Especificaciones construccion 08\nCASA DEL ADULTO MAYOR, SALAMINA-CALDAS\nESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DISPOSICIONES GENERALES 1. ALCANCE En las disposiciones que se enuncian a continuación se cubre de manera integral todas y cada una de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN objeto de este documento que pude ser modificado por todas aquellas que puedan resultar posteriormente como adición, modificación, complemento o reemplazo de las ya existentes. De igual manera cubren las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES que en el momento y en concordancia con el tema especificado se emiten, limitándose este cubrimiento de manera también particular, por disposición explícita en el texto mismo de la especificación en cuestión. 2. CODIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN\nEl paquete de especificaciones técnicas objeto de este documento se ha divido en capítulos establecidos acorde con el tipo de actividades a desarrollar en el normal proceso de: Concepción, Diseño, Construcción, Modificación, Etc., Las especificaciones nuevas que sean emitidas se las clasificará en su momento en aquel grupo al que por afinidad en la actividad o razón del tema especificado mejor se acomode a su objeto. Los capítulos aquí descritos son generales, se posibilita la libertad de modificarlos, ampliarlos, eliminarlos, adicionar otros, etc. conforme con sus exigencias, las cuales están plasmadas en cada una de las especificaciones que trata este documento. Con lo antedicho, se establece la siguiente clasificación por grupos de actividad, así:\nNúmero Capítulo 01 02 03 04 05 06 07 08 Preliminares Cimientos Desagües Mampostería Revoques Estructura Cubierta Bases para pisos\nCódigo PRE CIM DES MAM BAS EST CUB BPP\nPisos Acabados Enchapes y accesorios Instalaciones hidráulicas sanitarias Instalaciones eléctricas Carpintería en madera Carpintería metálica Acero de refuerzo Pintura Aseo y limpieza\nPIAC EYA y IHYS EXT CEM CAM ADR PIN AYL\n3. MATERIALES Todos los ítem contenidos en este documento contemplan tácitamente el suministro e instalación directa o trasformado de todos y cada uno de los materiales necesarios para su correcta ejecución de acuerdo con lo dispuesto en la respectiva ESPECIFICACIÓN GENERAL y/o PARTICULAR de construcción. Se exceptúa a aquellos ítem en los que de manera explícita se omite el suministro de uno o varios materiales, la colocación de los mismos o ambos. En general deben ser: De primera calidad, Nuevos, Completos en su ensamblaje, se deben ajustar a los requerimientos mínimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC que les sean aplicables o en su defecto los que el ítem requiera. No se puede utilizar materiales que contravengan lo que aquí se dispone, sin embargo, ante la existencia de materiales alternativos y la propuesta de su uso por parte del contratista, o en caso de estricta fuerza mayor y siempre mediante autorización escrita de la Interventoría y a discreción, se podrá modificar uno o varios de los requerimientos de calidad o estado de los materiales necesarios para la ejecución de un ítem en particular. Lo anterior no exime al contratista de su responsabilidad sobre la calidad del producto final, la cual es invariable. En caso de comprobarse la baja calidad de los elementos suministrados y/o que se dé una inapropiada instalación, a juicio del interventor, este está facultado para rechazar tales elementos. Corre por cuenta del contratista el sufragar los gastos que se ocasionen por tales cambios o modificaciones. 4. HERRAMIENTA Y EQUIPO Cada ítem objeto de este documento contempla, según el caso, la utilización de algún tipo de herramienta o equipo, ya de uso corriente, ya de uso especializado, tanto para la producción del ítem como para la protección y seguridad de los obreros que lo realizan. En cualquier caso, debe ser el idóneo para la correcta y ágil realización de la obra, con la capacidad, potencia, velocidad y demás características técnico-mecánicas necesarias, según se especifique de manera general o particular en la respectiva ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN de cada ítem. Puede ser de propiedad o arrendado, nuevo o usado, pero en todo caso en perfectas condiciones de funcionamiento.\nTodas las herramientas y equipos deben contar con los dispositivos y/o mecanismos de seguridad necesarios para su correcto funcionamiento. Estos mecanismos deben advertir de fallas y evitar poner en peligro a las personas que los manipulen, que trabajen en la obra o a la comunidad en general, y que puedan afectar las obras o las construcciones vecinas y demás bienes muebles o inmuebles. Debe cumplirse con los requerimientos mínimos que sobre mantenimiento y Seguridad Industrial recomienda el fabricante del equipo y todas aquellas otras que sea menester adoptar. Si durante la ejecución de las obras y por cualquier circunstancia, un equipo cualquiera presenta fallas que impidan su funcionamiento, este debe ser reparado de inmediato, en un lapso de tiempo no mayor a dos (2) días hábiles después de detectarse su desperfecto; si transcurrido este tiempo aún no está en capacidad de realizar la labor para la cual es útil o la falla persiste, entonces debe ser retirado de la obra y debe realizarse su reposición con un equipo en buenas condiciones de funcionamiento. Queda a criterio de la Interventoría el ampliar este período en dos (2) días más y por una (1) sola vez, cuando las condiciones particulares que rodeen el hecho lo justifiquen. 