Produal catalogo de productos 2018 by Produal Group - Issuu\nBienvenido al siguiente nivel de medición en automatización de edificios A lo largo de nuestros 31 años de historia, hemos llevado a cabo junto a nuestros clientes numerosos desarrollos técnicos y operativos, así como una importante expansión geográfica. Los mercados de automatización de edificios están evolucionando hacia la siguiente fase de soluciones inteligentes, tecnologías abiertas y niveles de velocidad superiores. Con nuestra evolución más reciente, la Produal PUMP™ (la Plataforma Unificada y Modular de Produal), estamos generando un movimiento desde el mundo tradicional de productos aislados hacia una gama unificada y adaptable de medición y control. El diseño inteligente y el nuevo enfoque “plug and play” de la plataforma Produal PUMP™ ofrece variaciones de productos más amplias y hace que su utilización sea extremadamente fácil. Pone a disposición del cliente ampliaciones sencillas, actualizaciones de software remotas y asistencia en arquitecturas IoT y de nube. Esta plataforma ofrece, para todos sus productos, una aplicación para móvil muy fácil de usar, Produal MyTool™, y servicios de “nube” con MyCloud. La nueva plataforma es la base de la próxima generación de todos los productos de Produal, que beneficia a todas las partes implicadas en el ciclo de vida de la automatización de edificios (diseñadores, asesores, arquitectos, integradores de sistemas, instaladores, mantenedores, propietarios de edificios y usuarios finales). Todo ello se consigue manteniendo en la cabeza un objetivo común: conseguir ahorro en costes y tiempo, garantizando el confort, la eficiencia energética y la rentabilidad para los usuarios y propietarios de edificios. Produal PUMP™ nos lleva hacia un futuro con una automatización de edificios abierta, unificada, modular y adaptable.\nPuesta en marcha desde Control Combinaciones de mediciones Servicio de nube teléfonos móviles HARDWARE\nSOLUCIONES DEMOSTRADAS Y ACTUALIZABLES PARA LOS DISENADORES E INGENIEROS\nSENCILLEZ PARA LOS INTEGRADORES Y EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO\nDISEÑO INTELIGENTE EN BENEFICIO DE LOS ARQUITECTOS Y USUARIOS\nMESH Bus, analógico, inalámbrico, IoT COMMUNICATION\nPlataforma IoT BMS\nAPLICACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES\n•\tFácil de usar •\tDiseño universal y elegante •\tFlexibilidad unificada •\tPersonalizable •\tPreconfigurable •\tRápida instalación •\tPuesta en funcionamiento inalámbrica •\tActualizaciones remotas •\tExpansiones modulares •\tComponentes de diseño disponibles •\tCompatible con edificios inteligentes e IoT •\tElementos inalámbricos de última generación\nPodrá visualizar la primera generación de productos Produal Proxima™ basados en Produal PUMP™ en las páginas 18, 24 y 105.\n| C ATÁLOG O\nÍNDICE Produal - trabajando contigo...................................4 socio directo para el control y la medición................6\nservicios..............................................................7 nuevos productos..................................................8\nCONTROLADORES..................................................................................................... 12 controladores de ambiente................................... 13 unidades de control............................................. 17\nunidades de habitación........................................ 23\nTRANSMISORES........................................................................................................ 26 transmisores de presion diferencial para aire........... 27 transmisores de caudal de aire..............................28 cruz de captación de caudal de aire.......................... 29 transmisores de velocidad del aire.........................30 transmisores de humedad.........................................31 transmisores de CO2............................................34 transmisores de calidad del aire............................. 37\ntransmisores de monóxido de carbono................... 39 transmisores de nivel de luz......................................39 transmisores de presión diferencial de agua............ 41 transmisores de presión de agua........................... 41 sensores de viento..............................................42 detectores de humo............................................ 43\nTRANSMISORES INALÁMBRICOS (WIRELESS)................................................................... 45\nMEDICIÓN DE TEMPERATURA....................................................................................... 52\nsensores para circuito de agua calefactada/refrigerada...53 sensores para agua caliente sanitaria.....................54 sensores para protección anti-hielo........................55 sensores de amarre.............................................57 sensores de conducto..........................................59 sensores para gases de combustión.......................63 sensores de cable para temperatura.......................64 sensores de temperatura para suelo radiante........... 67\nsensores de temperatura para suelo en condiciones adversas.............................................................68 sensores de temperatura ambiente........................69 sensores de temperatura exterior..........................73 sensores de temperatura para industria.................. 74 transmisores de temperatura................................ 74 simulador de sensor de temperatura......................75\nDETECCION Y MEDICION ESPECIAL................................................................................ 76 presostatos diferenciales...................................... 81 detectores de filtros sucios...................................82 sensores de ocupación.........................................82\ntermostatos para protección anti-hielo................... 76 detectores de condensación..................................78 detectores de fugas de agua.................................79 termómetros......................................................80\nVALVULAS DE CONTROL Y ACTUADORES TERMICOS.......................................................... 84\nválvulas solenoides.............................................. 87\nválvulas de control..............................................84 actuadores térmicos............................................85\nTRANSDUCTORES Y ACCESORIOS.................................................................................. 88 convertidores.....................................................88 regulacion de energia electrica.............................. 91 relés................................................................. 91 transformadores.................................................94 temporizadores e interruptores.............................. 97\npulsadores.........................................................98 I/O módulos.......................................................98 cubiertas protectoras...........................................99 luces indicadoras................................................99\nGUÍAS DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS.......................................................................... 100 productos de caudal de aire............................... 100 controladores....................................................101\ntransmisores y sensores..................................... 102 caracteristicas de los sensores............................. 104\nHERRAMIENTAS PARA CONFIGURACIONES FÁCILES Y RÁPIDAS..........................................105 Produal MyTool™.............................................. 105 ML-SER........................................................... 106\notras potentes herramientas de configuración........ 106\nÍNDICE...................................................................................................................107 Produal Oy se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso previo.\nPRODUAL – trabajando junto a usted para llevar a cabo servicios y proyectos eficientes de automatización de edificios Como socio directo de alta calidad en el control y la medición de automatización de edificios, estamos trabajando con usted para ofrecer eficientes servicios y proyectos en este ámbito. Las mediciones versátiles, precisas y fiables establecen la base para la evolución en la automatización de edificios. Nuestra amplia gama de artículos incluye más de 1000 productos y ofrece una selección de soluciones de medición para cualquier ubicación (salas, conductos y estructuras, incluso en exteriores) y elemento (temperatura, presión, calidad y velocidad de aire, humedad y otros), mediante cableado o de manera inalámbrica. La gama se completa con controladores de ambiente multifuncionales que permiten un control inteligente en todo tipo de aplicaciones de automatización de edificios. La selección incluye tanto productos analógicos como de bus. Ofrecemos una garantía de 5 años para los productos que fabricamos; además, nuestro sistema de calidad cuenta con certificación ISO. Nuestros productos precisos, multifuncionales y fáciles de instalar, junto con nuestrol más de 30 años de experiencia, el servicio local y la pasión por satisfacer a nuestros clientes, garantizan una entrega segura, un servicio de confianza y un asesoramiento de calidad. El resultado final es un ahorro de tiempo y costos durante todo el ciclo de vida del sistema de automatización de edificios, además de un avance en comodidad, eficiencia energética y rentabilidad para los usuarios y propietarios de edificios. Measure – be sure. EFICIENCIA ENERGÉTICA COMODIDAD\nTRABAJANDO CON USTED PARA AYUDAR A\nCO ÓN CCI RU ST N\ndiseñar soluciones de eficacia demostrada para la automatización de edificios de manera eﬁciente brindar excelentes servicios y proyectos para BA\nAMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Servicios integrales, fáciles y compatibles, varias mediciones\nSERVICIO LOCAL COMPETENTE Entrega, conﬁanza, apoyo\ndiseñar y fabricar eficazmente equipos HVAC de alta calidad de manera eﬁciente\nN T E N I M IE N TO\nSÓLIDA EXPERIENCIA TÉCNICA EN MEDICIÓN Y CONTROL DE AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS\nPASIÓN POR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Trabajo cooperativo • Con visión de futuro • Flexibles y colaboradores • Profesionalidad con altos estándares\nPertenecemos al grupo de empresas Bemsiq (www.bemsiq.se), desempeñando un papel activo en la gestión de energía y automatización de edificios.\nCrucero Harmony of the Seas - Los productos de control y medición de Produal forman parte de las soluciones de control de aire y climatización del crucero más grande del mundo (cinco veces más grande que el Titanic), donde el entorno marítimo supone un desafío para garantizar la comodidad de los pasajeros. Produal suministrará en breve productos para varios cruceros cuyas características resultarán igualmente desafiantes.\nClarion Hotel Helsinki - en este hotel ultramoderno de 16 pisos y 425 habitaciones de Jätkäsaari, el control de climatización de las habitaciones está implementado con reguladores de Produal, adaptados específicamente a los requisitos concretos de la cadena de hoteles Clarion para ofrecer un control de la climatización y una eficiencia energética óptimos.\nSocio directo para el control y la medición Estamos constantemente mejorando nuestras gamas de productos para ir un paso por delante de las exigencias en la automatización de edificios, y para poder ser el mejor socio en control y medición para todos nuestros clientes, tanto hoy como en el futuro. También queremos brindar apoyo a nuestros clientes para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen la digitalización, el IoT y el análisis de datos. El objetivo es que los clientes encuentren siempre una gama de producto adecuada para su aplicación específica en la automatización de edificios, tanto si se trata de un edificio nuevo como de una reforma, una aplicación HVAC tradicional o algo totalmente innovador. La selección de productos actual se refleja en la siguiente imagen.