrales deberán estar dimensionadas y equipadas con las funciones de protección necesarias, de tal forma que las Centrales estén protegidas contra daños debidos a fallas e incidencias que ocurran en los sistemas de Transmisión y Distribución eléctrica a los que se conecten. d) Las Centrales deberán estar equipadas con detección efectiva de Operación en Isla en todas las configuraciones del sistema y con capacidad de descontinuar la generación de potencia en esa condición en menos de 3 segundos. La Operación en Isla de las Centrales con parte del sistema de Transmisión o Distribución no será permitido, a menos que el CND o la distribuidora así lo requieran. e) El CND o la distribuidora podrán solicitar el cambio de valores o ajustes en los sistemas de protección de las Centrales, antes y después de su inicio de operaciones, en razón de que los mismos sean de importancia para la operación de los sistemas de Transmisión y Distribución eléctrica. Más sin embargo, estos cambios no deben exponer a las Centrales a impactos negativos desde los sistemas de Transmisión y Distribución eléctrica, que las aparte de los requisitos de diseño. f) Las Centrales deberán tener la capacidad de soportar fallas transitorias externas y en el Punto de Conexión sin desconectarse del SIN, debido a la disminución del voltaje por la falla y su recuperación a un nivel estable de post falla, manteniendo su equipo de compensación de potencia reactiva conectado. g) La coordinación de los esquemas de protección debe incluir la no competencia con los esquemas del Sistema Interconectado Nacional (SIN), tales como lo son la desconexión de carga por baja frecuencia y bajo voltaje. También debe considerarse en los tiempos establecidos en la Tabla B.1, los tiempos asociados a los tiempos de los esquemas de recierre con que cuentan las líneas de transmisión a nivel de 230 kv. 22


Los campeonatos nacionales de caza - Notas de Prensa Prelink\nLos campeonatos nacionales de caza\npor ltherou | 27 de julio de 2011\nExisten muchas modalidades de caza, y aunque dice el refrán que para gustos los colores, o por eso mismo, los amantes de la cetrería pueden practicar varias de ellas, tanto a nivel amateur como más o menos profesional. Alguien que esté acostumbrado a usar la escopeta para ir de caza tal vez se sorprenda lo divertido que es el arco para llevar a cabo la misma actividad. Y si no nos creéis os podéis pasar este mes de septiembre por Aragón, donde se celebrarán el XV Campeonato de España de Recorridos de Caza simulada con Arco y el XVI Campeonato de España de Caza al Vuelo con Arco. En la primera modalidad habrá unos 100 participantes, mientras que en la segunda serán 10 parejas las formen parte del campeonato.\nLas pruebas, que recordemos son nacionales, se llevarán a cabo entre el 10 y el 11 septiembre en la localidad aragonesa de Sabiñánigo.\nEl evento se encuadra dentro de la 17ª edición de la Feria de la Caza y el Perro, los Deportes de Aventura y la Naturaleza ‘Cazataria’ y está organizado por la Federación Española de Caza con la ayuda de la Federación Aragonesa de Caza, la Diputación de Huesca, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Sabiñánigo.\nY es que parece que la comunidad de Aragón se va a volcar en este evento que se celebra por primera vez en esta región.\nEn palabras a Europapress de Pilar Sánchez, la delegada de competiciones de Caza con Arco de la Real Federación Española de Caza, «siempre es bueno, celebrar este tipo de competiciones en lugares en los que casi nadie práctica este deporte ya que, puede ser el inicio de una nueva afición para pequeños y un poco más mayores».\nAsí que ya saben, si este septiembre tenéis la oportunidad pasaros por Sabiñánigo, tal vez sea el inicio de una buena afición.\nCategoría: Deportes Etiquetas: caza, cazadores, cazar\n← Preguntas y respuestas: el ansia de conocimiento Cubrepiscinas Automáticos en Argentina →


venFIDO - Perros - ¿Qué pasa cuando los perros muerden los cables?\nPerros - ¿Qué pasa cuando los perros muerden los cables?\nArtículos de Perros - A los cachorros, por naturaleza, les gusta morder objetos. Desafortunadamente, en la mayoría de los hogares hay una serie de cables eléctricos que pueden ser de fácil acceso para los animales domésticos, quienes pueden llegar a mascarlos. Si un perro o cachorro muerde un cable que está conectado a una toma de corriente, la mascota puede recibir una descarga eléctrica.\nSi el animal de compañía mastica el cable y logra romper el revestimiento de caucho, recibirá un choque eléctrico grave cuando sus dientes hagan contacto con los alambres internos. El perro llorará al momento del 'shock'. Además, la boca puede haber sufrido una quemadura grave, especialmente en las zonas del techo y la lengua. A raíz de ésto, las zonas afectadas se pondrán rojas e irritadas. Su sanación podría tomar varios días, ya que el tejido quemado muere y se desprende. En los casos más graves, la corriente eléctrica puede viajar en todo el cuerpo del perro y causar daño en los pulmones.\nLos pulmones dañados, por lo general, se llenan de líquido (edema), varios días después de la descarga eléctrica. Los perros con los pulmones dañados por una descarga eléctrica, les costará respirar y pueden morir si no se les trata.\nLas descargas eléctricas son siempre dolorosas y potencialmente mortales. Cualquier perro o cachorro que reciba una, debe ser estrechamente vigilados durante varios días para detectar signos de ardor y / o daños en los pulmones.\nLa prevención es la mejor opción. Si es posible, no deje cables al descubierto. Lo mejor será recubrirlos o meterlos dentro de un tubo de plástico (PVC) cuando sea posible. Hay cables disponibles "a prueba de mascotas" que protegen al cachorro de una descarga, en caso de que llegue a masticarlo. Además, existen sustancias amargas, como Mastique Stop and Bitter Apple, que se puede rociar en los cables para desalentar la masticación. Desconecte todos los cables accesibles si el perro se deja sin supervisión (se recomienda introducir a los cachorros en alguna jaula de seguridad cuando no haya alguien que los vigile).\nLos cachorros y perros adultos que han recibido una descarga de energía eléctrica deben ser estrechamente monitoreados. Varios medicamentos están disponibles para ayudar a los veterinarios a remediar el daño pulmonar o por quemaduras, en caso de que éstas se presenten. En caso de sospecha de una descarga eléctrica, consulte a su veterinario. La gestión adecuada será determinada por la extensión o gravedad del choque.