5. FLETES, ACARREOS Y ESTIBAJES Cada ítem incluye, si así lo amerita, fletes, acarreos y estibajes manuales o mecánicos, para cualquiera de los insumos o equipos necesarios para su correcta ejecución, en todo caso deben ser los adecuados para garantizar que se mantenga la calidad e integridad de los materiales o la funcionalidad e integridad de los equipos. Debe observarse todas las disposiciones de Seguridad Industrial propias de cada proceso, en particular cuando haya necesidad de transportar personal por cuenta de la obra. 6. MANO DE OBRA Cada ítem incluye, si así lo amerita, la cantidad de mano de obra, tanto común como especializada necesaria para su ejecución, de forma individual o por cuadrillas. En todo caso, se debe considerar lo correspondiente a la totalidad de la carga prestacional, seguridad social, subsidios, recargos, etc., a los que tiene derecho el obrero. Sea cual fuere la naturaleza del obrero, su estadía en obra está supeditada al cumplimiento de todas las normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad y de serlo, el Contratista y la Interventoría están en la obligación de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales del caso. Todo el personal de obreros, sea cual fuere la naturaleza del vínculo con la obra, está en la obligación de acatar todas las disposiciones que en ella rijan en lo que tiene que ver con higiene y seguridad industrial, salud ocupacional, procedimientos técnicos, moral y buenas costumbres, etc. De igual manera, está en la obligación de acatar cualquier directriz emitida por el Interventor, así este no sea su patrón directo. Debe recordarse que la Interventoría obra en representación del Contratante, que es el dueño de la obra.\ngeneral o particular.”. expresados como un porcentaje de los costos directos. bodegajes y estibajes y mano de obra. Aglutinados en la sigla A.”. PRECIOS UNITARIOS Tienen dos (2) componentes: Los costos directos y Los costos indirectos. se requiera para la correcta y completa ejecución de una (1) unidad de un ítem cualquiera. SALAMINA-CALDAS La Interventoría está facultada para autorizar o no la permanencia en obra de cualquier obrero. el cual a raíz de su conducta haya provocado la implementación de la medida.”. MARCO DIMENSIONAL Las dimensiones para cada ítem y/o los elementos que los constituyen son aquellas que mejor se ajusten a su naturaleza. ajustado a la naturaleza del mismo. PROCESO CONSTRUCTIVO Para la correcta y ágil ejecución de cada ítem se requiere de la implementación de un proceso constructivo estándar. Teniendo como referencia un marco tridimensional. resumen la participación en costo de tres renglones: Administración “A. comprobado. incluyendo prestaciones sociales. Fletes. HORIZONTAL (puede ser LARGO o ANCHO): La dimensión que va en sentido normal o perpendicular a la vertical. El Largo y el Ancho en si mismos son indiferentes. 9. según la naturaleza del ítem analizado. común y/o especializada.I.U. acarreos. Utilidades “U. Este procedimiento debe garantizar en primera instancia la mejor calidad del producto final. . Cualquier modificación al mismo debe ser consultada por escrito a la Interventoría. como también pueden tener un valor constante. ágil y eficaz. Cuando por esta circunstancia pueda presentarse ambigüedad se debe usar entonces la dimensión predominante más técnica y estándar. se define: VERTICAL o ALTURA: La dimensión que va en el mismo sentido de la línea de plomada. compendian la fracción que por cada concepto se requiere para la ejecución de una (1) unidad de un ítem cualquiera. Como su nombre lo dice. En los costos directos se resume el análisis del costo que por: Tipo y cantidad de materiales. en función de sus características. Deben involucrar al menos una de las componentes. Imprevistos “I. que se expresan como un porcentaje de los anteriores. 8. 7. Sólo mediante autorización escrita del interventor se puede implementar cualquier procedimiento modificatorio o alternativo al proceso estándar. de ejecución segura y en el menor tiempo posible. Los costos indirectos. Cuando la ejecución del ítem obligue la implementación de un procedimiento constructivo específico.CASA DEL ADULTO MAYOR. sin embargo son dimensiones normales entre sí. Herramienta y equipo. como ya se dijo. al mínimo costo. Pueden ser diferentes en cada caso. este se describe en detalle en la respectiva ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN.\nEl siguiente título precisa los rangos de tolerancias más generales. Todo cuerpo físico se ajusta al marco dimensional descrito. por lo tanto tiene dimensiones.S. APROXIMACIÓN Y TOLERANCIAS En este documento y para los fines propuestos. No obstante. las mediciones se deben realizar así: Ver cuadro en la página siguiente. en cuyo caso y como ya se dijo se puede usar para cuantificarlo procurando se haga de la manera más técnica y estándar. DURACIÓN: Es el tiempo transcurrido entre el inicio y la conclusión de un evento. COSTO: La representación en dinero del valor estimado de un ítem o de los elementos que lo componen. de manera ininterrumpida. 10. o Kilómetro (Km. y el PESO COLOMBIANO. ya por peso. elemento o ítem depende de las características del mismo. La tolerancia en la cuantificación de un insumo. se aceptan todavía el SISTEMA INGLES y el M. PESO: Es la fuerza vertical que ejerce un cuerpo en reposo. No se admiten medidas como: global. Área. salvo si el proceso de contratación es del tipo Llave en mano. Pulgada (“) .) con todos sus múltiplos y submúltiplos. por lo tanto no hay cabida para dimensiones globales.I. estos se cuantifican ya por volumen.CASA DEL ADULTO MAYOR. alguna más representativas que las otras.) m Milímetro (mm) m Hectárea (Ha) Unidad alternativa. Siempre normal a la HORIZONTAL y a otra OBLICUA. MEDIDAS.K. Con el sistema de medidas adoptado y el marco dimensional descrito. etc. debe procurarse en la medida de las posibilidades y de manera progresiva la unificación en los sistemas mediante el uso del S.I. Metro cuadrado m2 Múltiplos o Símbol Submúltiplos. bulto. un resultado de la combinación de las anteriores. como también lo son acciones o servicios. SALAMINA-CALDAS OBLICUA o INCLINADA: La dimensión que va en un sentido diferente a las anteriores. como alternativos en los casos que sea menester. Cualquier elemento físico es mensurable. Cualquier otra dimensión no contemplada aquí. Toda acción o servicio puede dimensionarse por su duración o por su costo. es por defecto. Metro Altura o Metro profundidad. el sistema básico de medida de un ítem o de los elementos que lo constituyen es el Sistema Internacional de Medidas (S. por acción de la aceleración de la gravedad sobre su masa. En el caso de fluidos y material granular. Dimensión: Unidad medida de Largo y/o Ancho. Sin embargo y dada la multiplicidad de sistemas de medida en el mercado.\nm mm Nw Din Nombre Presión.000 KNw ó KPa Kilopascal 1’000. Metro cúbico.s. Día.. Gigapascal (Gpa) Libras por pulgada cuadrada (PSI) Kilogramo-fuerza por centímetro cuadrado (Kgf/cm2) Considerando las variaciones impuestas por el S. Como ya se dijo. Megapascal (Mpa). sin embargo. se hace necesario usar múltiplos de las medidas dadas. Quintal (Qt). tensión. se establece las aproximaciones: . mientras no se especifique lo contrario. Peso. la tolerancia en las medidas de cualquier ítem en general.s. Hora (Hr) Kilopascal (Kpa). = 6894. $ Un Pa Litro (Lt) Kilonewton (KNw) Kilogramo-fuerza (Kgf).i. esfuerzo Pa o tensión. Prefijo Kilo Mega Símbolo Significa K M Aplica Se escribe Kilonewton ó 1. esfuerzo. metro milímetro Newton Kgf Dina grf Kgf/cm2 Pascal p.807 Nw 1 grf = 980700 Din 1 Kgf/cm2 = 98070 Pa 1 p.I. está ligada directamente a sus características.000 Megapascal Equivalencia 1000 Nw ó 1000 Pa 1’000. SALAMINA-CALDAS Volumen.I. Dina (Dinç) Tonelada (Ton) Hora.000 Pa En general cualquier otra medida que se requiera es el resultado de la combinación de varias de las anteriores.967341 Pa Dado que a veces los resultados obtenidos de estas conversiones muestran cifras de gran magnitud. he aquí algunas de las equivalencias: Magnitud Longitud Peso o fuerza S.CASA DEL ADULTO MAYOR. para el efecto y usando los prefijos conocidos tenemos. Día. Segundo Peso Colombiano Uno Pascal Seg. Reemplaza al Ml Equivalencia 1m=1M 1000 mm = 1 m 1 Kgf = 9.i. Newton m3 Nw Tiempo Costo Adimensional Presión.\nEléctricos e Hidrosanitarios. Estructurales. medida cumpliendo lo expuesto en el numeral anterior. Cantidad La ejecutada. recibida a satisfacción por la Interventoría. s 11. Ajustándose siempre a las características y determinantes que demande el contrato de obra. SALAMINA-CALDAS Dimensión: Unidad medida de Aproximación al. En caso de ser necesario ejecutar Mayores Cantidades de Obra y Adicionales. como: Unidades de medida. en la cantidad resultante de multiplicar por el PRECIO UNITARIO del ítem la cantidad real ejecutada.CASA DEL ADULTO MAYOR. PAGO Se hace en pesos colombianos. procedimientos. ÍTEM DE PAGO Ítem Código Descripción Nombre completo y preciso del mismo.. etc. Unidad La específica. se consultará previamente con la Supervisión. Número Expresión de decimale general. con quien se definirá precios y las compensaciones a que de lugar. .. de cada uno de los ítems que se deben ejecutar de acuerdo a los planos Arquitectónicos. corresponden al desarrollo de las obras de Construcción en la Casa del adulto mayor Municipio de Salamina. En estas se encuentran las características básicas. materiales. y forma de pago. Las especificaciones de obra aquí consignadas. 12. departamento de Caldas.\nLa localización se hará basándose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieran de base para el levantamiento del lote mediante el tránsito de Ingeniero y nivel de precisión.