\nLUZ Y CONDICIONES ATMOSFÉRICAS\nTemperatura, Presión, Calidad del aire, Velocidad del aire, Caudal de aire, Humedad\nTemperatura, Presión, Condensación, Fugas, Congelación, Agua, Glicol\nIntensidad del sol, Iluminación, Velocidad del viento, Lluvia\nContador de pulsos, Temperatura del gas, Humo\nConducto Estructura Sala Exterior\nHerramientas para la puesta en marcha Componentes del sistema\nInalámbrico / Cable Modbus BACnet Analógico\nMe d i c i ones ed i f i c i o\na t i zaci\nEste catálogo muestra solamente las principales características de nuestros productos. Estamos comprometidos con la mejora constante de nuestras gamas. Más detalles en nuestro sitio web: www.produal.com\ne años d a tí n a r a g\nb l es par a\nCalefacción y Refrigeración Ventilación y confort Eﬁciencia energética Control de riesgos (fugas, congelación, humo) Otros\nTransmisores, Sensores, Termostatos, Medidores, Interruptores\nServicio local competente y fiable que ofrece confianza y asesoramiento Nuestro cliente necesita algo más que productos: necesita una entrega fiable, confianza y asesoramiento. Hemos desarrollado una gama de servicios para brindar apoyo y asistencia a los clientes durante todas las fases del ciclo de vida de la automatización de edificios. Nuestro fiable y competente servicio local le ofrece una entrega rápida y flexible, asesoramiento para la selección, configuración y resolución de problemas de los productos con el fin de obtener el máximo rendimiento de ellos. Los productos se pueden adaptar y preconfigurar para necesidades particulares, consiguiendo así una puesta en marcha más rápida. Nuestros servicios online, con funciones de búsqueda versátiles, opciones de filtrado, herramientas de comparación de productos y descripciones de aplicaciones, complementan nuestra atención local. Puede encontrar un resumen de posibilidades en la siguiente imagen:\nServicio de adaptación Personalizacion\nLACIÓN TA NS\nServicio local competente en las entregas, de confianza y en asesoramiento\nPuntualidad Servicio de formación\nAcceso global en línea\nI M IE N T\nCompetencia Online4You Disponibilidad\nCiclo de vida en la automatización de edificios\nEl Servicio de Adaptación incluye una amplia gama de servicios para que sus proyectos de automatización de edificios se desarrollen con mayor rapidez, para adaptar el aspecto visual de los productos a requisitos específicos o para disponer de logotipos o marcas adicionales en los productos. A continuación, se indican los servicios de adaptación disponibles: Impresión de logotipos de clientes en productos, adhesivos y marcas adicionales (por ejemplo, marcas de posición) Configuración previa de controladores y productos de bus, preajuste de válvulas Ajuste de longitudes de cable y sondas Certificados de calibración Modificación de la funcionalidad de software Coloración especial de productos (consulte los ejemplos mostrados en la imagen) Los servicios de adaptación se realizan en la fábrica de Produal con una alta calidad y eficiencia. Existe una tarifa específica independiente por este servicio, detallada para cada producto y con un número mínimo de unidades. En nuestros servicios de formación se incluye una opción de módulos formativos adaptados a sus necesidades de desarrollo de competencias específicas, además de contar con disponibilidad de sesiones de formación presenciales sobre aplicaciones, productos y tecnologías. Los servicios de formación también incluyen certificaciones para ayudarle a convertirse en proveedor de soluciones o distribuidor certificado de Produal.\nNuestra cartera de soluciones de control y medición de nueva generación está basada en Produal PUMP™ - la plataforma unificada y modular de Produal. En la actualidad se está implementando en los primeros productos Produal Proxima™ con facilidad de uso, actualizaciones de firmware remotas, mayor amplitud de variaciones, ampliaciones sencillas y asistencia para arquitecturas de nube e IoT. Esto permite que los productos estén unificados, sean modulares y adaptables y estén preparados para evoluciones futuras.\nLa unidad de control Produal Proxima™ CU está diseñada para instalarse en un lugar discreto. Todo el cableado con destino a la unidad de control se realiza fácilmente mediante terminales de carga con resorte. Las entradas/salidas multifuncionales, las posibilidades de ampliación modular y la puesta en marcha inalámbrica hacen que el mando sea único y extremadamente fácil de usar.\nLa elegante unidad de ambiente Produal Proxima™ RU combina la facilidad de uso con un diseño inteligente. Su modularidad permite una gran gama de variaciones del producto con diferentes funciones en una única unidad de ambiente. La presencia de conectores de carga con resorte en el espacioso módulo de base permite una instalación sencilla y rápida. Pregunte qué opciones estarán disponibles a lo largo del año 2018.\nPara facilitar su manejo y configuración de manera uniforme, los productos basados en Produal PUMP™ pueden ponerse en marcha y administrarse a través de Bluetooth con la la aplicación Produal MyTool™ Android, que está conectada al servicio Produal MyCloud. Su teléfono móvil o tableta, si dispone de una pantalla de alta calidad y funcionalidad táctil, actúa como herramienta de puesta en marcha única y perfecta, una vez se haya descargado la aplicación gratuita para su uso personal.\nNUEVOS PRODUCTOS El R402 es un controlador de ambiente versátil para aplicaciones de control de temperatura y de VAV. El controlador admite señales 0…10 V para controlar actuadores, actuadores térmicos y compuertas y protocolo Modbus, RS-485 con aislamiento galvánico.\nLa moderna unidad de ambiente ROU dispone de una interfaz de usuario fácil de usar con pantalla táctil diseñada para utilizarse con unidades de control ocultas. La ROU puede utilizarse como unidad de ambiente y como unidad Modbus maestra o esclava. Los sensores de CO₂ y PIR integrados están disponibles de manera opcional, y la opción rH% está disponible cuando se utiliza como unidad esclava Modbus.\nEl sensor de temperatura TEHR NTC 10-PU puede utilizarse como unidad de luces de la habitación en combinación con los controladores con entradas para la medición de temperatura pasiva NTC 10 y punto de consigna de entre 0 y 10 V.\nEl transmisor de CO2 HDH-PIR está diseñado para detectar y controlar la concentración de CO2, la temperatura y la humedad en salas. Asimismo, se incluye la funcionalidad PIR para la detección de ocupación de habitaciones a fin de reducir el uso innecesario del aire acondicionado. Además, el transmisor admite funciones de control básicas para el sistema de aire acondicionado/calefacción. Por ejemplo, para disponer de una puesta en marcha del control de VAV más sencilla, también existe la posibilidad de establecer una salida de control fija para un determinado período de tiempo como función adicional.\nEl sensor de temperatura de cable TEKY 4-M también se encuentra disponible ahora en la versión Modbus. Un sensor PT1000 mide la temperatura que, junto a los ajustes de control, puede leerse a través de Modbus. El TEKY 4-M dispone de una función para el control de la calefacción y el aire acondicionado.\nCon el fin de facilitar el trabajo al diseñador del sistema, nuestros productos están disponibles en 3D, en forma de objetos BIM en la biblioteca de modelado de información de construcción online más grande del mundo, para efectuar el diseño mecánico, eléctrico y de fontanería (MEP). Nuestra biblioteca BIM, situada en MagiCloud, dispone de más de 100 familias de productos con aproximadamente 450 variantes para MagiCAD y AutoCAD (www.magicloud.com). En caso de que se necesiten diferentes versiones de Revit, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección info@produal.es.\nRenovación de iglesias históricas, zona de Trondheim - en un ambicioso proyecto de renovación de 25 iglesias, se obtuvieron importantes ahorros, bajo las duras condiciones meteorológicas de Noruega, mediante la implantación de sistemas de eficiencia energética en calefacción, gestionadas a través de la web. En este proyecto, se incluyeron transmisores de temperatura y humedad inalámbricos y de cable de Produal. La solución inalámbrica cumplía estrictamente con los requisitos estéticos y, gracias al control del nivel de humedad, se pudo conseguir una mejor conservación de los edificios históricos y de sus inventarios.\nMetro de San Petersburgo - mediante los sistemas de aire acondicionado y ventilación, que incluyen productos de Produal, se garantiza una buena calidad del aire así como la comodidad y la salud de cientos miles de pasajeros que diariamente transitan por estas estaciones de metro históricas y elegantes, parte de ellas construidas bajo las orillas del río Nevá.\nIN OPEN 2018\nHospital infantil de Helsinki - se ha suministrado un importante número de unidades de medición y control de Produal para este hospital de 75.000 metros cuadrados con la finalidad de garantizar la calidad del aire y disponer de una temperatura confortable en las habitaciones, tanto para los pacientes que necesitan cuidados sanitarios especializados como para los médicos y enfermeras. Para garantizar un rendimiento óptimo del edificio, los procesos de climatización se controlan con la ayuda de la amplia gama de sensores y transmisores de Produal. El hospital abrirá sus puertas durante el año 2018.\nParque Zaryadye, Moscú - los controladores, sensores y transmisores de Produal instalados en el salón de té, en la cueva de hielo, en el centro multimedia y en el vestíbulo del aparcamiento subterráneo preparado para 430 coches, garantizan que los moscovitas, los turistas y los propietarios de instalaciones del inmenso parque urbano situado cerca de la Plaza Roja, el Kremlin y el río Moscova puedan disponer de comodidad y eficiencia energética. La superficie de las instalaciones del parque alcanza casi los 78.000 metros cuadrados, y el nivel y complejidad de las soluciones de ingeniería en la planta baja y la subterránea del primer gran centro de ocio de Moscú desde hace casi 70 años son impresionantes.\nTURKU ICT CONTROLADORES Hay una amplia gama de controladores multifuncionales y fiables disponibles para todo tipo de aplicaciones de automatización de edificios, incluidas las vigas frías, los radiadores, los fancoils, VAV, etc. Nuestra oferta cubre el control de ambientes aislados o de zonas, la integración en sistemas de automatización de edificios inteligentes y, en general, interoperabilidad con la gestión de edificios inteligentes en aplicaciones de mayor o menor escala. Nuestras gamas de productos y diseños se adaptan a todos los presupuestos y cubre tanto productos analógicos como para bus. Los controladores de ambiente incluyen toda la información y las conexiones en una misma unidad, se adaptan a diferentes tipos de sistemas y necesidades, además de tener la posibilidad de utilizar sensores o botones adicionales para más funciones. Nuestras unidades de control se adaptan perfectamente a controladores de montaje en falso techo u otras instalaciones ocultas, lo cual permite minimizar la necesidad de pasar cables a través de las paredes. También pueden adaptarse a controladores universales, utilizados en una amplia gama de aplicaciones de control de calefacción, ventilación, presión, humedad, etc. Hay disponibilidad de unidades de ambiente, fáciles de usar, para diferentes necesidades y presupuestos, desde aplicaciones elegantes hasta soluciones sencillas pero con estilo. Las funcionalidades opcionales para otras necesidades requeridas, incluidas en una única carcasa, eliminan la necesidad de sensores independientes en la habitación y permiten que el sistema resulte flexible y esté preparado para evoluciones futuras. Se debe tener en cuenta también que la mayoría de nuestros transmisores están equipados con salida de control y pueden utilizarse como controladores de secuencia individuales en sistemas de calefacción/aire acondicionado o ventilación.\nControladores para instalación oculta\nTransmisor con salida de control PRODUA L |\nCONTROLADORES DE ZONA En la sala de conferencias, el HLS 44-CO2 puede controlar vigas frías y un actuador para ventilación en caso de que los valores de CO2 sean demasiado elevados o si se necesita activar el enfriamiento. La calefacción se controla mediante los radiadores.\nEl HLS 45 puede utilizarse para controlar fancoils en sistemas a 2 tubos con cambio de invierno-verano. También resulta ideal para el control de suelos radiantes con límite de temperatura en el agua de retorno. El HLS 45 puede conectarse a Modbus RTU.