Según fuentes del Porto y medios españoles, Iker Casillas no podrá volver a jugar - El Intranews\nSegún fuentes del Porto y medios españoles, Iker Casillas no podrá volver a jugar\nEl portero continúa hospitalizado pero estable. Este miércoles recibió la visita de sus familiares y de algunos compañeros del equipo, quienes señalaron que el cuidavallas estaba tranquilo y de buen humor.\nPORTUGAL, Oporto.- Iker Casillas es portada en todos los medios portugueses y españoles. El infarto que sufrió este miércoles, en pleno entrenamiento del Porto, alarmó a todo el mundo del fútbol. El guardameta fue intervenido quirúrgicamente de inmediato y, horas después, ya estaba fuera de peligro. Según la prensa lusa, este jueves el español ha amanecido de buen humor y acompañado de su familia.\nAhora, la pregunta que todos se hacen es si podrá volver al fútbol profesional luego de este grave incidente, pues algunos afirman que sí y otros que no. Sin embargo, hay algo que está claro, y es que el exguardameta del Real Madrid tendrá que comenzar una recuperación desde cero, lenta y progresiva para que los galenos puedan observar cómo va evolucionando. El médico del Porto, Nelson Pulga, señaló que Casillas quedará “perfectamente recuperado”, pero que igual habrá que esperar un tiempo prudencial para saber si puede volver a la actividad deportiva.\n“Con mucha calma y mucho diálogo, se va a decidir si continúa y si quiere continuar”, añadió Pulga. Por otra parte, el médico aseguró que Casillas está “bien, estable y con el humor que le caracteriza”. No obstante, el diario español ‘Marca’ afirma que el portero no podrá volver a jugar fútbol al máximo nivel, pues eso pondría en riesgo su salud, a pesar de que se recuperará sin ningún tipo de secuelas y de que no hay un diagnóstico definido.\nEste jueves se espera que los jugadores del Porto, luego del entrenamiento en su ciudad deportiva, visiten al cancerbero en el hospital. De hecho, ya algunos le visitaron este miércoles y declararon a los medios que el meta español estaba hablando y muy tranquilo. Recordemos que Casillas permanece ingresado en la CUF, el mayor hospital privado del norte de Portugal y que posee uno de los mejores equipos de medicina cardiológica del país.\nUno de los que se acordó de Iker Casillas fue Lionel Messi, quien luego de derrotar al Liverpool en el Camp Nou en las semifinales de la Champions League, escribió un mensaje en su Instagram para felicitar a su equipo por el triunfo, pero también aprovechó la oportunidad para desearle al cuidavallas español una pronta y exitosa recuperación. De la misma forma, otros excompañeros de Casillas le hicieron llegar mensajes de aliento.\nTags:Fútbol Iker Casillas Infarto Porto


Programación TV: ¿Qué películas ver hoy en televisión, domingo, 2 de diciembre de 2018?\nSegunda División: Sigue en directo los partidos de la jornada 40 de la Liga 123\n'King Kong' esta noche en la programación tv de La 1.\nEl final de la semana nos trae una programación tv algo diferente marcada por las elecciones en Andalucía. Muchas cadenas tendrán programación especial con el seguimiento a los resultados de este día de votación y después completarán su parrilla con propuestas cinematográficas. Consulta a continuación nuestra guía tv con toda la programación de hoy en televisión, domingo, 2 de diciembre de 2018.\n‘King Kong’ en La 1 (23:15 h.)\nDesde las 21:00 horas, La 1 de Televisión Española dedicará su prime time a los resultados de las elecciones en Andalucía. Acto seguido, el cine será protagonista en la parrilla de la cadena. ‘King Kong’ de Peter Jackson, y con Naomi Watts y Adrien Brody como protagonistas, servirán de cierre a la programación tv del domingo de la cadena pública.\n‘Contratiempo’ en Antena 3 (22:10 h.)\nAntena 3 estrena una cinta española con Mario Casa y Bárbara Lennie como protagonistas. Un fatal accidente durante la infidelidad de Adrián, marcará su vida para siempre, y lo que parecía una trayectoria laboral de éxito se verá truncada debido a este suceso.\n‘Planeta Calleja’ en Cuatro (21:30 h.)\nJesús Calleja recorre los parajes más enigmáticos de la India junto a la actriz Blanca Portillo. Un viaje hasta el centro de la espiritualidad, donde la actriz y el presentador del programa, conocerán los secretos de una de las culturas más antiguas del mundo. El río Ganges servirá de hilo conductor a la pareja para conocer su parte más mística.\n‘Gran Hermano VIP 6: El debate’ en Telecinco (22:00 h.)\nTelecinco no mueve ni un punto de su programación tv de los domingos, y una nueva entrega de El Debate llega esta noche. Ya quedan muy pocos concursantes en Guadalix, y podremos ver la evolución de la prueba semanal, centrada en el musical de ‘Grease’. Además, el último expulsado del programa, Tony Spina, visitará el plató para hablar sobre su paso por el programa.\n‘El último exorcismo: parte II’ en laSexta (23:30 h.)\nlaSexta será otra de las cadenas que dedicará gran parte de su programación de tarde y la noche a las elecciones de Andalucía con un especial de ‘Al rojo vivo’. Después del especial, el terror se apodera de la parrilla de la cadena para emitir la segunda entrega de ‘El último exorcismo: parte II’.\nElecciones europeas, municipales y autonómicas, en directo | La participación baja seis puntos sobre la registrada en las generales\nCarapaz y Nibali se dan un homenaje y distancian a Roglic del Giro\nMilner confiesa que Messi le insultó: «Me llamaba burro»\nLa Casa Blanca sale en defensa de Trump tras reírse con Kim Jong-un del ex vicepresidente Biden\nClasificación del Mundial de F1: resultados del GP de Mónaco de F1