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO Definición o Procedimiento Se refieren estos ítems al trabajo que debe utilizarse para definir la ubicación exacta de las edificaciones y/o obras en el terreno o áreas asignados.M. El estacado y punteo que referenciará los ejes y parámetros se ejecutara en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad utilizando materiales de primera calidad. de acuerdo a las siguientes recomendaciones técnicas. Localización El Contratista la realizara ciñéndose estrictamente a los planos de localización general del proyecto relacionados con los planos topográficos para lo cual empleara sistemas de precisión que le permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares que serán verificados por el Gerente de Obra para el replanteo posterior. Replanteo El Contratista lo ejecutara ciñéndose a los planos suministrados por el Contratante. La referenciación altimétrica se hará a partir de un B. 4. de los empleados para el levantamiento del terreno donde sea posible deberá verificarse sobre otro B. Para los trabajos menos importantes. La referenciación planimetría de los edificios se hará a partir de un mojón de coordenadas correspondientes al sistema empleado para el levantamiento del terreno.M. y para los trabajos de albañilería se aceptara el nivel de manguera. a una cola de un metro sobre el nivel del piso determinado. 7. El replanteo estará a cargo de un Ingeniero o arquitecto matriculado debiendo certificar este requisito al Gerente de Obra de la obra. Además deben establecerse niveles en cada piso. (madera.CASA DEL ADULTO MAYOR. Se realizarán replanteos en cada piso de la construcción. Las longitudes se medirán con cinta metálica. 5. Los ejes y centros de columnas deberán fijarse con transito y referenciarse en puentes de madera fuertemente anclados al terreno. Los ángulos se determinaran con transito que lea por lo menos con una precisión de 20". . Nivel de precisión deberá emplearse para las obras de alcantarillado. etcétera). 6. 1. puntillas. se empleara el sistema denominado 34-5. SALAMINA-CALDAS CAPITULO I PRELIMINARES 1. antes de iniciar su ejecución. para tal efecto de acuerdo con los planos suministrados al Contratista. 3. así como fijarse puntos de referencia permanente. 2. de la estructura y muros. Se computara como medida general la que den los ejes de construcción.\nLa operación de descapote no se limitará a la sola remoción de la capa superficial sino que incluirá la extracción de todas las raíces y demás objetos que en concepto del Interventor presenten inconvenientes para la ejecución de las obras. al precio establecido en el Contrato. 1. etcétera. estacas. debe disponerse de tal manera que el Contratante no se haga en ningún caso acreedor a multas de las autoridades correspondientes. previamente fijados en el levantamiento topográfico. así como el costo de cargarlo. El material sobrante será retirado del lote de acuerdo con las indicaciones que dé el Interventor. cuidando de no mover los puntos de referencia tales como B.02 DESCAPOTE NIVELACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS Definición o procedimiento Se entiende como tal la remoción de la capa superficial del terreno natural a partir del nivel actual del terreno hasta eliminar la tierra vegetal. marcas. transportarlo y disponerlo (botarlo) adecuadamente. materia orgánica y demás material indeseable depositado en el suelo. más dos metros del perímetro de los edificios sí así lo ordenare el Interventor. por lo cual se debe acarrearse hasta un basurero. plomadas. SALAMINA-CALDAS Materiales y Equipos Aparatos de topografía. lo cual deberá decidirse de común acuerdo con el Interventor. Retiro de Tierras y Sobrantes El material proveniente del descapote no podrá ser utilizado como material de relleno.CASA DEL ADULTO MAYOR. por lo tanto su precio unitario incluirá tanto la mano de obra y los equipos necesarios para su ejecución. mojones. Medida y forma de pago La medida y el pago serán en metros cuadrados (M2) y se computará como medida general la que den los ejes de construcción. si dicho material se deposita fuera de la obra.M.. El descapote se medirá en M2 cualquiera que sea la profundidad requerida para el cumplimiento de esta operación y se entenderá que debe ser desalojado o transportado del sitio. etcétera. Esta operación se hará por medios manuales o mecánicos. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato. . Equipo El descapote se llevará a cabo con el equipo adecuado a las condiciones particulares del terreno. Medida y Pago La medida y el pago se hará en metros cuadrados (M2). El descapote comprenderá el área demarcada en la localización de la(s) etapa(s) que se vayan a construir.