\nCONTROLADOR DE AMBIENTE ENTRADAS Y SALIDAS Producto\nCONTROLADORES DE ZONA La familia de controladores multifuncionales HLS 44 está diseñada especialmente para determinadas aplicaciones de temperatura ambiente y control de zona. Los controladores incorporan un canal RS-485 con aislamiento galvánico destinado a comunicaciones mediante Modbus y pueden conectarse con cualquier software/ sistema de supervisión Modbus RTU. La oferta de controladores dispone de varios modelos: el HLS 44-CO2, con sensor de CO₂ incorporado; el HLS 44-EC, con selección de tensiones para salida de control de velocidad de ventiladores; el HLS 44-V, para fancoils, VAV y control de luces; el HLS 44-3P, para control de actuador de 3 puntos; el HLS 44-6W, para control de válvulas de 6 vías; el HLS 44-BAC, con comunicación mediante BACnet; y el HLS 45, destinado a aplicaciones de FCU a dos tubos y de calefacción y refrigeración por suelo. Alimentación\n24 Vac/cc, < 1 VA NOTA: Cuando se usa voltaje de alimentación DC solo funcionaran las señales de salida de 0...10v y Modbus.\n18...26 °C, ajustado mediante pulsadores o comunicación bus\nIP clase protección\natornillable a la pared o en una caja de empalmes (distancia entre agujeros 60 mm)\ncontrolador de temperatura ambiente con comunicación Modbus\ncontrolador de temperatura ambiente con comunicación Modbus y control de actuador de 3 puntos\n1150300 controlador de temperatura ambiente con comunicación Modbus y control de válvulas de 6 vías\ncontrolador de temperatura ambiente con sensor de CO₂ incorporado y comunicación Modbus\ncontrolador de temperatura ambiente con comunicación Modbus, voltaje ajustable para 3 velocidades de ventilador\ncontrolador de temperatura ambiente para fancoils, VAV y luces, y con comunicación Modbus\ncontrolador de temperatura ambiente con comunicación BACnet\nherramienta de configuración para HLS 44-3P\nherramienta de configuración para el HLS44-6W\nherramienta de configuración HLS 44-CO2\nherramienta de configuración HLS 44\nherramienta de configuración HLS 45\nCONTROLADORES DE ZONA El HLS 33 es un controlador de temperatura ambiente con 2 o 3 fases. Una fase es para calentar y las dos fases restantes son para enfriar. Los controladores pueden utilizarse con actuadores de 0....10 V, de tres puntos o térmicos (PWM). Alimentación\n2 x 0...10 Vcc, 2 mA, para calefacción y refrigeración\n2 x 24 Vac, para calefacción y refrigeración\ncontrolador con sensor de temperatura interno\ncontrolador para sensor de temperatura externa NTC10\ncontrolador para sensor externo de temperatura NTC10 con pantalla\ncontrolador para actuadores térmicos, 5 salidas\nCONTROLADORES DE ZONA El HLS 21 es un controlador de 2 fases para controlar la temperatura ambiente. El controlador tiene una fase de actuador térmico (PWM) para calefacción y refrigeración. Alimentación\n24 Vac, 1 A, para actuador térmico\ncontrolador con sensor interno de temperatura\ncontrolador para un sensor externo de temperatura NTC10\ncontrolador para un sensor externo de temperatura NTC10 con pantalla\nEl HLS 16 es un controlador de una fase para el control de temperatura ambiente. Tanto calefacción como refrigeración se controlan mediante la misma válvula. La función de la válvula puede cambiarse utilizando un interruptor externo (verano/invierno) conectado a la terminal Z1. Alimentación\n24 Vac, 1 A, para actuador térmico (NC o NO)\ncontrolador para calefacción/refrigeración por suelo\nCONTROLADORES DE ZONA R402 es una unidad de control versátil diseñada específicamente para aplicaciones de temperatura ambiente individual y control de área. El controlador incorpora un canal RS-485 con aislamiento galvánico destinado a comunicaciones mediante Modbus y puede conectarse con cualquier software/ sistema de supervisión Modbus RTU. Alimentación\n24 Vac/cc, < 2 VA\nsensor externo o DI\n2 x 0...10, 10 mA, para refrigeración o calefacción\n2 x 24 Vac, 2 A, para refrigeración o calefacción\nherramienta de configuración para R402\nUNIDADES DE CONTROL La unidad de control Produal Proxima™ CU puede utilizarse para controlar la calefacción, el aire acondicionado y los fancoils con un motor de EC. El interruptor de tarjeta puede conectarse a la unidad de control para activar las funciones de economización si no se utiliza la habitación regularmente. El interruptor de la ventana detecta si esta ha sido abierta y bloquea las salidas de aire acondicionado. La unidad de control Proxima puede conectarse a Modbus RTU/TCP o BACnet MS/TP o IP. La unidad de habitación ROU con pantalla de panel táctil es fácil de utilizar en cualquier tipo de estancia. También incorpora un salvapantallas por si el nivel de iluminación resulta molesto.\nLa unidad de control Produal Proxima™ CU puede utilizarse para controlar los fancoils con motores de EC en secuencia y de manera individual hasta en dos zonas diferentes. La unidad de ambiente Produal Proxima™ RU permite al usuario establecer el punto de consigna y la velocidad del ventilador de los fancoils. Las unidades de ambiente pueden estar equipadas con una opción de sensor de ocupación PIR para ajustar la unidad de control en modo económico y apagar los fancoils si la habitación no está ocupada. La unidad de control puede conectarse a Modbus RTU/TCP o BACnet MS/TP o IP.\nCONTROLADORES ENTRADAS Y SALIDAS Producto\nNotas Universal inputs (6 pcs) and outputs (6 pcs). Mixable inputs Mixable inputs Mixable inputs\nCONTROLADORES Produal Proxima™ CU es una unidad de control multifuncional diseñada especialmente para aplicaciones de control de ambiente y zona. La unidad de control es compatible con los protocolos de comunicación siguientes: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MSTP y BACnet IP. Además, es ampliable utilizando módulos adicionales. Alimentación\n6 x entrada universal\n6 x salida universal\nunidad de control multifuncional\nunidad de ambiente con pantalla táctil (montaje empotrado)\nunidad de ambiente con pantalla táctil (montaje superficial)\nunidad de ambiente con pantalla táctil (montaje superficial), negro\nunidad de ambiente para Produal Proxima™ CU\nunidad de ambiente con pantalla para Produal Proxima™ CU (disponible en otoño de 2018)\nunidad de ambiente para Produal Proxima™ CU, color negro\nunidad de ambiente con pantalla para Produal Proxima™ CU, color negro (disponible en otoño del 2018)\naplicación Android destinada a la configuración y puesta en servicio de dispositivos Produal PUMP™.\nCONTROLADORES El C230 es un controlador multifuncional diseñado especialmente para el control individual de temperatura de sala y para aplicaciones de control de zona. El C230 se alimenta a una tensión de 230V y controla ventiladores y actuadores. El controlador dispone de una conexión RS-485 aislada galvánicamente para comunicación Modbus RTU. Alimentación\nsensor de temperatura (NTC 10 o 0-10 V CC)\nsensor secundario de temperatura (NTC 10 o 0-10 V CC)\nvalor de referencia de ocupación o 0-10 V CC\n2 x 0...230 Vac, calefacción/refrigeración\n2 x 0...10 Vcc, calefacción/refrigeración/VAV/ control del ventilador EC\n3 relés de 2,5 A para la unidad fancoil\ncontrolador de temperatura de sala alimentado a 230V con comunicación Modbus\nLos contadores de impulsos inalámbricos C221 y C222 son unidades de control versátiles diseñadas específicamente para aplicaciones de temperatura de habitaciones individuales, VAV y control de zonas. Los controladores disponen de una conexión RS-485 con aislamiento galvánico para la comunicación Modbus RTU. Alimentación\n3 x sensor externo o 0…10Vdc\n2 x 24 Vac, 2 A, para refrigeración y calefacción\n2 x 0...10 Vcc, 10 mA, para refrigeración y calefacción\npuerto de control relé (C222)\nunidad de control de techo\nunidad de control de techo con puerto relé de control.\nunidad de sala, consigna ajustable con potenciometro\nunidad de sala, consigna ajustable con potenciometro y selector de velocidad del ventilador\nunidad de sala, consigna ajustable con potenciometro y temporizador\nunidad de sala con pantalla\nunidad de sala con pantalla y selector de velocidad de ventilador\nCONTROLADORES El PDS 2 es un controlador para unidades de tratamiento de aire, agua caliente sanitaria y aplicaciones para calefacción. El controlador es compatible con sensores de temperatura Pt1000. Los actuadores térmicos pueden ser controlados tanto a 0...10V como a tres puntos. El controlador tiene una conexión RS-485 para comunicación Modbus RTU. Alimentación\n24 Vac/cc, < 2 VA NOTA: Cuando se usa voltaje de alimentación DC solo funcionaran las señales de salida de 0...10v y Modbus.\n3 x Pt1000 o 2 x Pt1000 + 1 x potenciómetro\nPara carril DIN 35 mm\nsensor ambiente + punto de consigna para PDS 2\nsensor de agua doméstico\nsensor de tuberías con brida ajustable\nsensor para ambiente exterior\nCONTROLADORES El PDS 2.2 es un controlador universal que se puede utilizar para controlar presión, humedad o temperatura. El controlador es compatible con actuadores de 0...10 V, de 3 puntos o térmicos. El controlador tiene una conexión RS-485 para comunicación Modbus RTU. Alimentación\n0…10 V, medida\n0…10 V, configuración de consigna externa\n2 x 24 Vac, 1 A, para actuadores térmicos o de 3 puntos\n10 Vcc, 2 mA, para potenciómetro de 4,7...220 kΩ\nEl HS 2.2-M es un controlador universal diseñado para aplicaciones en sistemas de climatización. Puede ser utilizado para controlar presión, presión diferencial, temperatura o nivel de iluminación. La imagen mostrada en pantalla puede ser proporcional y escalable a las unidades y rango que se soliciten. El controlador tiene conexión RS-485 para comunicación Modbus RTU. Alimentación\n2 x DI, contacto libre de tensión (de contacto seco)\n24 Vac, 1 A, para actuadores térmicos o de 3 puntos\n10 Vcc, señal de error\natornillable a la pared o en una caja de empalmes\ncontrolador universal, carcasa para interiores\nUNIDADES DE AMBIENTE Nuestra selección de unidades de ambiente cumple con los requisitos para instalaciones tanto comerciales como públicas, con el fin de configurar el mejor ambiente interior posible. Los modelos son versátiles y disponen de interfaces de fácil manejo que ofrecen la posibilidad de desarrollar aplicaciones de alta calidad o soluciones sencillas y a la vez elegantes. Se ofrecen posibilidades adicionales para ampliar el número de funciones, lo que posibilita efectuar un extenso abanico de variaciones del producto. Las unidades de ambiente pueden estar equipadas con sensores de CO2 para la detección de la calidad del aire, sensores PIR para la detección de ocupación de las habitaciones y un sensor %rH para la humedad. También existe la posibilidad de obtener otras funciones a través de pulsadores, como los “Fan” o “Man In House”. Los modelos Produal Proxima™ RU y ROU pueden utilizarse como unidades de ambiente en la unidad de control Proxima™ CU o como unidades de ambiente para otros dispositivos conectados a una red Modbus, como unidad Modbus maestra o esclava.\nProdual Proxima™ RU es una sencilla unidad de ambiente que dispone de un mando para el punto de consigna. Este mando dispone de función de rotación continua y las luces LED indican la posición actual en la escala del punto de consigna.\nProdual Proxima™ RU-D dispone de las mismas funciones que el modelo RU, pero con una pantalla gráfica en el mando del punto de consigna como interfaz de usuario. En la pantalla se muestra la temperatura de la habitación, el punto de consigna, la velocidad del ventilador, el CO2, los valores de humedad relativa y del modo de funcionamiento según la configuración que se le dé mediante las opciones complementarias.\nProdual ROU es una unidad de ambiente de elegante diseño, con una pantalla táctil de 3,2” que permite modificar el punto de consigna.