Divide y vencerás | Casa de las Ideas\nHome / Especiales / Recientes / Divide y vencerás\nEspeciales, Recientes 04/04/2014 , by admin No hay comentarios en Divide y vencerás 28\nNo serán buenos para muchas otras cosas, pero para aplicarles la “quebradora” a sus rivales políticos el PRI se pinta solo.\nAhora tenemos claro en nuestro fuero interno que la llamada “reforma fiscal” tuvo como impulso premeditado y primordial acercarle fondos al Gobierno con fines políticos: es decir, para convertirlos en “municiones” para los CAÑONAZOS del General Obregón -de ésos que dijo nadie resiste- y así DIVIDIR a sus opositores.\nCon harta astucia, explotando las debilidades y apetitos de sus rivales, el PRI repartió favores y fondos a lo bestia para poco a poco ir fabricando corralitos y apartados que como a Doña Blanca, los tienen entre pilares de oro y plata.\nPuso el PRI el bizcocho de la discordia en el mero centro del salón y se hizo hacia atrás para sólo mirar cómo se destrozan entre sí peleándose las migajas sus antes feroces rivales, hoy reducidos a un rol secundario e irrelevante. Esto a nivel federal y a nivel estatal.\nEn Nuevo León, por ejemplo, donde antes el PAN estaba fuerte, ahora es una cena de hienas, con renuncias al por mayor de miembros, abandonos al partido y la pérdida incluso de la mayoría simple en el Congreso local a consecuencia de la estampida.\nLos desdibujos en el PAN están a la orden del día: la entrevista que dio a éste su periódico el Senador panista Javier Corral lo dice todo: guerras internecinas, división, ambición desmedida y corrupción al por mayor. ¡Ése es el PAN de hoy!\nAhora que la izquierda no se queda atrás: el albiazul está dividido en tres, ¡pero la izquierda en cinco! Es más fácil poner de acuerdo a judíos y palestinos que a las tribus del PRD.\n¿Cuál será el resultado de esta exitosa maniobra orquestada magistralmente por los malévolos alquimistas tricolores de “DIVIDE Y VENCERÁS”? ¡Que nadie podrá batir al PRI en las urnas en las elecciones de medio término! Dominarán el Congreso, más de VEINTE y pico gubernaturas y recuperarán municipios importantes que antes perdieron. Su dominio sobre el escenario político nacional será total: quedará sólo una Oposición debilitada, desprestigiada, fragmentada e inefectiva.\nQue quede claro: no decimos que esto sea bueno, sólo decimos que eso es lo que está pasando. Y que, para que pudiera lograrse, fue que resultó necesario orquestar una transferencia masiva de fondos del sector privado hacia el sector público vía la mal llamada Reforma Fiscal.\nPara hacerle honor al General Obregón y dar de comer a sus invencibles cañones se requiere hacer grande la PIÑATA y que de ella caigan “dulces” para todos: broncos y dóciles, gritones y callados.\nParafraseando al Profe Hank: “Un Gobierno pobre es un pobre Gobierno”.\nDeterminados a afianzarse en el poder, imponer su agenda y recuperar terreno perdido muy claro tuvo el PRI actual que requería de recursos abundantes para doblegar a sus rivales a puro “cañonazo de 50 mil”… ¡sólo que ahora son de yóyayes!\nUna vez entregados es como el perro que come huevos: ¡ni aunque les quemen el hocico!\nHaciendo a un lado los gritos y aspavientos, si analizan ustedes la actuación de la Oposición, tanto a nivel partido como a nivel Congreso, se percatarán que lo que hoy les comentamos tiene su fundamento.\nLo malo (o bueno, dependiendo del punto de vista) de esta táctica de divide y vencerás es que una vez roto el huevo nadie lo puede restaurar.\nEs decir, el terreno que ha perdido la Oposición, tanto a manos de líderes partidistas quemadísimos como Gustavo Madero, o el inexplicablemente complaciente Chucho Prambrano, es casi imposible de recuperar.\nNo sólo se requiere un tiempo del que no disponen, sino una recomposición total de cuadros, la cual no se dará, ya que la división ha fragmentado (como al blanquillo estrellado) la integridad estructural de los partidos mismos.\nMarginados, debilitados, comiendo de la mano del Gobierno, incapaces serán de recuperar credibilidad y fuerza electoral.\nCandidaturas ciudadanas y nuevos partidos son la única solución para que se dé de nuevo en México la competencia política… ¡y los políticos competentes!\nNext Article » Yaquis en Tenochtitlán


“Estoy al frente de un equipo de guerreros” - Diario Pagina Siete\n“Estoy al frente de un equipo de guerreros”\nDestacó que su equipo supo controlar a las figuras del conjunto paceño. Criticó al juez del compromiso.\n"Tengo la satisfacción de estar al frente de un equipo guerrero”, sostuvo Dorival Junior, director técnico del Santos, a la conclusión del partido que su equipo empató frente a The Strongest y que lo pone como puntero del Grupo 2 de la Copa Libertadores de América.\n"Este equipo tiene la capacidad de sobreponerse a la adversidad: el arbitraje no me gustó para nada; luego nos expulsaron a Bruno Henrique a los 23 minutos y jugamos con 10 hombres en la altura y ante un rival que te aprieta los 90 minutos de juego. Pero este equipo es guerrero y sacó un buen resultado en La Paz”, mencionó.\nEl DT explicó que luego de la tarjeta roja que recibió Bruno Henrique no le quedó otra que retrasar sus líneas. "En la altura no puedes jugar de igual a igual; menos mal que supimos hacer un juego inteligente para poder contrarrestar el juego del rival y pudimos marcar el tanto en el momento preciso”.\nSobre The Strongest, Junior dijo que es un elenco que ataca mucho y recordó que en cinco juegos en el torneo Apertura de la Liga convirtió 25 tantos, pero que anoche sus jugadores supieron controlar a los jugadores clave del elenco aurinegro.\n"The Strongest tuvo muchas oportunidades, pero nosotros supimos controlar bien el juego de un rival que conoce muy bien su cancha”, concluyó.