\nCASA DEL ADULTO MAYOR. EQUIPO: Herramienta menor. Aprobar localización y distribución. Recebo para sub. de ser necesario el piso deberá adecuarse con mortero. Aparatos sanitarios para baños. afirmado o concreto para garantizar un adecuado funcionamiento y operatividad del campamento Los demás materiales serán seleccionados libremente por el contratista garantizando que brinden la seguridad necesaria de estabilidad y de depósito. alcantarillado y teléfono para uso de la obra. Para su ubicación el contratista deberá presentar a la interventoría un plan operacional de funcionamiento. Las instalaciones eléctricas deberán quedar debidamente protegidas para evitar accidentes y deben ser calculadas para atender la demanda de todos los equipos previstos: Las instalaciones de alcantarillado no deben causar contaminación a fuentes de agua y predios vecinos. Localizar y replantear en terreno. Medida y forma de pago Se medirá en forma global correspondiente al área útil construida y aceptada por el interventor. Procedimiento y ejecución Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. cubierta en teja. El campamento se construirá con las condiciones de seguridad necesarias tanto para el contratista como para las personas ajenas a la obra. Asear y habilitar. Su fabricación será en madera de primera (y/o lámina). equipos y accesorios de construcción. o similar. Materiales para instalaciones eléctricas y telefónicas. Estudiar alternativas de construcción.03 CAMPAMENTO Definición o Procedimiento Conjunto de edificaciones levantadas con carácter provisional para el almacenamiento de materiales. baños. cubierta en teja que garantice la protección de materiales muebles documentos y demás elementos a guardar en su interior. base compactada contra piso. SALAMINA-CALDAS 1. anexando esquema operativo y de localización a fin de determinar de manera conjunta el lugar mas apropiado. No se medirán las superficies verticales que correspondan a paredes o divisiones. Su pago se hará a los precios establecidos en el contrato. del personal de contratista y de interventoría. alojamiento de personal. Concreto de 2500 PSI para placa de contra piso. energía. incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser requerida. Materiales y equipos Cerramiento en madera esterilla. vestiers y oficinas de contratista e interventoría. . El ítem incluye la ejecución de las instalaciones necesarias de agua. Prever áreas de futura excavación y construcción. Ejecutar construcción. Materiales para instalaciones hidráulicas y sanitarias.\nMedida y forma de pago Se hará por metro cuadrado de muro demolido (m2).CASA DEL ADULTO MAYOR.15m Definición o procedimiento Se refiere a la demolición y el retiro de losas existentes que sobrarán en la nueva construcción.15m Definición o procedimiento Se refiere a la demolición y el retiro de muros existentes que sobrarán en la nueva construcción.04 DEMOLICIÓN MUROS e=0. 1.15m Definición o procedimiento Se refiere a la demolición y el retiro de vigas y columnas en concreto existentes que sobrarán en la nueva construcción.05 DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS e=0. . Medida y forma de pago Se hará por metro cúbico de vigas o columnas de concreto demolidas (m3). Medida y forma de pago Se hará por metro cuadrado de losa demolida (m2). SALAMINA-CALDAS 1.06 DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS e=0. 1.\nSi en algún sitio de la excavación del piso para la fundación se afloja. lo cual se reconocerá en el Ítem correspondiente. con el fin de que puedan trasladarse perfectamente las diferentes secciones en una longitud no superior a la altura del cimiento especificado. Las excavaciones para zapatas de columnas y cimientos de muros deberán ser ejecutadas en los anchos y profundidades indicados en los planos estructurales. Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a la cimentación de Construcciones. sea necesario escalonar la cimentación. Se considerará como sobre-excavación los materiales situados por fuera de los alineamientos o cotas indicadas en los planos o aprobados explícitamente por el Interventor. El Contratista no recibirá ningún pago por concepto de la sobre-excavación que resultare en las operaciones bien sea por las condiciones del terreno. por la acción de los agentes naturales de construcción. Deberán protegerse contra el deterioro causado por las aguas lluvias cubriendo la superficie con capa de mortero pobre de cemento y arena. Las paredes deberán ser de talud con una inclinación que garantice su estabilidad. Las excavaciones para tanques se harán hasta la profundidad necesaria para la ejecución de los trabajos respectivos dejando margen para el concreto de solado. o por cualquier otra causa. En todo caso las profundidades de las excavaciones serán aconsejadas en el estudio de los suelos. El fondo de las excavaciones debe quedar totalmente limpio. se suspenderá la ejecución de las excavaciones hasta tanto sean suministrados los nuevos diseños de cimentación.CASA DEL ADULTO MAYOR. Cuando por causa de la topografía. el material flojo deberá removerse y reemplazarse con material seleccionado o con concreto como lo ordene el Interventor. Las . con el fin de que éste tome las medidas del caso. deberá tener especial cuidado en conservar la horizontalidad de los fondos. Todas estas operaciones se harán por medio manual. SALAMINA-CALDAS CAPITULO II CIMIENTOS 2. La altura de los escalones no debe ser superior a la altura fijada para los cimientos. Los costados de las excavaciones para las zapatas deberán ser perfectamente verticales y el fondo nivelado horizontalmente.