\nProdual Proxima™ RU es una sencilla unidad de habitación diseñada para su uso con unidades de control Proxima. Incorpora un sensor de temperatura y un botón de puntos de ajuste. La unidad también está disponible con control de ventilador y botón de mantenimiento. Las luces indicadoras indican los puntos de ajuste de temperatura y la velocidad del ventilador. Las opciones estarán disponibles a lo largo del año 2018. Alimentación\nUNIDADES DE AMBIENTE El ROU es una unidad de ambiente con pantalla táctil de fácil manejo diseñada para ser usada en conjunto con las unidades de control de techo. La unidad de control de sala básica incluye medición de temperatura. Otras mediciones como humedad relativa, CO₂ o PIR pueden ser adquiridas como opcionales. La ROU puede utilizarse como unidad de habitacion y como unidad Modbus maestra o esclava. Alimentación\nopcional para humedad (se puede utilizar bien exclusivamente junto a la unidad CU o bien como unidad de ambiente independiente)\nUNIDADES DE AMBIENTE Las unidades de ambiente E12x están diseñadas para usarse junto con las unidades de control C221/C222. Todas las unidades incluyen un sensor de temperatura incorporado y un interruptor para el valor de referencia. También existen unidades con botones para el temporizador y la velocidad del ventilador. La luz indicadora indica la función de la corriente (rojo [calefacción], azul [refrigeración], desactivada [zona muerta]). Alimentación\n12 Vcc, < 1 W (suministrado para C2xx)\nUNIDADES DE AMBIENTE Las unidades de ambiente E20x están diseñadas para usarse junto con las unidades de control C221, C222 y C230. Ambas unidades incluyen un sensor de temperatura incorporado y un botón para el valor de referencia. La unidad de ambiente E202 también contiene un botón para la velocidad del ventilador. La unidad de ambiente también puede utilizarse para acceder a los menús y parámetros de la unidad de control. Alimentación\nTRANSMISORES TURKU ICT Transmisores de alta calidad, versátiles, para medir una amplia gama de parámetros en diferentes y exigentes aplicaciones HVAC: medición precisa de la presión diferencial, la calidad del aire, la temperatura, la humedad, la presión del agua, la velocidad del aire, la iluminación, la velocidad del viento, etc. La medición de múltiples parámetros es también posible en un único dispositivo. Los dispositivos están disponibles con diferentes rangos de medición y con pantalla o sin ella. Amplia gama de parámetros medidos Múltiples parámetros medidos en un único dispositivo 0...10 V, 4...20 mA Modbus, BACnet en productos concretos Salida de control en productos concretos\nNota: Los transmisores de temperatura se encuentran en la sección Medición de temperatura\nTRANSMISORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL PARA AIRE Produal ofrece varios tipos de transmisores de presión diferencial para aire. Las posibles aplicaciones incluyen control de salas limpias/blancas, control de unidades de tratamiento de aire o monitoreo de filtros, por ejemplo.\nExactitud ±0,5 Pa +1 %\nExactitud / zeroing\nEl rango de presión puede ajustarse con la herramienta ML-SER (o a través de Modbus) dentro de los rangos de presión normales del transmisor.\nPEL, PEL 2500, PEL 8K, PEL 1000 Alimentación\n0…10 Vdc / 2...10 Vdc / 0...5 Vdc < 2 mA o 0...20 mA / 4…20 mA < 700 Ω PEL 1000: 0…10 Vdc / 2...10 Vdc < 3 mA\nTemperatura ambiente 0…+45 °C (PEL 1000: 0...50 °C) Carcasa\nIP54, tomas de presión y prensaestopa en parte inferior\natornillable con lengüetas externas\nKPEL, KPEL 9K Alimentación\nEntradas (modelos M) * 2 x 0…10 Vdc / DI / temperatura Temperatura ambiente 0…+50 °C Carcasa\natornillable con lengüetas externas *= Dos terminales para las salidas/entradas\nINFORMACIÓN PARA CONFECCIÓN DE PEDIDOS Opciones\nModbus & pantalla\nTRANSMISORES DE CAUDAL DE AIRE IML está diseñado para detectar y controlar el caudal del aire en las unidades de tratamiento de aire y salas. IML-M tiene una conexión RS-485 para comunicación Modbus RTU.\n24 Vac/cc, < 1.5 VA\n0…10 Vdc, < 2 mA (consigna externa)\n1...20 s (ajuste de fábrica: 8 s)\nSalida (volumen aire)\nSalida (presión dif. o control)\nautomático; gracias a esta función se elimina la posibilidad de desajustes del punto cero\nIP54, cable en parte inferior\ncon tornillos, lengüetas externas\nIML con Modbus\nkit de accesorios para interruptores de presión diferencial\nCRUZ DE CAPTACIÓN DE CAUDAL DE AIRE Las cruces de captación de caudal de aire PP están diseñadas para detectar caudal de aire en los sistemas de tratamiento de aire. Disponibilidad de diferentes modelos para conductos circulares y rectangulares con valores de Kv fijos.\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 100 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 125 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 160 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 200 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 250 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 300 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 315 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 355 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 400 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 450 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 500 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 550 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 600 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 630 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 700 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 800 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto circular de 1000 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 200 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 250 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 300 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 350 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 400 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 450 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 500 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 550 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 600 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 650 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 700 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 750 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 800 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 850 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 900 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 950 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 1000 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 1050 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 1100 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 1150 mm\ncruz de captación de caudal de aire para un conducto rectangular de 1200 mm\nOtras longitudes disponibles bajo petición.\nTRANSMISORES DE VELOCIDAD DEL AIRE Los transmisores de velocidad de aire IVL están diseñados para medir velocidad del aire y temperatura dentro del conducto.\n10 x 200 mm (profundidad de sonda 50...190 mm), también están disponibles las versiones con vainas de 100 mm y 400 mm, por ejemplo IVL 10-400.\nIP54, vaina posterior y prensaestopa en parte inferior\ncon brida, profundidad de sonda ajustable\ntransmisor de velocidad de aire 0...10 m/s\ntransmisor de velocidad de aire con pantalla, 0...10 m/s\ntransmisor de velocidad de aire 0...2 m/s\ntransmisor de velocidad de aire con pantalla, 0...2 m/s\ntransmisor de velocidad de aire 0...20 m/s\ntransmisor de velocidad de aire con pantalla 0...20 m/s\nTRANSMISORES DE VELOCIDAD DEL AIRE Los transmisores de velocidad de aire IVLJ están diseñados para medir la velocidad del aire y la temperatura dentro del conducto con sonda a distancia. Alimentación\n10 x 200 mm (profundidad de sonda 50...190 mm), también están disponibles las versiones con vainas de 100 mm y 400 mm, por ejemplo IVLJ 10-400.\nIP54, cable en parte inferior (transmisor)\nvaina con brida, profundidad de sonda ajustable; transmisor atornillable con lengüetas externas\nPBT, PC, PA y acero inoxidable\nTRANSMISORES DE HUMEDAD Los KLH, transmisores de humedad ambiente, están diseñados para detectar y controlar humedad relativa y temperatura en Interiores. Alimentación\n24 Vac/cc, < 1 VA\nsala % rH, °C\ntransmisor humedad ambiente\ntransmisor de humedad ambiente con pantalla (muestra humedad y/o temperatura)\ntransmisor de humedad ambiente con puerto Modbus RTU\ntransmisor humedad ambiente con pantalla con puerto Modbus RTU (muestra humedad y/o temperatura)\npotenciómetro (no disponible para modelos Modbus)\npotenciómetro 0...10 V\nrelé, 24Vac 1 A\nherramienta de configuración de transmisores\nTRANSMISORES DE HUMEDAD El KLH 420 es un transmisor de humedad de 2 hilos diseñado para detectar humedad relativa de interiores. Alimentación\n24 Vcc (12...35 Vdc)\ntransmisor de uso interior, con pantalla\nsala % rH\nTRANSMISORES DE HUMEDAD Los transmisores KLH J 100 están diseñados para detectar la humedad relativa y temperatura en el interior de conductos (con sonda a distancia). La longitud del cable de la sonda es de 2 m.\ntransmisor atornillable (lengüetas externas), vaina del sensor con brida de sujeción ajustable, profundidad de sonda ajustable < 150 mm\ntransmisor de humedad y transmisor\ntransmisor de humedad y temperatura con pantalla\nsala/conducto % rH, °C\nTRANSMISORES DE HUMEDAD Los transmisores de humedad y temperatura KLU 100 están diseñados para aplicaciones exteriores. Alimentación\ntransmisor humedad exterior\ntransmisor de humedad exterior con pantalla\nexterior % rH, °C\nTRANSMISORES DE HUMEDAD Los transmisores de humedad de conducto KLK 100 están diseñados para detectar la humedad relativa y la temperatura dentro de los conductos de ventilación. Alimentación\ncon brida, profundidad de sonda ajustable < 150 mm\nconducto % rH, °C\ntransmisor de humedad para conducto\ntransmisor de humedad con pantalla\ntransmisor Modbus de humedad para conducto\ntransmisor Modbus de humedad para conducto con pantalla\nrelé, 24 Vac 1 A\nTRANSMISORES DE CO₂ Los transmisores HDH están diseñados para detectar y controlar el CO₂ , la temperatura y la humedad en interiores. El sensor de CO₂ se auto-calibra regularmente usando la función ABCLogic™ que elimina la posibilidad de desajustes a largo plazo.\nsala ppm CO₂ , °C, % rH\ntransmisor de uso interior, mide CO₂ y temperatura, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior, mide CO₂ y temperatura, PIR, rango 0…2000 ppm\ntransmisor de uso interior con pantalla, mide CO₂ y temperatura, PIR, rango 0…2000 ppm\ntransmisor de uso interior con pantalla, mide CO₂ y temperatura, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior, mide CO₂ , temperatura y humedad, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior, mide CO₂ , temperatura y humedad, PIR, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior con pantalla, mide CO₂ , temperatura y humedad, PIR, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior con pantalla, mide CO₂ , temperatura y humedad, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior Modbus, mide CO₂ y temperatura, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior Modbus, mide CO₂ y temperatura, PIR, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior Modbus con pantalla, mide CO₂ y temperatura, PIR, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior Modbus con pantalla, mide CO₂ y temperatura, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior Modbus, mide CO₂ , temperatura y humedad, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior Modbus, mide CO₂ , temperatura y humedad, PIR, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior Modbus con pantalla, mide CO₂ , temperatura y humedad, PIR, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior Modbus con pantalla, mide CO₂ , temperatura y humedad, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior, mide CO₂ y temperatura, rango 0...10000 ppm\ntransmisor de uso interior con pantalla, mide CO₂ y temperatura, rango 0...10000 ppm\ntransmisor de uso interior BACnet, mide CO₂ y temperatura, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de uso interior BACnet con pantalla, mide CO₂ y temperatura, rango 0...2000 ppm\n3 leds indicando diferentes niveles (no disponible para modelos N)\nTRANSMISORES DE CO₂ Los transmisores HDK están diseñados para detectar y controlar el CO₂ , la temperatura y la humedad relativa en conductos de ventilación. El sensor de CO₂ se auto-calibra regularmente usando la función ABCLogic™ que elimina la posibildad de desajustes a largo plazo.