Claves para identificar una hernia discal - Neurocirugía de la Torre\nSeguro que todos han escuchado hablar muchas veces de una hernia discal, pero no todos pueden describir exactamente qué es. Y, sobre todo, hay muchos mitos y conceptos erróneos difundidos acerca de esta patología.\nEn el blog de esta semana les vamos a dar las claves para poder conocer e incluso identificar esta dolencia, y también vamos a desmitificar algunas afirmaciones populares que no son acertadas.\nLa hernia discal es uno de los problemas de espalda más extendidos. De hecho, cerca del 20% de la población española tiene una hernia discal, pero no nota ningún síntoma. Habitualmente, el dolor de una hernia baja y se irradia a la pierna, lo que se conoce como ciática.\nUna hernia discal es una enfermedad que afecta al disco intervertebral y que, según su ubicación, producirá dolor en la zona lumbar, dorsal o cervical. Ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco, lo que puede ejercer presión sobre los nervios cercanos o la médula espinal.\nCon una hernia discal, el disco se puede salir de su lugar (herniarse) o romperse a causa de una lesión o distensión. Cuando esto sucede, puede haber presión sobre los nervios raquídeos. Esto puede llevar a que se presente dolor, entumecimiento o debilidad.\nEl dolor ocurre con mayor frecuencia en un lado del cuerpo. Los síntomas varían dependiendo del sitio de la lesión y pueden incluir:\n-.En la región lumbar, puede haber dolor punzante en una parte de la pierna, la cadera o los glúteos, y entumecimiento en otras partes. Se puede experimentar dolor o entumecimiento en la parte posterior de la pantorrilla o la planta del pie. La misma pierna también puede sentirse débil.\n-En el cuello, se puede tener dolor al mover el cuello, dolor profundo cerca o por encima del omóplato o dolor que se irradia al brazo, al antebrazo y a los dedos de la mano. También se puede presentar entumecimiento a lo largo del hombro, el codo, el antebrazo y los dedos de la mano.\nCon frecuencia, el dolor empieza lentamente y puede empeorar después de estar de pie o estar sentado, por la noche; estornudar, toser o reírse; al doblarse hacia atrás o caminar un rato; al hacer esfuerzo o retener la respiración. También se puede tener debilidad en ciertos músculos. Algunas veces, pueden no notarse los síntomas.\nEn otros casos, se percibe dificultad para levantar la pierna o el brazo, para pararse en los dedos del pie en un lado, apretar fuertemente con una de sus manos u otros problemas. Incluso puede llegar a perderse el control de la vejiga. El dolor, el entumecimiento o la debilidad con frecuencia desaparecen o mejoran mucho durante un período de semanas a meses.\nEn cualquier caso, cuando hay dolor de espalda intenso que no desaparece, o entumecimiento, pérdida del movimiento, debilidad o cambios vesicales o intestinales es necesario consultar con el especialista.\nUn examen físico cuidadoso y la historia clínica casi siempre es el primer paso. Según dónde se tengan los síntomas, el especialista examinará el cuello, el hombro, los brazos y las manos o la región lumbar, las caderas, las piernas y los pies.\nSi hay dolor en la pierna cuando el paciente se sienta en la mesa de exploración y levanta la pierna extendida, generalmente sugiere la presencia de una hernia discal en la región lumbar.\nSi al doblar la cabeza hacia adelante y hacia los lados, mientras el especialista aplica presión ligera hacia abajo sobre la parte superior de la cabeza, se produce aumento del dolor o del entumecimiento, es un signo de presión sobre un nervio en el cuello.\nPara confirmar el diagnóstico se puede hacer una resonancia magnética o una tomografía computarizada de la columna para mostrar en qué parte del canal espinal está presionando la hernia discal.\nTambién una electromiografía (EMG) para determinar la raíz nerviosa exacta que está comprometida y una mielografía para determinar el tamaño y la localización de la hernia discal.\nSe puede practicar una prueba de velocidad de la conducción nerviosa y una radiografía de la columna vertebral para descartar otras causas de dolor cervical o de espalda, aunque esta prueba por sí solo no es suficiente para diagnosticar una hernia.\nEl primer tratamiento para una hernia discal es un período corto de reposo con analgésicos, seguido o acompañado de fisioterapia. La mayoría de las personas que sigan estos tratamientos se recuperarán y volverán a sus actividades normales. Algunas necesitarán recibir tratamiento adicional, que puede incluir inyecciones de esteroides o cirugía.\nEl ejercicio y la alimentación son muy importantes para mejorar el dolor de espalda, especialmente cuando se tiene sobrepeso. Para el cuidado de la espalda en la casa se debe reducir la actividad durante los primeros días. Reiniciar lentamente las actividades habituales y evitar levantar objetos pesados o torcer la espalda durante las primeras 6 semanas después de que comience el dolor.\nDespués de 2 a 3 semanas, poco a poco, se puede empezar a hacer ejercicio nuevamente.


Trabajo social | Hospital de Bellvitge\nEl sistema sanitario pretende mejorar la salud de las personas desde un enfoque integral, abordando la problemática de salud no únicamente desde la vertiente biológica. Es aquí donde los trabajadores sociales sanitarios desde una perspectiva psicosocial intervienen con el paciente y sus familias para incidir en los problemas derivados de la enfermedad.\nDesde Trabajo Social sanitario se da prioridad a las familias en situaciones más frágiles, las que se enfrentan a patologías graves que provocan un fuerte impacto en la familia o en patologías de carácter crónico, situaciones de riesgo social y en familias desplazadas de su medio habitual. No hay que tener dificultades sociales graves o estar en una situación económica extrema para recibir apoyo.\n¿Cuándo te puede ayudar el trabajador social?\nCuando te acaban de comunicar un diagnóstico.\nSi tienes un conflicto familiar.\nSi te encuentras en una situación de violencia de género.\nSi te encuentras en situación de luto por muerte repentina o traumática.\nSi vives lejos y tienes un familiar hospitalizado.\nEn casos de sospecha de maltrato a la gente mayor.\nEn situaciones de regreso a casa y continuidad de la atención.\nSituaciones sobrevenidas con pérdida de la autonomía física y/o psíquica.\nSi necesitas información sobre prestaciones y ayudas.\nTeléfono: 93 260 78 79 o en el buzón del Servicio de Trabajo Social.\nHorario: de lunes a viernes de 8 a 19.30h en el espacio de atención a las familias en la planta 0 del Edificio Principal.\nServicios en el área de urgencias\nLos trabajadores sociales ofrecen servicios de intervención en crisis a pacientes y familias del área de urgencias.\nSe ofrecen servicios en el área ambulatoria vinculados a procesos de cirugía de raquis y cirugía programada de rodilla y cadera.\nCada unidad de hospitalización tiene un trabajador asignado especializado en las necesidades específicas de la enfermedad así como las necesidades únicas de pacientes adultos jóvenes, adultos y geriatría.


Debut triunfal de Rudy Gay con los Raptors ante los Clippers - AS.com\nDebut triunfal de Rudy Gay con los Raptors ante los Clippers\nRAPTORS 98 - CLIPPERS 73 Debut triunfal de Rudy Gay con los Raptors ante los Clippers\nEl alero Rudy Gay hizo su debut como reserva con su nuevo equipo de los Raptors y se convirtió en la gran figura del equipo, al que ayudó a ganar a los Clippers.\nGay, que el pasado miércoles fue traspasado por los Grizzlies de Memphis a los Raptors, a cambio del base español José Manuel Calderón y el ala-pívot Ed Davis, encestó 20 puntos para los Raptors, que estuvieron acertados en su juego ofensivo.\nJunto a Gay, el ala-pívot Amir Johnson fue el líder del juego de los Raptors bajo los aros al aportar un doble-doble de 19 puntos, 16 rebotes y tres asistencias.\nEl escolta DeMar DeRozan también consiguió 19 puntos y repartió ocho asistencias, una menos que las que dio el base Kyle Lowry, que volvió a salir de titular tras la marcha de Calderón, pero sólo anotó tres tantos.\nEl base reserva John Lucas surgió como sexto hombre al aportar 17 puntos y el pívot Aaron Gray, que se ha convertido en titular, consiguió siete tantos, 12 rebotes y dio cuatro asistencias.\nLos Raptors (17-30), últimos de la División Atlántico, sumaron su tercer triunfo en los últimos 10 partidos.\nEl ala-pívot Blake Griffin volvió a ser líder de los Clippers con 17 puntos y nueve rebotes.\nLa ausencia del base Chris Paul, que sigue sin recuperarse de la contusión que sufre en la rodilla derecha, se notó en el juego ofensivo de los Clippers (34-14), que se mantienen líderes de la División Pacífico, pero se alejan de la mejor marca de la Conferencia Oeste, que ahora tienen los Spurs de San Antonio.\nEl escolta reserva Jamal Crawford aportó 14 puntos, que lo dejaron como el sexto hombre del equipo, y el alero Caron Butler llegó a los 12 tantos, pero no pudieron evitar la quinta derrota de los Clippers en los últimos 10 partidos disputados.