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA Definición o procedimiento Las excavaciones se realizarán de acuerdo a los sitios necesarios según el proyecto y de conformidad con las dimensiones de los planos de detalles. Los costados de las excavaciones deberán quedar completamente verticales o tendidas según el tipo del terreno en concepto del Interventor y su fondo nivelado horizontalmente excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen detalladamente las pendientes. de 1 á 2 centímetros de espesor siguiendo las instrucciones del Interventor.\npendientes y secciones transversales indicadas en los planos u ordenadas por el Gerente de Obra.10 m y en todo el ancho que señale la correspondiente sección transversal. Los terraplenes o rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos. su colocación se hará en presencia y con la aprobación del Gerente de Obra para comprobar que son necesarios para la ejecución de la obra. SALAMINA-CALDAS dimensiones de la excavación para tanques deberán permitir la ejecución de los muros con testeros libres en ambas caras. pozos y cajas de inspección. Los rellenos se construirán por capas sucesivas máximo de 0. Medida y forma de pago Se pagará por metro cúbico (M3) en banco y este precio incluirá todos los costos de mano de obra. Los taludes deberán ser en lo posible verticales. el Contratista deberá apuntalar debidamente las excavaciones para evitar la ocurrencia de derrumbes. Siempre que fuere necesario. cotas. teniendo en cuenta que no recibirá pago adicional por entibamientos. motobombas y/o protecciones contra la lluvia o agua de escorrentía.CASA DEL ADULTO MAYOR. El Contratista deberá ejecutar a sus expensas todas las obras provisionales y trabajos que sean necesarios para desaguar y proteger contra inundaciones la zona de construcción y todas aquellas obras que el Interventor le ordene. El fondo de las zanjas para tuberías deberá apisonarse adecuadamente para proporcionar el mejor apoyo al ducto. Cuando se usan piedras en el relleno. etcétera. Materiales a cargo del Contratista Los materiales que sean de acuerdo en un todo con las siguientes normas y de conformidad con los alineamientos perfiles y secciones que indiquen los planos. Cada capa debe compactarse completamente antes de colocar la capa siguiente. El material para el relleno se podrá obtener de la excavación de las varias estructuras y obras accesorias. Excavaciones para redes de servicio Las zanjas y excavaciones necesarias para tuberías alcantarillas. deberán excavarse hasta la profundidad indicada en los planos y del ancho necesario para poder realizar correctamente la instalación de los ductos o la construcción de las cajas o pozos de acuerdo con el Interventor. solados. materiales. estas deberán distribuirse cuidadosamente y los intersticios entre ellos deben llenarse con el material mas . equipos y herramientas que el Contratista debe utilizar para su correcta ejecución. deberá conformarse el área de apoyo de acuerdo a la forma de las tuberías para que apoyen uniformemente por lo menos en su cuadrante inferior. 2.02 LLENOS EN TIERRA DE EXCAVACIÓN Definición o procedimiento Este ítem se refiere principalmente a rellenos alrededor de cimientos y de zanjas para tubería. su tipo. cantidad y método de colocación deberán ser aprobados por el Gerente de Obra.\n03 SOBRECIMIENTOS EN FAROL e=0. cuando una hilera de dientes soporta el peso del rodillo. . En todo caso deben tomarse las precauciones necesarias para que el método de construcción adoptado no cause esfuerzos indebidos a ninguna estructura y para evitar deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. Las cilindradoras de tipo Tándem son poco adecuadas para la compactación de rellenos. este debe escarificarse lo suficiente para obtener una adherencia perfecta entre el piso y el relleno.13 Definición o procedimiento Se refiere este artículo a la colocación de bloques farol sobre los cimientos hasta el nivel dela losa de piso. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros lineales por tres hiladas (ml). Se pueden utilizar canguros y planchas vibratorias si el material es predominantemente friccionante. Si se usan rodillos de Pata de Cabra. no sea menor de 10 toneladas. El costo de los análisis y ensayos de materiales serán por cuenta del Contratista. El pago se hará a los precios en el contrato incluido el valor del transporte. En los últimos centímetros no deben colocarse ni piedras ni terrones que se rompan fácilmente.CASA DEL ADULTO MAYOR. Equipo Para la compactación de rellenos se recomienda especialmente rodillos llamados Pata de Cabra si éstos son con materiales de plasticidad alta. Aproximadamente tres hiladas. 2. resultantes de las medidas obtenidas en obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato. El peso de cada rodillo deberá ser tal que la carga sobre cada diente. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros cúbicos (M3) de relleno compactado calculados de acuerdo a los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada la obra. SALAMINA-CALDAS fino tendiendo a formar una capa densa y compacta. rodillos de disco y cilindradoras si el material es de plasticidad media y traza arenosa. También puede usarse trenes de llantas. Ninguna capa debe tener más de 10 centímetros de espesor compacto por todo el ancho de la sección. Cuando el relleno deba colocarse sobre cualquier tipo de piso existente. sus dientes deberán ser de no menos de 7" de largo y el área de las extremidades será no menos de 4" cuadradas.\nexplicara concretamente las razones para su rechazo. anclajes. Se considera que una correa apoyada en sus extremos esta correcta.CASA DEL ADULTO MAYOR. detallados del anclaje de las estructuras de madera y metálicas y compararlos con los detalles de estructuras de concreto correspondientes. Hasta donde sea posible el Contratista deberá soldar o ensamblar las partes de un conjunto para formar las unidades finales requeridas antes de instalarlas en su localización definitiva. . Definición o procedimiento Cantidad de Cilindros que debe tomarse para efectos de aceptación de la resistencia del concreto utilizado. si el Gerente de Obra lo exigiere. Cada ensayo de compresión debe ser el promedio de dos cilindros fabricados con el concreto de una sola mezclada y fallada a 28 días. se indicara la manera más conveniente de corregir los defectos y si es del caso podrá exigir su demolición total. para los cimientos. Y se hará responsable de la coordinación de los trabajos correspondientes. El Contratista deberá revisar cuidadosamente los planos. no exceda en 1/250 de la distancia entre los apoyos (la de la correa). cuando la flecha ocasionada por la carga. Un solo cilindro para cada edad puede conducir a errores importantes: el promedio de tres. normalmente es necesario solo cuando se trata de comprobar un diseño de mezclas o para fines de investigación. cuando la flecha apoyada en sus extremos esta correcta. Todas las partes serán revisadas detalladamente por el Gerente de Obra antes del montaje y este las aprobara o rechazará. etcétera. Una vez montadas las estructuras o demás elementos estos deberán ofrecer todas las condiciones de seguridad necesaria. las medidas deberán ser verificadas en la obra para evitar cortes y acondicionamientos posteriores. a fin de que se corrijan oportunamente las diferencias que pudieran presentarse entre los planos de construcción de las estructuras. Las estructura o elementos soportantes deberán ser montadas o instaladas por el Contratista siguiendo las alineaciones y niveles indicados en los planos suministrados por el Contratante para lo cual el Contratista deberá prever todos los anclajes correspondientes. Si esto último ocurriere. salvo que las especificaciones exijan otra edad. SALAMINA-CALDAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO ESPECIFICACIONES Y GENERALIDADES Definición o procedimiento Este ítem se refiere al suministro y colocación en el sitio de todos los elementos necesarios para soportar la cubierta de acuerdo al caso y al material a usarse. RECOMENDACIONES SOBRE LA TOMA DE CILINDROS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS PARA EDIFICIOS DE CONCRETO. Antes de proceder a la fabricación de las estructuras en general. el Contratista hará las pruebas de carga o de funcionamiento apropiadas para cada caso. apoyos.\nel Gerente de Obra puede autorizar la ejecución de ensayos de carga. los cuales deben ser tratados como se indica en el "Método para elaborar y curar cilindros de concreto" Criterio de Aceptación del Concreto colocado De acuerdo con las especificaciones del ACI cuando se presentan resultados de ensayos (promedio de dos cilindros de una misma mezclada curados bajo condiciones de laboratorio) con 35 Kg/cm2 (500 lb/plg2) por debajo de la resistencia especificada f'c o cuando los cilindros curados bajo condiciones de campo dan un promedio inferior al 85% de sus cilindros compañeros curados bajo condiciones de laboratorio. y si permanece la duda. SALAMINA-CALDAS De cada tipo de concreto se debe tomar muestras por lo menos una vez al día. 2. el Gerente de Obra puede permitir que no se hagan ensayos si hay razones satisfactorias que permitan prever que se va a lograr una resistencia adecuada. deberán darse los siguientes pasos tendientes a confirmar si la capacidad de carga de la estructura ha sido afectada considerablemente. primando el criterio que exija mayor número de muestras. curado. 3. Si permanece la duda. pueden tomarse núcleos taladrados del concreto en cuestión. deben usarse con mucha precaución). Si al aplicar estos criterios se llega a menos de cinco ensayos para cada clase de concreto. o por cada 200 m2 de estructura (losas o muros).CASA DEL ADULTO MAYOR. Comprobación de las condiciones de protección y curado del concreto en la obra. Si estos criterios no se cumplen. Cuando el total de una determinada clase de concreto es inferior a 10 m3. ciñéndose en tal caso al procedimiento a continuación descrito: . con base en las memorias de cálculo. si la capacidad de carga de la estructura se ha disminuido en forma considerable. como mínimo debe tomarse una pareja de muestras por cada 25 bachadas de casa clase de concreto. 