\nconducto ppm CO₂ , °C\nen un agujero de Ø 10 mm, atornillable con lengüetas externas\ntransmisor de conducto, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de conducto con pantalla, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de conducto con medida de humedad, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de conducto con medida de humedad y pantalla, rango 0...2000 ppm\ntransmisor conducto Modbus, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de conducto Modbus con pantalla, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de conducto Modbus con medida de humedad, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de conducto Modbus con medida de humedad y pantalla, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de conducto, rango 0...10000 ppm\ntransmisor de conducto con pantalla, rango 0...10000 ppm\ntransmisor de conducto con medida de humedad, rango 0...10000 ppm\ntransmisor de conducto con medida de humedad y pantalla, rango 0...10000 ppm\ntransmisor de conducto Modbus, rango 0...10000 ppm\ntransmisor de conducto Modbus con pantalla, rango 0...10000 ppm\ntransmisor de conducto Modbus con medida de humedad, rango 0...10000 ppm\nTRANSMISORES DE CO₂\nLos transmisores HDU están diseñados para detectar concentración de CO₂ y temperatura en garajes, aparcamientos y túneles subterráneos con temperaturas ambiente muy bajas (NOTA: Resistencia a UV limitada en ambientes externos). El sensor de CO₂ se auto-calibra regularmente usando la función ABCLogic™ que elimina la posibilidad de desajustes a largo plazo. Alimentación\n24 Vac/cc, < 10 VA\nexterior ppm CO₂ , °C\ntransmisor de CO₂ para ambientes fríos, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de CO₂ con pantalla, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de CO₂ para ambientes fríos, Modbus, rango 0...2000 ppm\ntransmisor Modbus de CO₂ con pantalla, rango 0...2000 ppm\ntransmisor de CO₂ para ambientes fríos, rango 0...5000 ppm\ntransmisor de CO₂ con pantalla, rango 0...5000 ppm\ntransmisor Modbus de CO₂ para ambientes fríos, rango 0...5000 ppm\ntransmisor Modbus de CO₂ con pantalla, rango 0...5000 ppm\nTRANSMISORES DE CALIDAD DEL AIRE Los transmisores ILH están diseñados para detectar y controlar el nivel de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles, VOC en inglés), la temperatura y la humedad en ambientes interiores. La tecnología de detección MEMS asegura la medición exacta y durable de COV relacionada con el nivel de CO₂ .\nsala VOC, °C, % rH\n450...2000 ppm (equivalente CO2)\ntransmisor de uso interior, medida de COV y temperatura\ntransmisor de uso interior, medición de COV, temperatura y humedad\ntransmisor de uso interior, medición de COV y temperatura\ntransmisor de uso interior, Modbus con pantalla\ntransmisor de uso interior, Modbus, medición COV, temperatura y humedad\nLos transmisores ILK estan diseñados para detectar y controlar el nivel de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles, VOC en ingles), la temperatura y la humedad dentro de conductos de ventilación. La tecnología de detección MEMS garantiza una medición exacta y estable de VOC directamente relacionada con el nivel de CO₂ . Alimentación\nconducto VOC, °C, % rH\ntransmisor de conducto COV\ntransmisor de conducto COV con pantalla\ntransmisor de conducto COV con medición de humedad\ntransmisor de conducto COV con medición de humedad con pantalla\ntransmisor de conducto COV con Modbus\ntransmisor de conducto COV con Modbus y pantalla\ntransmisor de conducto COV con Modbus y medición de humedad\ntransmisor de conducto COV con Modbus, medición de humedad y pantalla\nTRANSMISORES DE MONÓXIDO DE CARBONO Los transmisores HML están diseñados para detectar la concentración de monóxido de carbono en garajes / aparcamientos y túneles subterráneos. Las mediciones se basan en células electroquímicas. El rango de medición del transmisor es 0...100 o 0...300 ppm.\n±10 ppm para < 70 ppm de valor; ± 15 % de valor para > 70 ppm de valor\ntransmisor CO con pantalla\nkit de recambio para HML\nexterior ppm CO\nTRANSMISORES DE NIVEL DE LUZ El LUX 24 está diseñado para detectar el nivel de luz de una sala. Alimentación\ntransmisor de nivel de luz\nTRANSMISORES DE NIVEL DE LUZ El LUX 34 está diseñado para detectar el nivel exterior de luz y temperatura. Las mediciones pueden utilizarse para controlar la iluminación y calefacción.\n24 Vac/cc, < 0.1 VA\nSalida (nivel de luz)\nexterior lx, °C\ntransmisor nivel de luz, rango seleccionable 0...1000 lx o 0...10000 lx\ntransmisor de nivel de luz, rango seleccionable 0...100 lx o 0...500 lx\nTRANSMISOR DE INTENSIDAD DE LUZ El MMSP1 está diseñado para detectar la intensidad de la luz del sol. Alimentación\n24 Vcc, < 0.03 W (5...30 Vdc)\nRango (intensidad de luz)\n±5 % (media anual)\n0...10 Vcc / 4…20 mA, el voltaje de alimentación debe ser de al menos 12 V\n0...3.125 Vcc / 0...150 mVdc\ntransmisor de intensidad de luz solar\nTRANSMISORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AGUA El transmisor de presión diferencial VPEL está diseñado para detectar la presión de agua/glicol en sistemas de calefacción y refrigeración. Alimentación\nmanual con botón/pulsador\naccesorios ajustables a compresión de 8 mm para conductos de cobre\natornillable con lengüetas externas, racors de conexión a proceso en la parte inferior\nrango seleccionable 0...1.0 o 0...2.5 bar\nrango seleccionable 0...4.0 o 0...6.0 bar\nTRANSMISORES DE PRESIÓN DE AGUA El transmisor de presión VPL (3 hilos) está diseñado para detectar presión absoluta en sistemas de calefacción y refrigeración. Alimentación\ntransmisor de presión, rango seleccionable 0...2.5, 0...6, 0...10 o 0...16 bar\ntransmisor de presión, rango seleccionable 0...16, 0...25, 0...40 o 0...60 bar\nDETECTOR DE VELOCIDAD DEL VIENTO El TUNA 20 está diseñado para medir la velocidad del viento y la temperatura del aire exterior.\nPBT, PC, PA, acero lacado\ndetector de velocidad del viento\nSENSORES DE VIENTO El sensor de viento ultrasónico UV7+UV7-VV está diseñado para medir la velocidad y dirección del viento en sistemas de climatización. El sensor es robusto y estable. Alimentación\n24 Vac/cc, < 0.75 VA\nsensor de viento y módulo transmisor\nmódulo transmisor para sensores de aire\nsensor de viento y módulo transmisor con comunicación Modbus\nSENSORES DE VIENTO El sensor de viento VS 3000 está diseñado para medir la velocidad y dirección del viento en sistemas de climatización. Alimentación\nDETECTORES DE HUMO El detector de humo KRM-1 para conducto está diseñado para la detección de humo en conductos de ventilación. El detector es una combinación de un detector de humo y un sistema adaptador. El sistema de adaptación ha sido diseñado para mantener un flujo de aire óptimo a traves del sensor. Alimentación\nóptico RM3.3 (ALK-E)\n250 Vac / 24 Vdc, 8 A, contacto conmutado\n250 Vac / 24 Vdc, 8 A, contacto NC\n250 Vac / 24 Vdc, 6 A, contacto NC\nsensor de humo (pieza de recambio)\nplaca de montaje para conductos circulares o aislados.\nplaca de montaje para conductos circulares o aislados (con WDG).\ngas para test\ncarcasa IP65 para el KRM\nDETECTORES DE HUMO El detector de humo KRM-2 para conducto está diseñado para la detección de humo en conductos de ventilación. El detector es una combinación de un detector de humo y un sistema adaptador. El sistema de adaptación ha sido diseñado para mantener un flujo de aire óptimo a traves del sensor.\ndetector BACnet de humo para conducto\ndetector Modbus de humo para conducto\nTRANSMISORES INALÁMBRICOS Nuestros transmisores inalámbricos proporcionan una cobertura probada en campo y con referencias en edificios de toda Europa. Su efectiva comunicación bidireccional, con excelentes diagnósticos mediante comunicación Modbus o señal analógica, hacen posible una red fiable y funcional. El sistema incluye transmisores para uso en ambientes interiores y al aire libre mediante repetidores, una herramienta de configuración y una herramienta de monitoreo de la funcionalidad de red. Ideal para controlar la temperatura, humedad, calidad del aire, nivel de luz, la ocupación o para contar pulsos. Cobertura probada Red fiable y funcional Frecuencia de 868 MHz Modbus\nESTACIÓN BASE INALÁMBRICA La FLTA es la estación base para los transmisores de red inalámbricos y módulos I/O. Desde la FLTA los controles y medidas pueden leerse por Modbus RTU y a través de las 8 salidas analógicas. Las señales de control que llegan a la estación base por Modbus pueden ser también dirigidas a los módulos I/O. La estación base FLTA necesita una antena FLAN.\n868.30 MHz Clase 1\nhasta 500 m en la línea de visión 20...100 m en edificios\nestación base para sensores inalámbricos\nherramienta de configuración para dispositivos inalámbricos\nHERRAMIENTAS DE CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA FLSER es un dispositivo para la configuración inalámbrica de las direcciones de los sensores y los repetidores inalámbricos. Esta herramienta también puede ser utilizada para probar la potencia de la señal de comunicación. Alimentación\nREPETIDORES INALÁMBRICOS Los repetidores FLREP pueden ser utilizados para extender el rango de los sensores inalámbricos en ambientes difíciles. Es posible utilizar hasta 8 repetidores para una estación base FLTA. Alimentación\n24 Vac/cc, < 0.1 VA / 12 Vac/dc\nrepetidor inalámbrico con antena interna, para uso interior\nrepetidor inalámbrico con antena externa, para uso exterior\nalimentación 230 Vac/12 Vdc 4 VA\nTRANSMISORES INALÁMBRICOS (WIRELESS) Los sensores de temperatura ambiente inalámbricos TEFL están diseñados para detectar temperaturas en espacios interiores. La comunicación entre las unidades de ambiente TEFL y la estación base FLTA es bidireccional. La configuración se realiza mediante el FLSER (dispositivo de configuración). Alimentación\nsala °C, % rH\nsensor ambiente inalámbrico\nsensor ambiente inalámbrico con configuración punto de consigna\nsensor ambiente inalámbrica con %rH\nsensor ambiente inalámbrico con %rH y configuración de punto de consigna\nopción DI para TEFL\nopción de pantalla para TEFL\nTRANSMISORES INALÁMBRICOS (WIRELESS) El TEUFL es un sensor inalámbrico para detectar temperaturas exteriores. La comunicación entre los sensores y la estación base FLTA es bidireccional. Además de la información sobre temperatura, el sensor TEUFL también puede enviar una señal 0...10 V o lectura de un contacto (DI) (TEUFL-DI). La configuración se realiza mediante el FLSER (dispositivo de configuración).\nexterior °C, 0...10 V\nsensor de temperatura exterior inalámbrico\nsensor de temperatura exterior inalámbrico, alimentación 24 Vac/cc\nsensor de temperatura exterior inalámbrico, con una entrada de contacto (DI)\nTRANSMISORES INALÁMBRICOS (WIRELESS) El KLUFL es un transmisor para detectar temperaturas y humedad exterior. La comunicación entre los sensores y la estación base FLTA es bidireccional. La configuración se realiza mediante el FLSER (dispositivo de configuración). Alimentación\nexterior °C, % rH\ntransmisor exterior inalámbrico para humedad y temperatura\nTRANSMISORES INALÁMBRICOS (WIRELESS) Los transmisores HDHFL están diseñados para detectar concentraciones de dióxido de carbono y temperatura en ambientes amplios. Los transmisores HDHFL-RH también tienen salida de humedad. La configuración se realiza mediante el FLSER (dispositivo de configuración). Alimentación\ntipo. ±40 ppm +3 % del valor\ntransmisor de CO₂ y °C con comunicación inalámbrica\ntransmisor de CO₂ y °C con comunicación inalámbrica y pantalla\ntransmisor de CO₂ , °C y % rH con comunicación inalámbrica\ntransmisor de CO₂ , °C y % rH con comunicación inalámbrica y pantalla\nSENSOR DE OCUPACIÓN INALÁMBRICO El LAFL es un detector inalámbrico para control de ocupación por movimiento. El detector es infrarrojo pasivo (PIR) y reacciona a cambios de temperatura. La comunicación entre los sensores y la estación base FLTA es bidireccional. La configuración se realiza mediante el FLSER (dispositivo de configuración). El sistema de fijación y los tornillos están incluidos en el embalaje. Alimentación\nángulo de cobertura 140º\ndetector PIR inalámbrico con sensor de iluminación (0...2000 lx)\nCONTADOR DE PULSOS INALÁMBRICO El PAFL es un contador de pulsos inalámbrico. El contador puede ser utilizado para medir pulsos de los medidores de consumo de electricidad, medidores de flujo de gas y medidores de consumo de agua. La configuración se realiza mediante el FLSER (dispositivo de configuración).