Estas bayas son reconocidas por sus efectos antioxidantes, gracias a su alta cantidad de antocianos y carotenos. Los antioxidantes previenen el envejecimiento celular y con ello el desgaste de nuestra salud e imagen. Sus propiedades permiten a su vez que se mantenga una mejor salud ocular, e incluso sirva como un reparador inmediato de la calidad de la visión en momentos de exigencia por demasiada oscuridad o esfuerzo de dicho sentido. Por ejemplo, al manejar vehículos por va\nLas bayas se venden secas y se pueden comer directamente del envase o añadidas al yogur, cereales de desayuno, en ensalada o en batidos de frutas o vegetales. Puede consumirse realmente como como cualquier otra fruta seca como pasas u orejones, con lo que las posibilidades son infinitas. También pueden ser rehidratadas mojándolas con un poco de agua y esperando hasta obtener un producto parecido a la baya original. Otra sugerencia es tomarlas en infusión como calmante. Las ba


Tierra de colores – Fuera del Tiempo\nRESEÑAS, Viajes del no tiempo\nLas calles de Antioquía lucen más alegres que nunca. Pinturas de flores y aves silvestres decoran las casas e iluminan la vida de sus habitantes. Un pueblo de fantasía se abre ante nosotros.\nUbicación: A 63 km al este de Lima, por la carretera a Huarochirí.\nAltitud: 1526 msnm\nClima: El sol está siempre presente y la temperatura es cálida casi todo el año. Puede llegar a los 22°C. La mejor época para visitar Antioquía es de abril a diciembre.\nHospedajes: El Rosal. Cielo Azul. Hospedaje Comunal Espíritu Santo.\nTransporte desde Lima: Salidas todos los días desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.\nPrecios S/.7 y S/.12.\nAntioquía se caracteriza por el desarrollo de una industria a base de manzana y membrillo. Al visitarla serán testigos de la elaboración del néctar de estas frutas y de sidra, así como de vinagres, encurtidos y deliciosas mermeladas. Es un pueblo ideal para los amantes de la aventura. Cuenta con extensiones cañaverales y zonas de camping como la Hollada, Pacaisito, Bosques de Sauce y Pichihuayqui. En las orillas del rio Lurín se encuentran algunas pozas ideales para refrescar el alma de los viajeros. Se recomienda hacer caminatas, visitar la iglesia y el mirador.\nPodrá conocer el famoso mirador “Cerrito Amancaes”, las parcelas agroecológicas, el centro de esparcimiento Pariakaka y las microempresas agroindustriales, donde podrá adquirir productos típicos de la zona. Hacia el sur podrá visitar el atractivo pueblo de Cochahuayco y su iglesia colonial del siglo XVII. Otro pueblo pequeño al borde del camino es Nieve Nieve, que cuenta con dos complejos arqueológicos muy interesantes. Desde aquí es posible acceder al Camino Inca que recorre desde Pachacámac hasta el Cusco.\nAntioquia es un pueblo ubicado en el valle medio del río Lurín, a 43Km de Cieneguilla y a una hora y media de distancia aproximadamente. En el camino podrá detenerse en la Zona Arqueológica de Huaycán, donde encontrará desde piedras labradas al estilo Inca cusqueño, hasta frisos en las paredes con rasgos de animales míticos. Resaltan sus grandes muros, acueductos y el famoso cementerio del pueblo.\n* Esta nota fue publicada en la sección “La Fuga”, de la Revista EP Viajes y Turismo, del grupo editorial Comunica2. (Mayo, 2012)\n*Texto: Luis F. Cisneros\nmayo 19, 2013 octubre 9, 2015 Deja un comentario"La Fuga", Antioquía, Camino Inca, Cerrito Amancaes, Cieneguilla, Comunica2, EP, Hospedaje Comunal Espíritu Santo, Huarochirí, Lima, Luis Federico Cisneros, Nieve Nieve, Pariakaka, Revista EP Viajes y Turismo, Sierra de Lima, Viajes y Turismo, Zona Arqueológica de Huaycán\nAnterior Entrada anterior: Un viaje fuera del tiempo\nSiguiente Entrada siguiente: Conexión con la Tierra


Organizaciones del exilio cubano se unen en homenaje al excongresista Lincoln Díaz-Balart\nEl reconocimiento se produjo durante la Cena Anual que todos los 20 de mayo celebra el Consejo por la Libertad de Cuba.\nOrganizaciones del exilio cubano reconocieron al excongresista federal de origen cubano, Lincoln Díaz-Balart con la Orden Héroes de la Libertad.\nEl reconocimiento se produjo durante la Cena Anual que todos los 20 de mayo celebra el Consejo por la Libertad de Cuba y que en esta ocasión, además de festejar el día de la independencia nacional de Cuba, se efectúó en honor del exlegislador.\nDoce conocidas organizaciones del exilio cubano se unieron al Consejo por la Libertad de Cuba para este homenaje: Brigada 2506, Consejo del Presidio Político, Colegio Médico Cubano en el Exilio, Directorio Democrático Cubano, Junta Patriótica Cubana, MAR por Cuba, Miami Medical Team, Municipios de Cuba en el Exilio, Partido Protagonista del Pueblo, Plantados Hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, Presidio Político Histórico - Casa del Preso, y Unidad Cubana:\nY estas son las palabras que el exrepresentante del Congreso de los Estados Unidos, Lincoln Díaz-Balart, pronunció en dicha cena:\nGracias a todos ustedes, queridos amigos. Especialmente a los héroes que enviaron mensajes desde Cuba.\nLa tiranía cubana sigue en el poder y mantiene el sistema de vigilancia sobre el pueblo. El terror sigue implantado. La tiranía mantiene el bloqueo de información sobre el pueblo. El tirano Fidel Castro ha entregado los títulos y las posiciones formales de poder a la única persona en cuya lealtad absoluta confía para que cumpla sus órdenes, su hermano Raúl Castro.\nLa vigilancia totalitaria, el arraigamiento del terror, el intento de dar la impresión que el aparato de poder ha sobrevivido a Fidel Castro - todo en el caldo de cultivo de la vergonzosa falta de solidaridad internacional hacia el derecho de los cubanos a ser libres - crea en muchos cubanos la desesperanza, la falta de esperanza en la posibilidad de un futuro mejor en Cuba.\nLa falta de esperanza es el más temible de los enemigos de los cubanos.Pero tomemos conciencia de otras realidades del momento que vivimos. Hoy, en cada municipio de Cuba, hay héroes de la oposición interna luchando por la libertad de Cuba. Los héroes de hoy serán los protagonistas de mañana. Nosotros tenemos la obligación de ayudar a esos héroes.\nEsta misma tarde hablé por teléfono con uno de esos héroes, en el centro de Cuba, en la Ciudad de Placetas; Jorge Luis García Pérez "Antúnez". Me contó como ayer, su esposa, Iris Pérez Aguilera, otra heroína cubana, fue con dos opositoras mas, Jaimara Reyes Mesa y Donaida Pérez Paseiros, miembros del Movimiento Feminista Rosa Parks, a la emisora de radio de Placetas donde exigieron que se informara la verdad sobre el asesinato en una cárcel cubana hace solo unos días del patriota y opositor Wilfredo Soto ya que la tiranía no para de mentirle al pueblo cubano diciéndole que Wilfredo Soto murió porque estaba enfermo.\nDe la emisora de radio ayer se llevaron presas a esas tres cubanas que siguen detenidas e incomunicadas. Que los carceleros de esas cubanas sepan que los estamos vigilando. ¡Suéltenlas ya!\nLe queda poco a la tiranía cubana. La tiranía está totalmente gastada. Raúl Castro, Machado Ventura, Ramiro Valdés y los otros dinosaurios asesinos con títulos de poder en Cuba, son criados de Fidel Castro.\nNo solo son despreciados por el pueblo, sino carecen de instituciones. En realidad, no son un régimen. Son una fachada, una farsa. Criados de un tirano enfermo que está al cumplir 85 años de edad. Fidel Castro es un psicópata, siempre lo ha sido, pero continúa siendo el máximo poder en esa finca particular feudal que es la tiranía cubana. Es el originador de toda idea y de toda orden en esa tiranía. Y es el director del eje del mal financiado por el ogro Chávez en nuestro hemisferio.\nSustentados en el terror, todo lo de la tiranía cubana es mentira. Ni ha habido traspaso de poder de Fidel Castro, ni son un régimen, ni mucho menos tendrán un mañana.\nEstamos presenciando el crepúsculo de la barbarie en Cuba.\nOtra realidad que no debemos ignorar es la importancia para Cuba del exilio.\nLos cubanos, aquí en Miami, han producido un verdadero fenómeno de creatividad, de trabajo, de dinamismo y de esfuerzo que ha sido fundamental en la transformación de ésta comunidad en uno de los centros financieros, bancarios, comerciales, artísticos y turísticos más importantes de Estados Unidos hoy.\nEl contrapeso a toda la vergonzosa falta de solidaridad en el mundo hacia el derecho de los cubanos a vivir en libertad, es el exilio de Miami.\nEn todos mis años en el Congreso de Estados Unidos, ningún exiliado cubano vino a verme para que lo ayudara a recobrar una propiedad en Cuba, pero cientos me hablaron de sus ilusiones y sus proyectos para ayudar a nuestros hermanos de la isla.\nEl amor en el exilio por Cuba y los cubanos, es extraordinario.\nEl deseo de los cubanos del exilio por coadyuvar en la reconstrucción de una Cuba libre, soberana, prospera y feliz, es admirable.\nLa llama de la nacionalidad cubana, la llama de la República forjada por el sacrificio de los Mambises, cuyo aniversario conmemoramos hoy y que pronto se levantará nuevamente, esa llama se ha mantenido viva en el exilio.\nEl poder político del exilio hizo posible que Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, a través de los más de 50 años de la existencia de la tiranía cubana, mantuviera un tratamiento generoso hacia los cubanos en su legislación migratoria, y que no normalizara sus relaciones con la tiranía; ese poder político hizo posible la "codificación", convirtió en la ley de Estados Unidos, las tres condiciones para la normalización de las relaciones de Estados Unidos con un gobierno cubano, no importante quien sea el Presidente de Estados Unidos:\nLa liberación de todos los presos políticos, sin excepciones La legalización de todos los partidos políticos, sin excepciones, de la prensa independiente, y de los sindicatos obreros libres; Y la convocatoria de elecciones libres y pluripartidistas para los cubanos\nY, de igual forma que fue decisivo el requisito democrático mantenido por Europa a las dictaduras en España y Portugal en la década de los 1970, esa política de Estados Unidos será de gran importancia para la transición democrática que se acerca en Cuba.\nLa ayuda humanitaria que envía el exilio al pueblo de Cuba, es mayor que toda la ayuda que reciben los cubanos procedente de todos los países del resto del mundo juntos.\nQue el amor por Cuba se haya mantenido en las nuevas generaciones en el exilio, es testimonio del patriotismo de las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos, y se agradecerá por los cubanos por los siglos de los siglos.\nEl exilio es una parte muy importante de la nación cubana. La demonización del exilio cubano - tan común en el mundo de hoy - demuestra una absoluta falta de conocimiento de la realidad de Cuba. Esa demonización del exilio tiene que terminar ya.\nCuando Fidel Castro y Raúl Castro estén enterrados en el basurero de la historia, y el proceso de la transición democrática vaya a comenzar, el exilio tendrá que estar en la mesa.\nDéjenme repetir aquí lo que dije el 20 de diciembre del año pasado. Un mensaje a las fuerzas armadas cubanas: Ayuden a los cubanos a liberarse de los hermanos Castro. Si contribuyen a la transición democrática, podrán tener la función que toda fuerza armada debe tener en una sociedad democrática con supremacía del poder civil en un Estado de Derecho, y no el veto del repudio que les garantizaría un Tiananmén. Estén conscientes que no hay solución posible con los Castro, de la misma forma que, sin los Castro, es inevitable una Cuba con todos y para el bien de todos.\nLa nación cubana ha sufrido demasiado. La destrucción ha sido total. Cuba tendrá que resurgir de sus propias cenizas, como ya lo hizo tras la opresión y destrucción Weylerianas.\nEl historiador Rafael Martínez Ortíz describió la condición de Cuba al comienzo del siglo 20 (en su libro, "Cuba - Los primeros años de independencia", Paris, 1929), "El país quedaba arrasado; la riqueza…había sido totalmente destruida…La herencia de los siglos habíase deshecho…, del trabajo de las generaciones solo quedaban, como huesos de esqueletos esparcidos…torres solitarias, muros caídos, montones informes de hierros cubiertos de oxido y ladrillos rotos o calcinados…La mortalidad llegó a ser asombrosa…fueron cientos de miles las victimas".\nPero en cuanto fueron libres, en cuestión de pocos años, y a pesar de los errores y de las inevitables imperfecciones, los cubanos convirtieron a Cuba en una de las naciones más prósperas de nuestro hemisferio.\nFíjense en la descripción del teólogo y monje trapense francés, Thomas Merton, en su Diario, cuando visitó a La Habana en abril de 1940: "La Habana es una ciudad bañada en el éxito…Vendedores de billetes de lotería, o de ediciones extraordinarias de periódicos vespertinos (casi cada minuto aparece la nueva edición de algún periódico) entran y salen de la multitud…Si estás comiendo en una mesa de las terrazas de la plaza, participas en la vida de toda la ciudad…todo el mundo parece estar circulando a tu alrededor, a pesar de que los viandantes literalmente no vienen ni van de las mesas en que se sientan los comensales…El alimento es abundante y barato: pero es que además, si no tienes dinero, no tienes que pagar por él, porque es de todo el mundo, se desborda e inunda las calles…Cuanto más observas la ciudad y te mueves por ella, más amor recibes de ella y más amor le devuelves…y esto, después de todo, es el modelo mismo de la vida eterna, un símbolo de salvación. Esta pecadora ciudad de La Habana está construida de tal manera que, cualquiera que sepa vivir en ella, puede interpretarla como una analogía del reino de los cielos".\nEsa es la Cuba que construyeron los cubanos cuando Cuba era libre.\n"Si creer lo que no vimos es la fe, creer lo que veremos es la esperanza", dijo Miguel de Unamuno. Yo sé que veremos pronto el fin de la anti-Cuba del odio y de la envidia. Que abrazaremos en libertad a nuestros hermanos que sufren hoy la opresión. Pronto veremos a Cuba libre, próspera, feliz, sin odios ni rencores, sin perseguidos ni perseguidores. Es más que nuestra esperanza. Es nuestra certeza.