\n3,6 Vcc or 24 Vac/dc\nMáx. frecuencia de pulso\nMin. duración de pulso\ncontador de pulso inalámbrico\nMÓDULO INALÁMBRICO I/O El RYFL-XS es un módulo entrada/salida inalámbrico, que puede utilizarse para transferir mediciones e información de control. La comunicación entre el módulo entrada/salida y el sistema de control se realiza a través de una estación base FLTA vía conexión MODBUS. Se pueden enviar dos señales de entrada y se puede controlar una salida de relé con contactos de conmutación. Alimentación\n2 x 0…10 Vdc o contacto\ncon tornillos, lenguetas externas\nmódulo entrada/salida inalámbrico, 24 Vac\nHERRAMIENTA PARA CONTROLAR UNA RED INALÁMBRICA El FLSNIF es una herramienta para controlar la funcionalidad de la red inalámbrica. Al utilizar esta herramienta podrá seguir las señales una a una entre el equipo inalámbrico de campo y la estación base. El control es solo posible para las señales que están disponibles en cada momento. Se necesita un PC con el software de control para utilizar la herramienta. El software va incluido con este dispositivo.\nherramienta para controlar la red inalámbrica\nMEDICIÓN DE LA TEMPERATURA Amplia gama de sensores de temperatura para diferentes aplicaciones en edificios, control de la calefacción, refrigeración y del aire acondicionado. Gracias al diseño de su exclusiva carcasa , los sensores son fáciles de instalar y ofrecen grandes ventajas durante la puesta en marcha. Nuestra gama de sensores cubre los sensores pasivos de temperatura más utilizados del mercado así como los transmisores. Versatilidad de instalación: en conductos y tuberías, en suelo, en habitaciones y en el exterior. Amplia gama de rangos de temperatura para HVAC El elemento sensor comprende opciones como: PT, NTC y la serie NI En los transmisores se ofrece 0-10 V o 4-20 mA Control de refrigeración/calefacción - Comunicación Modbus\nSENSORES PARA CIRCUITO DE AGUA CALIENTE/FRÍA °C\nLos sensores de temperatura TEAT están diseñados para medir temperaturas de agua de refrigeración y calefacción en sistemas automatizados de climatización. Los sensores también pueden ser utilizados para medir la temperatura del aire en conductos de ventilación, por ejemplo. Rango\naplicaciones de agua: con cabezal protector Produal (R½”), aplicaciones de aire: con brida MT4270\nPBT, PC, PA, acero inoxidable\nLogitud de la vaina\n80 mm; Longitudes de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 450 mm de profundidad de vaina tambien disponibles. Para pedir estas medidas de vaina, añada la logitud después de la referencia del producto (por ejemplo TEAT PT 100-300).\n100 Ω / 0 °C, exactitud ±0,3 °C / 0 °C, EN 60751/B\n1000 Ω / 0 °C, exactitud ±0,3 °C / 0 °C (Honeywell, Danfoss equivalente)\n1800 Ω / 25 °C, exactitud ±0,3 °C / 25 °C (TAC equivalente)\n2252 Ω / 25 °C, exactitud ±0,25 °C / 25 °C (Johnson equivalente)\n10 kΩ / 25 °C, exactitud ±0,2 °C / 25 °C (Trend, Distech equivalente)\n10 kΩ / 25 °C, exactitud ±0,25 °C / 25 °C (Andover equivalente)\n10 kΩ / 25 °C, exactitud ±0,25 °C / 25 °C (Carel equivalente)\n5025 Ω / 25 °C, exactitud ±0,5 °C / 25 °C (Satchwell equivalente)\n20 kΩ / 25 °C, exactitud ±0,2 °C / 25 °C (Honeywell equivalente)\n1000 Ω / 0 °C, exactitud ±0,4 °C / 0 °C (Sauter equivalente)\n1000 Ω / 0 °C, exactitud ±0,5 °C / 0 °C (Siemens equivalente)\n2226 Ω / 0 °C, exactitud ±0,4 °C / 0 °C\ncontrolador/transmisor de 2 hilos alimentación 22...35 Vdc, salida 4...20 mA, exactitud ±0,5 °C\ncontrolador/transmisor 3 hilos, alimentación 24 Vac/cc, salida 0...10 V < 2 mA, exactitud ±0,5 °C\ncontrolador/transmisor Modbus, alimentación 24 Vac/cc, exactitud ±0,5 °C\nbrida conducto (6 mm)\npantalla opcional en transmisores\nCAJAS (LA CALIFICACIÓN DE PRESIÓN = PN16)\nMateriales cabezal protector\nlongitud de las vainas TEAT 50\nBronce MS 362\nAcero a prueba de ácido AISI 316L\nSENSORES DE AGUA CALIENTE SANITARIA Los sensores de respuesta rápida TENA están diseñados para detectar temperaturas de agua caliente sanitaria.\n80 mm; Longitudes de entre 50 y 210 mm de profundidad de vaina tambien disponibles. Para pedir estas medidas de vaina, añada la longitud después de la referencia del producto (por ejemplo TENA, PT 100-210).\nSENSORES DE PROTECCIÓN ANTI HIELO Los sensores TEKV están diseñados para protección anti hielo en aplicaciones que necesiten respuesta rápida. Rango\nPBT, PC, PA, acero inoxidable, bronce\n< 200 mm (también disponible < 400 mm)\nSENSORES DE PROTECCIÓN ANTI HIELO Los sensores TEV están diseñados para protección anti hielo en aplicaciones que necesiten respuesta rápida.\nacero a prueba de ácido, bronce\nSENSORES AJUSTABLES CON AMARRE Los sensores TEP están diseñados para que mediante la brida ajustable, puedan sujetarse en tuberías. Se aplican en instalaciones de calefacción y refrigeración. Rango\ncon una brida de sujeción alrededor de la tubería (diam.< 90 mm)\nPBT, PC, PA, armazón de zinc\nSENSORES AJUSTABLES CON AMARRE Los sensores TEPK están diseñados para ser instalados en tuberías con una lengüeta que permite sujetarlos/atornillarlos en multitud de Superficies.\ncon lengüeta plana de fijación / atornillado en tubería. (Ø10...100 mm)\nsonda: armazón de zinc\nSENSORES DE CONDUCTO Los sensores TEKHA están diseñados para detectar temperaturas dentro de conductos de ventilación pequeños. Rango\nØ 6 mm x 100 mm, acero a prueba de ácido\n2 m (LIYY 2 x 0,14), PVC, otras longitudes bajo pedido\ncon brida, ajustable < 90 mm\nSENSORES DE CONDUCTO Los sensores TEK están diseñados para detectar temperaturas dentro de los conductos de ventilación. Rango\nIP clase protección IP54, vaina posterior y prensaestopa en parte inferior\ncon brida, ajustable < 200 mm\nSENSORES DE CONDUCTO Los sensores TEKA están diseñados para detectar temperaturas dentro de conductos grandes. La construcción mecànica del sensor proporciona un promedio exacto de la temperatura medida. Rango\ncon brida y resortes\nSENSORES DE CONDUCTO Los sensores TEKA-500 están diseñados para detectar temperaturas dentro de los conductos de ventilación. Los sensores detectan la temperatura media con 4 elementos de detección.\nSENSORES DE GASES DE COMBUSTIÓN Los sensores TESK están diseñados para detectar temperaturas de gases de combustión. Rango\nR ½” o con brida bajo pedido\nSENSORES DE TEMPERATURA DE CABLE °C\nLos sensores de temperatura TEKY4 están diseñados para detectar temperaturas en sistemas de climatización automatizados.El cabezal de acero inoxidable proporciona buena protección contra agua y polvo.\nØ 4 mm x 30 mm, acero inoxidable\nØ 3.2 mm x 2.3 m, PVC, otras longitudes disponibles\ntransmisor/controlador Modbus, alimentación de 24 VCA/CC, salida de 0-10 V a <2 mA, exactitud ±0,5 °C\nSENSORES DE TEMPERATURA DE CABLE Los sensores de temperatura TEK6S están diseñados para detectar temperaturas en sistemas de climatización automáticos. El cabezal de acero inoxidable proporciona buena protección contra agua y polvo. Rango\nØ 6 mm x 45 mm, acero inoxidable\nØ 5 mm x 2.3 m, silicona, otras longitudes disponibles\nSENSORES DE TEMPERATURA DE CABLE Los sensores de temperatura TEKY6 están diseñados para detectar temperaturas en sistemas de climatización automatizados. El cabezal de acero inoxidable proporciona buena protección contra agua y polvo.\nØ 5 mm x 2.3 m, PVC, otras longitudes disponibles\nLM335Z, 2,98 V / 25 °C, 10 mV/K, exactitud ±0,5 °C / 25 °C\nSENSORES DE TEMPERATURA PARA SUELO RADIANTE Los sensores TEL están diseñados para detectar temperaturas en suelos (radiantes...). Se recomienda instalar el sensor por dentro del pasacables cuando se esté realizando la construcción del suelo. Rango\n3 m (LIYY 2 x 0,5), PVC, otras longitudes disponibles\nSENSORES DE TEMPERATURA PARA SUELO RADIANTE Los sensores TEL 5M están diseñados para detectar temperaturas en suelos (radiantes...). Se recomienda instalar el sensor por dentro del pasacables cuando se esté realizando la construcción del suelo. Rango\nØ 3 mm x 5 m, 2 x AWG24 (rígido, aislamento doble)\n10 kΩ / 25 °C, exactitud ±0,2 °C / 25 °C (Trend equivalente)\nSENSORES DE TEMPERATURA PARA SUELO EN CONDICIONES ADVERSAS Los sensores TEM están diseñados para detectar temperaturas en rampas de carreteras y construcciones al aire libre. Se recomienda instalar el sensor por dentro del pasacables cuando se esté realizando la construcción del suelo.\n5 m (PUR 2 x 0,75), otras longitudes disponibles\nSENSORES DE TEMPERATURA AMBIENTE Los sensores TEHR están diseñados para detectar temperatura ambiente. Rango\ninterruptor rotatorio de 5 posiciones (1, 2 ,3, 0, A) 24 Vac/cc\nbotón pulsador (normalmente abierto / normalmente cerrado) 24 Vac/cc\npantalla digital, entrada 0…10 V=0…50 °C\nSENSORES DE TEMPERATURA AMBIENTE °C + Punto de consigna\nLos sensores TEHR-P están diseñados para detectar temperatura ambiente y definir un punto de consigna de temperatura.\n10 kΩ / 25 °C, exactitud ±0,25 °C / 25 °C (Carel equivalent)\n10 kΩ / 25 °C, exactitud ±0,2 °C / 25 °C, potenciómetro 0...10 V\n1000 Ω / 0 °C, accuracy ±0,5 °C / 0 °C (Siemens equivalent)\n1000 Ω / 0 °C, accuracy ±0,4 °C / 0 °C (Sauter equivalent)\nTRANSMISORES DE TEMPERATURA AMBIENTE Los transmisores de temperatura TEHR LL (2 hilos, 4...20 mA) y TEHR LU (3 hilos, 0...10 V) son transmisores de temperatura a usar en ambientes interiores sin humedad. El rango de salida es seleccionable. La salida del TEHR-M está disponible vía Modbus como una señal 0...10 V. Alimentación\n±0,5 °C at 25 °C\natornillable a la pared o en una caja de empalmes (distancia entre agujeros 60 mm\ncontrolador/transmisor de 2 hilos, alimentación 22...35 Vdc, salida 4...20 mA\ncontrolador/transmisor de 3 hilos, alimentación 24 Vac/cc, salida 0...10 V < 2 mA\ncontrolador/transmisor de 3 hilos, alimentación 24 Vac/cc, salida 0...10 V < 2 mA, potenciómetro 0...10 V\ncon pantalla, potenciómetro 0...10 V\ncontrolador/transmisor Modbus, alimentación 24 Vac/cc, salida 0...10 V < 2 mA\ncontrolador/transmisor Modbus, alimentación 24 Vac/cc, salida 0...10 V < 2 mA, potenciómetro 0...10 V\ncon pantalla, Modbus, potenciómetro 0...10 V\ncon pantalla, Modbus\ninterruptor rotatorio de 5 posiciones con salida de resistencia\npotenciómetro pasivo (no disponible para modelos M)\nSENSORES DE TEMPERATURA AMBIENTE Los sensores TEHU están diseñados para detectar temperatura ambiente. Encastrables en caja de empalmes.\nen una caja de empalmes\nSENSORES DE TEMPERATURA EXTERIOR Los sensores TEU están diseñados para medir temperaturas en el exterior. Rango\natornillable a la pared mediante lengüetas externas\nTRANSMISORES DE TEMPERATURA EXTERIOR °C\nLos transmisores TEU están diseñados para detectar temperaturas en el exterior. Alimentación\nSENSORES DE TEMPERATURA INDUSTRIAL Los sensores TES están diseñados para detectar temperaturas en espacios con polvo, con altas temperaturas o con alta humedad (aplicación industrial).\nTRANSMISORES DE TEMPERATURA El LLK V2 y el LUK V2 son transmisores de temperatura. El LLK V2 es un transmisor de 2 hilos que convierte la resistencia del sensor a una señal 4...20 mA. El LUK V2 es un transmisor de 3 hilos que convierte la señal del sensor a la señal 0...10 V. El transmisor necesita, además, un sensor Pt1000. Alimentación\nPT 1000 EN60751/B (no incluída)\ncontrolador/transmisor de 2 hilos\ncontrolador/transmisor de 2 hilos con pantalla\ncontrolador/transmisor de 3 hilos\ncontrolador/transmisor de 3 hilos con pantalla\nSIMULADOR DE SENSOR DE TEMPERATURA Los simuladores de sensor TESIM están diseñados para simular la función de un sensor de temperatura cuando se quiere comprobar un sistema de control. Rango\n5 valores de temperatura seleccionables (-50, -20, 0, 20, 50 °C)\nExactitud (PT 1000)\n±0,15 °C at 0 °C\nExactitud (NTC 10)\n±0,25 °C at 25 °C\n0,9 m, conectores banana\nsimulador NTC 10\nDETECCIÓN Y MEDICIÓN ESPECIAL El segmento de detección y medición especial cubre en detalle los termostatos protectores contra congelamiento de serpentines de calentamiento, componentes de seguridad para la supervisión de fugas de agua, termómetros, interruptores de presión diferencial, protectores de filtros y sensores de ocupación. Con estos componentes puede completar la instalación para asegurar las baterías de calentamiento, evitar daños por fugas de agua, ahorrar energía con sensores de ocupación y programar el cambio de filtros. Unidades de protección Límites ajustables Mediciones mecánicas\nTERMOSTATOS DE PROTECCIÓN CONTRA HELADAS Los termostatos de protección anti hielo son dispositivos que evitan que las baterías de calentamiento se congelen en las unidades de tratamiento de aire. Alimentación\npredicción; regulable; sensor seleccionable (Pt1000, Ni1000-LG, PTC 1000/2000)\nCarcasa de relé de 11 circuitos\npara sensor Pt1000 (1000 Ω / 0 °C), relé AR 1 incluido\npara sensor Pt1000 (1000 Ω / 0 °C), salida de contacto 50 Vac 6 A res.