Esgrima y Lucha, dos federaciones en busca de estabilidad en el olimpismo – Brechea TV\nEsgrima y Lucha, dos federaciones en busca de estabilidad en el olimpismo\nDe alguna manera, dos, quizás tres federaciones, están causando ruidos en el deporte dominicano. El caso más reciente es el de la Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes).\nA ese se le une el proceso por el que atraviesa el presidente de la Asociación de Lucha del Distrito Nacional, Diego Pesqueira.\nEn uno y otro, el tema toca las puertas del Comité Olímpico Dominicano (COD). En el caso de Esgrima, el representante de la plancha que encabeza Luis Ciprián Saro, Gilberto Soriano acudió en respuesta a lo señalado por Junior Noboa, quien también aspira a la presidencia de la Fedomes.\nSoriano descalifica el planteamiento de Noboa por considerarse presidente de la Federación.\nDe momento, plantea que quien debe dirigir la entidad en disputa es la comisión electoral que fue designada por la Asamblea de asociaciones y así lo reflejan los estatutos. Lo señala el artículo 24 de los estatutos de la Fedomes.\n“Si existe más de una plancha, en la primera ronda de votación se elimina la plancha que menos votos sacó. Luego, se sigue la votación y si quedan empates dos, se hace otra ronda, hasta una tercera vez. De no lograrse escoger al comité ejecutivo, se suspenden esas elecciones, convocándose para los próximos 15 días, quedando la dirección de la Federación en poder de la comisión electoral que para esos fines fue escogida”.\nLa Fedomes ha tenido dos procesos eleccionarios frustrados, ambos en diciembre (7 y 28) y en los quince días subsiguientes, luego de un alegado empate, no se convocaron a elecciones.\nAquí surge otra dificultad y es que la comisión electoral, que conforman, o conformaban, José Luis Ramírez, José Manuel Ramos y Pedro Julio Quezada, alegadamente ha renunciado.\nPero tal como advirtió Noboa, solo otra Asamblea de asociaciones puede aceptar esa renuncia o más bien instalar otra comisión.\nSoriano señaló que él se acoge a la “Resolución extraordinaria del comité ejecutivo” del COD, la cual fue emitida el 25 de febrero de 2020, en la que sugiere entre otras, cosas, la “presentación de credenciales”, algo que Soriano puedan demostrar las asociaciones que apoyan a Noboa. Se habla de un total de 13 asociaciones. Soriano reclama 7 de esas 13.\nSegún supo Diario Libre, un representante internacional vendrá al país, pero eso está en veremos.\nSemanas atrás, Ramos, en su condición de miembro del comité que buscaba sancionar a Pesqueira, sugirió un desagravio para el aspirante a la presidencia de la Federación Dominicana de Lucha. Se entiende que falta no había cometido.\nSegún se conoció, Antonio Acosta, presidente de la Federación y aspirante a repetir, había juramentado varias asociaciones días antes de las elecciones. No se conoció cuál fue la falta de Pesqueira, quien fue sancionado en el 2016, pero un acuerdo convenido para mediados de 2019 volvió todo a cero, por lo que aquella sanción, de alrededor de dos décadas, quedó atrás. Supuestamente.\nPesqueira lo que pide ahora es que retorne la unidad. “Lo único que quiero es que la familia de la lucha se unifique”, dijo Pesqueira. “Le pido a Antonio Acosta que unifique la familia y que actúe como un verdadero líder”.\nPara este año, alegadamente debe de haber elecciones de esa entidad y se desconoce la fecha. Según fuentes, el COD tenía conocimiento del manejo de esas asociaciones fantasmas, pero tampoco detuvo ese proceso.\nPesqueira obvia todo eso y le sugiere a Acosta “que tome a su propia Federación y que demuestre que es un líder que unifica, no que divide y que es capaz a de superar cualquier situación que tienen los seres humanos”.\nLa otra federación que nada en un cierto limbo es la de Hockey sobre césped, la cual parece la menos apetecida para un federado.


¿Qué es un cliffhanger? – SpainWars\nInicio Media Cine ¿Qué es un cliffhanger?\nCine Literatura Series Videojuegos\nUn cliffhanger («final en suspenso») es un recurso narrativo que consiste en colocar a uno de los personajes principales (o a un grupo de ellos) de la historia en una situación extrema al final de un capítulo o parte de la historia, generando con ello una tensión psicológica en el espectador que aumenta su deseo de avanzar en la misma. El término es una expresión inglesa que puede traducirse como «quedar colgando del acantilado». Según el medio y tipo de historia, un cliffhanger puede ser simplemente una escena, una imagen, una acción dramática, o tal vez solo una frase,\nEl fenómeno psicológico que explica por qué funciona este recurso se denomina Efecto Zeigarnik\nArtículo anterior Jason Momoa quiere el corte de ‘Dune’ de ‘cuatro a seis horas’ de Villeneuve: ‘No lo quiero recortado’\nPróximo artículo Los Anillos de Poder


Empleos y prácticas - Bibliothèque publique d'information | Bpi\nAccueil » Empleos y prácticas\nLa Bpi es un establecimiento público administrativo, una biblioteca nacional bajo la tutela del Ministerio de Cultura y Comunicación (Dirección General de Medios de Comunicación e Industrias Culturales). Emplea principalmente a funcionarios, pero también a personal contratado y temporal, principalmente para ayudar a recibir al público y colocar las obras.\nLa Biblioteca emplea a un promedio de 250 personas en trabajos permanentes y a 90 en trabajos temporales y también acoge a estudiantes en prácticas durante todo el año.\nLa Bpi contrata regularmente a funcionarios titulares de la Administración Pública del Estado y a empleados del sector privado para puestos permanentes.\nAdemás del personal permanente, la Bpi recurre a empleos temporales para reforzar los equipos encargados de acoger al público y ordenar las colecciones.\nLos estudiantes, dentro de su recorrido escolar o universitario, y los profesionales de las bibliotecas, en el marco de la formación continua pueden realizar prácticas en la Bpi.


Presidente de España cesa al gobierno de Cataluña por declaración de independencia\nMariano Rajoy anunció que Carles Puigdemont no es más presidente de Cataluña, convocó a elecciones para diciembre y disolvió el congreso catalán.\nEl presidente de España, Mariano Rajoy, anunció este viernes las primeras medidas contra la “escalada de desobediencia” en Cataluña, luego de que el Parlamento declaró la independencia, que incluyen el cese de su gobierno, la disolución del Parlamento y elecciones regionales para el 21 de diciembre.\n“Hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña, y el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas”, que serán “limpias, libres y legales” continuó Rajoy.\nMadrid recibe apoyo mundial\nLos aliados de España en Europa y América se pusieron de lado de Madrid, respecto a la declaración de independencia catalana.\nMéxico, a través del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, informó que no reconocerá a Cataluña como república independiente.\n“Tengo un interlocutor en España, es el jefe del gobierno Rajoy. (…) Hay un Estado de derecho en España, con reglas constitucionales. Quiere hacerlas respetar y tiene todo mi apoyo”, dijo el mandatario durante una visita a la Guayana Francesa.\n“Reino Unido no reconoce ni reconocerá la declaración unilateral de independencia hecha por el Parlamento regional catalán”, anunció un portavoz del Gobierno de Theresa May.\nEstados Unidos considera que Cataluña es una “parte integral de España” y respalda las medidas de Madrid para mantener a la nación “fuerte y unida”, dijo el Departamento de Estado.\n“Llamamos a una solución pacífica con respeto al orden nacional e internacional”, pidió en Twitter el primer ministro belga, Charles Michel, considerando que “una crisis política sólo puede resolverse mediante el diálogo”.


los millonarios que más ganan\nNueva York 4 ENE 2016 - 00:00\tCET\nJeff Bezos, fundador de Amazon Bloomberg\nAmazon demostró en 2015 a los inversores que es rentable, gracias a su dominio aplastante en el negocio del comercio electrónico y al tamaño que alcanzó su infraestructura de gestión de datos. Wall Street le premió con una subida de sus acciones del 118%. Y la revalorización de la firma ha duplicado las riquezas de su fundador, Jeff Bezos. El patrimonio de Bezos, estimado en 60.700 millones de dólares (55.844 millones de euros) se ha convertido en el cuarto mayor del mundo. El español Amancio Ortega, primer accionista de Inditex, se consolida el segundo puesto del planeta, tras Bill Gates, creador de Microsoft.\nAmancio Ortega, el segundo hombre más rico del mundo getty\nEl patrón del imperio textil español Inditex se anota el segundo mayor incremento del año, seguido muy de cerca por Mark Zuckerberg, con 10.948 millones, gracias al repunte del 30% de las acciones que controla en Facebook. El cuatro mayor incremento es para el chino Wang Jianlin, inversor del Atlético de Madrid y propietario del Edificio España en Madrid, con una ganancia de 10.488 millones, lo que le permite ascender al duodécimo lugar con 33.580 millones. Larry Page y Sergey Brin ganaron 9.936 millones y 9.476 millones respectivamente por la apreciación de casi un 45% de Alphabet, la antigua Google.


Editorial FUNGLODE - Emil Chireno conversa sobre Latinoamérica después de Chávez\nEmil Chireno conversa sobre Latinoamérica después de Chávez\nEl autor del artículo titulado “Después de Chávez” en la revista Global No. 56 platicó sobre el estado de Venezuela y de toda América Latina tras el fallecimiento del líder del socialismo venezolano.\nSanto Domingo, República Dominicana.- Docenas de personas se reunieron este miércoles en Editorial Funglode para participar en el conversatorio “América Latina después de Chávez”, que auspició la revista Global por motivo de su más reciente edición y contó con la disertación de Emil Chireno.\nEl abogado y director ejecutivo de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas en la República Dominicana (ANU-RD) aseguró que el fallecimiento del líder del socialismo venezolano marcó la historia de América Latina. En el conversatorio, abordó el ascenso y legado de Chávez en su esfuerzo por impulsar una agenda de integración nacional.\n“Aunque es muy pronto para juzgar el legado de un líder tan controversial, es muy probable que Venezuela reduzca gradualmente su rol como epicentro geopolítico de una agenda de integración latinoamericana,” dijo. "No se puede decir en menos de un año de su fallecimineto, cuál es el rol que le va a dar a la historia."\nChireno hizo un recuento del impacto que ha tenido Hugo Chávez, su ideología y sus políticas en los países de América Latina y Centroamérica. No obstante, asegura que el ímpetu y fervor de Hugo Chávez a favor de la integración y la justicia social “quedará plasmado en los anales de la historia.”\nAl final del coloquio los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y comentarios.\nLa revista Global es una publicación académica bimestral de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), con circulación nacional e internacional. Desde su creación, en abril de 2004, hasta la fecha han sido impresas 56 ediciones con un contenido que aborda temáticas relativas a las ciencias sociales, literatura, filosofía, economía, comunicación y periodismo, medio ambiente, política, democracia, gobernabilidad, historia, energía y relaciones internacionales. Para suscripciones, llamar al teléfono (809)730-9910.