\nTERMOSTATOS Los termostatos capilares TF son dispositivos que evitan que las baterías de calentamiento se congelen en las unidades de tratamiento de aire. Rango\ntermostato, longitud elemento capilar 1,8 m, reinicio automático\ntermosato, elemento capilar de longitud 1.8 m, con reinicio manual\ntermostato, longitud elemento capilar 3 m, reinicio automático\ntermosato, elemento capilar de longitud 3 m, con reinicio manual\ntermostato, longitud elemento capilar 6 m, reinicio automático, reinicio automático\ntermosato, elemento capilar de longitud 6 m, con reinicio manual\nsoporte de montaje del elemento capilar\nINTERRUPTOR DE CONDENSACIÓN El interruptor de condensación KA 10 está diseñado para detectar la condensación de agua en los sistemas de refrigeración, por ejemplo en vigas frías. Con el interruptor de condensación es posible controlar la impulsión de agua fría cuando el agua empieza a condensarse en la tubería. El modelo KA 10-EXT tienen un sensor de condensación externo. Alimentación\n0...10 Vcc, información de condensación\n24 Vac/cc, 1 A, salida relé\ncon dos sujeciones de cables en el lateral o por debajo del conducto (Ø10...100 mm)\nsalida 0...10 V, salida relé\ninterruptor de condensación con sensor externo, longitud de cable 2 m\nEl sensor de condensación KEK 1 está diseñado para la detección de condensación de agua en sistemas de refrigeración, por ejemplo, en vigas frías. Resistencia nominal\naprox. 100 kΩ al punto de condensación\n2 m, otras longitudes disponibles\nRELÉ PARA SENSORES DE FUGAS DE AGUA El VVK 2 controla el estado de los sensores de fugas de agua conectados al relé. Cuando el sensor se moja, la resistencia disminuye y el relé de la alarma se activa. Además el circuito del sensor está controlado (alarma si R > 330 kΩ). Alimentación\n10...300 kΩ o 10 kΩ / 80…300 kΩ, seleccionable\n60 Vcc, 2 A, res. contacto conmutado\nrelé escape de agua\nRELÉ PARA SENSORES DE FUGAS DE AGUA El LPH 10 controla la resistencia de los sensores. Cuando el sensor se moja, la resistencia disminuye y el relé de la alarma se activa. Alimentación\naprox. 10 kΩ\n60 Vcc, 300 mA, res. contacto conmutado. Alarma indicada con avisador lumínico y timbre\nSENSORES DE FUGAS DE AGUA Los sensores VVA y VVN se pueden usar con el VVK 2 y LPH 10. Los sensores pueden ser instalados en el suelo y en el caso del WN, puede instalarse, por ejemplo, en la parte inferior de la tubería para controlar la posible condensación. Resistencia nominal\naprox. 300 kΩ completamento seco\nsensor con caja de conexión\nsensor con cable de 2 m\nsensor (25 x 200 mm) con cable de 2 m y cinta adhesiva\nsensor, cinta de sensor 1 m y cable 2 m\nsensor, cinta de sensor 2 m y cable 2 m\nEl DTM es un termómetro mecánico para instalación en conducto. Hay dos modelos disponibles. Los termómetros han sido calibrados en fábrica. Exactitud\npor una brida\ntermómetro de conducto -40...+40 °C\ntermómetro conducto 0...+60 °C\nPRESOSTATOS Los presostatos CPS están diseñados para controlar presiones y diferencias de presión en sistemas que manejan aire y otros gases no inflamables. Exactitud\n±15 % del valor seleccionado\npresostato presión diferencial 20...330 Pa\npresostato presión diferencial 30...500 Pa\npresostato presión diferencial 100...1100 Pa\npresostato presión diferencial 500...4000 Pa\nPRESOSTATOS Los presostatos PEK están diseñados para controlar presiones y diferencias de presión en sistemas que manejan aire y otros gases no inflamables. Exactitud\npresostato presión diferencial 20...300 Pa\npresostato presión diferencial 30...400 Pa\npresostato presión diferencial 50...500 Pa\npresostato presión diferencial 200...1000 Pa\npresostato presión diferencial 500...2500 Pa\npresostato presión diferencial 1000...5000 Pa\nPROTECTOR DE FILTRO Los protectores de filtro SV están diseñados para monitorizar los filtros en sistemas de ventilación donde circule aire y otros gases no inflamables. Los protectores incluyen una toma de presión ambiente y un relé de presión diferencial. Exactitud (conmutación)\n±15 % del fondo de escala\nprotector de filtro, 250 Pa\nprotector de filtro, 500 Pa\nSENSORES DE OCUPACION\nEl LA 14 es un sensor de ocupación para controlar ventilación e iluminación. Su procesador de lógica inteligente evita avisos falsos, siendo, a la vez, excepcionalmente sensible. El relé es silencioso y el tiempo de respuesta es ajustable. Alimentación\n24 Vac/cc, < 0.5 VA\n60 Vcc, 100 mA, NC o NA. Tiempo de respuesta seleccionable (2 s, 2 min, 10 min o 20 min)\nencastrable (carcasa montable en superfície opcional)\nSENSORES DE OCUPACION El LA 15 está diseñado para controlar la iluminación. Permite una carga de luz fluorescente continua de hasta 1,5 A. Alimentación\n60 Vcc, 100 mA, NC o NA. Tiempo de respuesta 2s\n250 Vac, 1.5 VA, Tiempo de respuesta seleccionable (2 s, 2 min, 10 min o 20 min)\nsensor de movimiento/ocupación para interruptor de iluminación on/off\nprotector de zona 180o para sensor de ocupación\nSENSORES DE OCUPACION El PLT 24 es un detector para controlar ocupación a través de movimientos y calor corporal. El detector PIR infrarrojo pasivo reacciona a los cambios de temperatura que suceden en el área que abarcan los rayos de detección. Soporte de fijación y tornillos incluidos en el embalaje. Alimentación\n60 Vcc, 100 mA, NC o NA, tiempo de respuesta seleccionable (2 s, 2 min, 10 min o 20 min)\ndetector de movimiento PIR, montado en el techo\nSENSORES DE OCUPACION El PLT 12 es un detector para controlar la ocupación a través de movimientos y calor corporal. El detector PIR infrarrojo pasivo reacciona a los cambios de temperatura que suceden en el área que abarcan los rayos de detección. El soporte de fijación y los tornillos están incluidos en el embalaje. Alimentación\nVÁLVULAS DE CONTROL Y ACTUADORES TÉRMICOS Los actuadores térmicos, las válvulas de control y las válvulas solenoide diseñados para las necesidades de automatización de edificios complementan la amplia gama de productos para sistemas de gestión HVAC automatizados. Productos complementarios para todos los sistemas HVAC Válvulas para aplicaciones de refrigeración y calefacción Adaptadores para las válvulas de casi todos los fabricantes\nVÁLVULAS DE CONTROL Válvulas bidireccionales disponibles en diferentes tamaños y valores kvs. Las válvulas pueden ser utilizadas en calefacción y refrigeración. Se necesita el adaptador VA 80 para conectar una válvula NV con un actuador térmico. Temperatura ambiente\nrosca interna ISO 7/1; rosca externa ISO 228/1\nCW617N (piezas de latón), EPDM vulcanizado con peróxido (sellos)\nválvula 3/8” (DN10) Kvs 1,20 fijo\nválvula 3/8” (DN10) Kvs 0,05...0,35 ajustable\nválvula 3/8” (DN10) Kvs 0,10...0,80 ajustable\nválvula 1/2” (DN15) Kvs 1,20 fijo\nválvula 1/2” (DN15) Kvs 0,05...0,35 ajustable\nválvula 1/2” (DN15) Kvs 0,10...0,80 ajustable\nválvula 3/4” (DN20) Kvs 1,50 fijo\nválvula 3/4” (DN20) Kvs 0,10...0,80 ajustable\nACTUADORES TÉRMICOS Hay disponibles actuadores para válvulas a 24 Vac y 230 Vac y con función de seguridad NO y NC. La señal de control puede ser una PWM o una señal 0...10 Vdc. Los cables de conexión pueden ser fijos (longitud 1m) o extraíbles. Hay diferentes longitudes para cables extraíbles. Siempre se necesita un adaptador entre la válvula y el actuador.\nactuador térmico 230V NC, cable fijo 1 m\nactuador térmico 230V NO, cable fijo 1 m\nactuador térmico 24V NC, cable fijo 1 m\nactuador térmico 24V NO, cable fijo 1 m\nactuador térmico 230V NC, cable extraíble (se vende por separado)\nactuador térmico 230V NO, cable extraíble (se vende por separado)\nactuador térmico 24V NC, cable extraíble (se vende por separado)\nactuador térmico 24V NO, cable extraíble (se vende por separado)\nactuador térmico 0...10v, cable extraíble (se vende por separado)\nadaptador para válvulas NV de Produal\nPara conectar un actuador térmico a una válvula de control, se necesita un anillo adaptador especial. Los actuadores térmicos se pueden montar en las válvulas de control Produal NV2 mediante el uso de un anillo adaptador VA 80. Los anillos adaptadores también están disponibles para válvulas de otros fabricantes de válvulas. Consulte la siguiente tabla para obtener más información. NOTA: Si no puede encontrar la válvula que se necesita en la tabla, puede medir la válvula actual y enviar las dimensiones al Departamento de Atención al Cliente de Produal, que determinará el adaptador más adecuado para su caso. Fabricante de la válvula\nM30x1,5, gris claro\nM30x1,5, verde oscuro\nM28x1,5, azul oscuro\nActuador de final de carrera de 4,5 mm.\nActuador de final de carrera 4 mm.\nM28x1,5, verde claro\nSeleccionar un actuador térmico de final de carrera de 5mm.\nColector de plástico Q&E\nVÁLVULAS SOLENOIDES Las válvulas solenoides están diseñadas para necesidades de automatización de edificios para control de agua, por ejemplo en sistemas de calefacción y refrigeración en circuitos cerrados (no disponible para circuitos de ACS). Las válvulas solenoides operan en una diferencia de presión cero y se suministran normalmente cerradas (NC) o normalmente abiertas (NO). La bobina estándar está preparada para 230 Vac y disponible como opcional para 24 Vac/Vdc. Las bobinas no están diseñadas para aplicaciones que necesiten alimentación de manera permanente. Alimentación\nválvula solenoide (NC, DN15, 1/2”)\nválvula solenoide (NO, DN15, 1/2”)\nválvula solenoide (NC, DN40, 1 1/2“)\nválvula solenoide (NC, DN32, 1 1/4”)\nválvula solenoide (NC, DN25, 1”)\nválvula solenoide (NC, DN20, 3/4”)\nválvula solenoide (NO, DN20, 3/4”)\ncartucho para sustitución de bobina de 24 Vac para válvulas solenoides (1/2” - 1”)\ncartucho para sustitución de bobina de 24 Vdc para válvulas solenoides (1/2” - 1”)\ncartucho para sustitución de bobina de 24 Vdc para válvulas solenoides (1 1/4” - 1 1/2”)\nTRANSDUCTORES Y ACCESORIOS Una amplia selección de transductores y accesorios le ayudarán a finalizar las soluciones de control y regulación. Por ejemplo, los módulos de E/S, los divisores y los transductores permiten cambios de tipos de señal entre Modbus, digital, analógico y señal de 3 puntos. Los transformadores y los reguladores de potencia eléctrica con módulos de relés y SSR son útiles para el suministro de tensión y controlar la potencia de carga. El amplio rango de señales de entrada y el punto de consigna regulable de los módulos de relés son oportunidades perfectas para aplicaciones como control de fancoils, calentadores y actuadores. > Dispositivos útiles para finalizar proyectos de automatización de edificios > Aislamiento galvánico > Entradas 0…10 V, 2…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA > Salidas 0…10 V, 2…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA, relé, retardado\nCONVERTIDORES 7 El DA 6 convierte de 1 a 6 entradas digitales (contactos) a una salida analógica de 0-10v o 4-20mA. El estado de cada contacto puede identificarse mediante el software de gestión/ control del sistema. Alimentación\n6 x entradas de contacto libres de tensión\npara carril DIN de 35 mm\nCONVERTIDORES El ISO 10 proporciona aislamiento galvánico entre las señales de salida y entrada y la alimentación. La señal también puede convertirse, por ejemplo de una señal de 0...10 V puede pasarse a una señal 4...20 mA. Alimentación\n0...10 Vcc, 2 mA, or 2...10 Vdc\n0...20 mA, 500 Ω, or 4...20 mA\nCONVERTIDORES El PMU 3 convierte una señal de 0...10 Vdc a una señal de control de 3 puntos de 24 Vac. Alimentación\n24 Vac, 2 A, para un actuador de 3 puntos\nSalida (tiempo de funcionamiento actuador)\najustable, 15…240 s\n0...10 V -> control de 3 puntos\nconversor de 0...10 V a 3 puntos\nCONVERTIDORES El UMP 3 convierte una señal de control de 3 puntos a una señal de 0...10 Vdc. Alimentación\nSalida (velocidad de cambio)\ncontrol de 3 puntos -> 0...10 V\nconversor de 3 puntos a 0...10 V\nCONVERTIDORES El UV 10 es un amplificador para señales de 0...10 V. El UV 10 puede ser utilizado para controlar lámparas fluorescentes con transformadores electrónicos. Alimentación\n0(2)…10 Vdc < 20 mA, o invertida (10…0 Vdc)\nCONVERTIDORES El AO 2 y el AO 3 son conversores de señales diseñados para aplicaciones de sistemas de climatización. Los conversores dividen una señal de 0...10 V a dos (AO 2) señales o tres señales (AO 3) de 0...10 V.\ndivisor de señal, 2 salidas\ndivisor de señal, 3 salidas\n0...10 V -> 2 x 0...10 V/3 x 0...10 V\nREGULACIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA El controlador de intervalo binario BAK 64 está diseñado para controlar el consumo de equipos de calefacción eléctrica. Puede utilizarse con todos los sistemas de salidas de 0...10 V. Los relés como el AR 1 o RY 1 son necesarios para las señales de salida. Los intervalos de energía deben estar en una secuencia binaria, por ejemplo 1, 2, 4, 8, 16, 32 kW. Alimentación\n0...10 Vdc o 10...0 Vdc\n40 Vcc, 100 mA, para relés AR 1 y RY 1\nDemora entre intervalos\najustable, 0,7…60 s\ncontrolador de pasos binarios\nrelé con contacto normalmente abierto (NO), ancho 13 mm\nrelé con contacto de conmutación, ancho 23 mm\nREGULACIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA El STS 4 convierte una señal de 0...10 V a una salida proporcional de tiempo y hasta 3 contactos de salida. Todos los pulsos deben tener la misma alimentación. Alimentación\n35 Vcc, 50 mA, para relé estado sólido, proporcional tiempo\n3 x 35 Vcc, 100 mA, para relés AR 1 y RY 1\nseleccionable, 1-4 piezas\ncontrolador de consumo eléctrico\nconversor de señal de control de relé en estado sólido Vac -> Vdc\nrelé de estado sólido 230...400 Vac, < 10 A, entrada 3...32 Vdc\nrelé de estado sólido 230...400 Vac, < 25 A, entrada 3...32 Vdc\nRELÉS El RY 1 y AR 1 son relés con un voltaje de bobina de 24 Vac/cc. El RYVA 16 puede ser utilizado para el control de iluminación porque puede soportar picos de tensión a corto plazo. Entrada\nbobina 24 Vac/cc\nrelé para lámparas fluorescente, 10 A (alimentación entrada < 80 A, < 2,5 ms)\nrelé con contacto de conmutación, conexión de contacto en la salida\nRELÉS El RY 1-U y RY 1-U-K son relés controlados por voltaje con entrada de 0...10 V. Alimentación\najustable, 0…10 V\n250 Vac, 8 A, res.,contacto conmutado\nentrada 0...10 Vdc\nrelé controlado por voltaje\nrelé controlado por voltaje, conexión adaptador en la salida\nRELÉS Unidades de relé de 3 velocidades para control de fan coils(velocidad de ventilador). La FCRY 3 es para entrada de 0...10 Vdc y la FCRY 3-R es para una entrada de 3...7 kΩ.\nFCRY 3: ajustable, valores de fábrica 2,5 V, 5,0 V y 7,5 V. FCRY 3-R: 3 kΩ = RL4; 4 kΩ = off; 5 kΩ = RL1; 6 kΩ = RL2; 7 kΩ = RL3\n3 x 230 Vac, 8 A, res. NO (bloqueado)\nrelé para fan coil, entrada 0...10 Vdc\nrelé para fan coil, entrada 3...7 kΩ\npara controles de bobinade ventilador\nRELÉS El TH 5 es un controlador encastrable que puede controlar varios actuadores térmicos conectados en paralelo. Alimentación\n5 x 24 Vac, 0.6 A, total máx. carga 3 A\ncontrolador para actuadores térmicos\nSELECTORES DE PUNTO DE CONSIGNA KASPO 10 es una unidad de control remoto que está equipada con una salida de 0-10 VCC y que está destinada a funciones de control, p. ej., de temperatura, humedad, luces o ventiladores. La unidad se puede montar en caja de montaje empotrada. El montaje en pared es posible mediante una caja que se vende por separado. Alimentación\nunidad de control remoto, escala 0-100\nunidad de control remoto, escala ±3\nTRANSFORMADORES El JY es una fuente de alimentación que actua como interruptor y que convierte un suministro de 24 Vac/cc en un suministro de voltaje CC más bajo. Protección electrónica para sobrecarga. Alimentación\n3.6...24 Vcc, 1 A (0...12 V); 0,5 A (12...24 V)\ntransformador de AC/DC a DC\nTRANSFORMADORES El M230/24-15 transforma una corriente de 230 Vac en una corriente de 12/24 Vac.\nTRANSFORMADORES El M230/24-30 transforma una corriente de 230 Vac en una de 12/24 Vac 30 VA. Alimentación\nTRANSFORMADORES El M230/12-4 transforma corriente de 230 Vac en corriente de 12 Vdc 4 VA. Alimentación\nTRANSFORMADORES El T20 transforma una corriente de 230 Vac en una corriente de 24 Vac. Alimentación\nEl T35 transforma una corriente de 230 Vac en una corriente de 24 Vac. Alimentación\nTRANSFORMADORES El T40 transforma una corriente de 230 Vac en una corriente de 24 Vac. Alimentación\nTRANSFORMADORES El T60 transforma una corriente de 230 Vac en una corriente de 24 Vac.\nTRANSFORMADORES El T120 transforma una corriente de 230 Vac en una corriente de 24 Vac. Alimentación\nTRANSFORMADORES El T220 transforma una corriente de 230 Vac en una corriente de 24 Vac. Alimentación\nTEMPORIZADORES Los temporizadores LAP están diseñados para extender las horas de operación del ambiente (habitación, sala de conferencias,...) al pulsar un botón. El tiempo seleccionado está visible a través de una luz indicadora. Alimentación\nen una caja de empalmes o en la superficie de la pared, incluye carcasa de montaje en superfície.\n12...60 minutos (tiempo máx. puede restringirse a 12...36 minutos)\n1...5 horas (tiempo máx. puede restringirse a 1...3 horas)\n2...10 horas (tiempo máx. puede restringirse a 2...6 horas)\nBOTONES PULSADORES El PJP es un dispositivo con botón pulsador de voltaje bajo con 1, 2 o 4 botones y luces indicadoras. Salida\n1 botón pulsador y una luz indicadora\n2 botones pulsadores y 2 luces indicadoras\n4 botones pulsadores y 4 luces indicadoras\nI/O MÓDULO Los módulos MIO 12 I/O pueden leer entradas analógicas y/o digitales, y controlar los actuadores térmicos o de 3 puntos y también salidas analógicas 0...10 V. El módulo dispone de conexión RS-485 para comunicación Modbus RTU.\n4 x 24 Vac, 1 A, para actuadores térmicos o dos actuadores de 3-puntos\nModbus I/O, 4 entradas análogas (Pt1000) o entradas digitales libres de tensión\nModbus I/O, 4 entradas análogas (0...10 V) o entradas digitales libres de tensión\nModbus I/O, 4 entradas analógicas ( Ni1000-LG) o entradas digitales de libre potencial\nCAJAS La KO IVS es una caja protectora para sensores ambiente en lugares como polideportivos y gimnasios. La caja es transparente y viene provista de un cierre. Temperatura ambiente\ncon tornillos (incluídos)\nplástico de PC\ncaja protectora para sensores de ambiente\nLUCES INDICADORAS El LEKA 24 es un dispositivo de luz indicadora con luz verde y roja. Alimentación\nencastrable (en opción: carcasa para montaje en superficie)\nGUÍAS DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS GUÍA DE SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA CAUDAL DE AIRE Productos de medida de caudal de aire Aplicación IVL Caudal en oído del ventilador (ventilador con entradas de medición)\nEl valor K del ventilador es conocido\nSonda del cliente para la cual se desconoce el valor K\nSonda no disponible (medición de velocidad de aire y temperatura)\nSonda no disponible (medición de volumen de aire)\nEl valor K del ventilador es desconocido Sonda del cliente para la cual se conoce el valor K\nCaudal en conducto\nFabricantes de ventiladores compatibles: Fläkt Woods, Rosenberg, Comefri, Ziehl-Abegg, ebm-papst, Nicotra y Gebhardt. Formula universal disponible para otros ventiladores del fabricante.\nVolumen de aire = velocidad de aire x área de corte transversal de conducto.\nPEL 2500 con salida lineal de volumen (Q).\nGUÍA DE SELECCIÓN DEL CONTROLADOR\nControl unidad fan coil de 2-tubos\nCalefacción/ refrigeración por suelo\nViga fría/módulo de refrigeración\nControl radiador de calefacción\nControl de unidad de circulación de agua\nInstalación en techo Actuador\nVálvula de control 6 vías\nControl unidad fan coil de 4-tubos\nTérmico 3 puntos 0...10 V\nControl de ventilador de 3 velocidades con FCRY 3\nControl de ventilador EC\nControl VAV Verano/invierno\nControl de ventilación basado en CO2 Control de iluminación on/off\nControl de VOC Control de humedad\nControl de presión Modbus\nModos de control P/PI\nHDH, HDK, HDU\nTransmisor con salida de control\nGUÍA DE SELECCIÓN DE TRANSMISORES Y SENSORES Producto Tipo HDH\nHerramienta de puesta en funcionamiento\nCARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA\nHERRAMIENTAS PARA CONFIGURACIONES FÁCILES Y RÁPIDAS APLICACIÓN PRODUAL MyTool™ Herramienta de puesta en funcionamiento ideal para su teléfono móvil o tableta Aplicación para Android gratuita para puesta en marcha y configuración de todos los productos basados en la plataforma Produal PUMP™ Facilidad de uso y experiencia de usuario unificada en su teléfono móvil o tableta mediante conexión inalámbrica a través de Bluetooth El servicio de nube Produal MyCloud ayuda a proteger la información de configuración y del proyecto y minimiza los riesgos de errores humanos en la configuración.\nActualizaciones de firmware Con un par de pulsaciones de botones puede actualizar el firmware de los productos Produal PUMP™. Esto le permite actualizar todos los dispositivos con opciones y funciones nuevas en el futuro.\nConfiguraciones fáciles y rápidas\n•\tConexión segura de datos •\tCopia de seguridad de ajustes de configuración •\tActualizaciones de firmware\nConsulte todos los parámetros de un dispositivo Produal PUMP™ desde el menú de configuración en la aplicación Produal MyTool™. Los menús de configuración son de fácil navegación y sencillos de entender.\nMuy pronto: conectividad al sistema/ la nube de terceros\nPrueba de instalaciones Mediante el menú de prueba de las instalaciones puede obtener datos de medición en tiempo real y forzar salidas cuando desea probar el sistema después de su instalación.\n•\tPuesta en servicio inalámbrica •\tModificación de configuración •\tActualizaciones de firmware\nAlmacenar configuraciones Puede almacenar y reutilizar la configuración que cree en Produal MyCloud, su espacio de almacenamiento personal. También puede almacenar una configuración en el sistema de archivos local de dispositivo Android.\nHERRAMIENTAS PARA CONFIGURACIONES FÁCILES Y RÁPIDAS ML-SER Herramienta fácil y rápida para puesta en marcha en campo\nHerramienta de configuración para transmisores Produal Ajustes fáciles de configurar y calibración en campo de algún punto cuando se requiera Configuración de dispositivos uno a uno • Activación de opción de controlador incorporada • Dirección Modbus • Restaurar configuración de fábrica\nFácil configuración de las funciones del controlador del transmisor de CO2 de sala\nFácil ajuste de la medida de temperatura del sensor de conducto\nFácil configuración de las medidas seleccionables por el usuario de la presión diferencial del transmisor y los rangos de salida\nVer guía de selección de sensores y transmisores (página 101)\nOTRAS HERRAMIENTAS ÚTILES DE CONFIGURACIÓN Herramientas de configuración para controladores de temperatura HLS: HLS 44-SER (página 14), HLS 44-CO2‑SER (página 14), HLS 44-3P-SER (página 14), HLS 44-6W-SER (página 14), HLS 45-SER (página 14) Herramienta de puesta en marcha H402 para controlador R402 (página 16) Herramienta de configuración H203 para unidades de control C230 (página 19), C221 y C222 (página 20) Herramienta de configuración inalámbrica FLSER (página 46) Herramienta para la supervisión de la red inalámbrica FLSNIF (página 51)\nón ESPAÑA Produal Oy Madrid tel. +34 669 006 601 info@produal.es www.produal.com Finland Kotka Produal Oy Keltakalliontie 18 48770 Kotka tel. +358 10 219 9100 fax. +358 5 230 9210 info@produal.fi www.produal.com Vantaa Produal Oy Teknobulevardi 3-5 A 01530 Vantaa Jyväskylä Produal Oy Ohjelmakaari 10 40500 Jyväskylä Suecia Produal Sverige AB Solkraftsvägen 16 A 13570 Stockholm tel. +46 8 555 985 80 info@produal.se www.produal.se Francia Produal S.A.S. 16, rue Albert Einstein 77420 Champs sur Marne tel. +33 1 71 40 50 49 info@produal.fr www.produal.fr\nDinamarca Produal A/S Generatorvej 8H 2860 Soeborg tel. +45 70 26 03 04 info@produal.dk www.produal.dk Italia Produal S.r.l. Via Brennero 30 39042 Bressanone (BZ) tel. +39 366 33 20 970 info@produal.it www.produal.it Polonia Produal Oy - sales office Farbiarska Street 63 b 02-862 Warsaw tel. +48 536 036 677 info@produal.pl www.produal.pl\nOtros países Produal Oy ventas de socio tel. +358 10 219 9100 partnersales@produal.com\ne años d a garantí\ned i f i c i o\nMe d i c i ones\nProdual catalogo de productos 2018\nProdual es su socio de confianza para cubrir todas sus necesidades en cuanto a soluciones automatizadas de control y medición. Nuestra ampli...