1. Si se confirma la probabilidad de concreto de baja resistencia deberá determinarse. si el promedio de tres núcleos es igual a por lo menos 85% de f'c y ninguno de los resultados individuales es inferior al 75% de f'c. El concreto representado por los núcleos taladrados se considera estructuralmente adecuado. Con el objeto de comprobar si la protección y el curado del concreto colocado son adecuados. De igual manera. se deberán hacer ensayos de cinco mezcladas escogidas al azar o de cada mezclada si el total usado es inferior a cinco. (Otro método de ensayo no destructivo como el esclerómetro o los equipos de ondas ultrasónicas. 4. de acuerdo con un procedimiento normalizado para este fin. Como mínimo debe tomarse una pareja de muestras de concreto de columnas por piso. transporte o ensayo hubo irregularidades que invaliden los resultados obtenidos. Tratar de determinar si durante el proceso de elaboración. o por cada 40 m3 colocados. se pueden elaborar cilindros al mismo tiempo y de la misma muestra que los de aceptación.\ny se llevara un registro pormenorizado de todos los datos que se estimen de interés como: ubicación y dimensiones de los elementos ensayados. deberá ser sometida lentamente a una sobrecarga igual a 0. En estos casos.85 (1. .CASA DEL ADULTO MAYOR. SALAMINA-CALDAS PRUEBA DE CARGA. Si el Ingeniero Diseñador y el Gerente de Obra y el Contratista. El descascaramiento y/o aplastamiento del concreto en compresión debe considerarse como indicación de falla. Si durante esta prueba la estructura muestra una falla evidente. deformaciones. o vigas para ensayo a flexión.7L). rotaciones. No se debe realizar la prueba de carga hasta que la porción de la estructura a ensayar tenga al menos 56 días de haberse vaciado el concreto. movimiento de los apoyos. Muestras La muestra para efectuar los ensayos debe ser compuesta. Las medidas de seguridad que se tomen no deben interferir con el procedimiento de la prueba de carga ni deben afectar los resultados. En todo caso las pruebas de carga deben realizarse tomando todas las precauciones posibles para salvaguardar la vida de las personas que participen en ella. se deberá hacer por personal especializado en esta clase de ensayos.4D+1. deflexiones. y en lo posible se contara con la presencia del Ingeniero Diseñador. o parte de ella. en ningún caso se usara concreto obtenido de diferentes mezcladas. TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO FRESCO Definición o procedimiento Los procedimientos descritos a continuación tienen por objeto indicar la forma como deben ser tomadas las muestras de concreto fresco. destinadas al ensayo de asentamiento y a la confección de cilindros para ensayos a comprensión. la muestra debe ser tomada de una sola mezclada. las cargas y la forma en que se aplican. no cumpla los requisitos de seguridad establecidos por el diseñador y acorde con el reglamento NSR-98 (Capítulo C-19). longitud y espesor de las fisuras (si se presentan). la prueba de carga puede hacerse a una fecha más temprana. están de acuerdo. la parte de la estructura afectada. y las personas que participan y verifican la realización del ensayo. La dirección de estas operaciones. El Gerente de Obra podrá ordenar una prueba de carga cuando existan dudas de que la estructura. la cuidadosa toma de los datos y la delicada interpretación de los resultados. se deberá estudiar con el Ingeniero Calculista de la estructura los cambios y modificaciones necesarios en ella a fin de hacerla apta para trabajar de acuerdo con las condiciones del diseño. Además deben disponerse medidas que impidan el colapso parcial o total de la estructura en caso de presentarse una falla súbita durante el ensayo. o sea que se tomaran varias porciones de distintas partes del concreto.\nCASA DEL ADULTO MAYOR. y con una altura de 30 cm. viento). lisa de 16 mm. la muestra debe ser protegida de la evaporación rápida (sol. Siempre se procederá después de la adición y mezclado de toda el agua en el tambor. Debe tenerse el cuidado de no restringir la salida del concreto de la mezcladora por el peligro de producir segregación. Procedimiento La muestra que se utiliza en el ensayo debe ser representativa del concreto y por tanto debe ser obtenida por un método normalizado. y si esto no es posible. La velocidad de giro del tambor y nunca la abertura de la compuerta. por lo menos de cinco sitios distintos a diferentes profundidades. deberán ser transportadas al sitio donde se efectúan los ensayos y antes de proceder. con +/-5 mm. En camiones mezcladores o camiones agitadores. En equipos sin Agitador u otros tipos de recipientes abiertos las muestras individuales se tomarán por el método que más se ajuste a los descritos. El recipiente usado debe abarcar todo el chorro de la descarga. MÉTODO PARA ELABORAR Y CURAR CILINDROS DE CONCRETO Definición o procedimiento Los métodos descritos a continuación.2 mm. durante el tiempo necesario para obtener su uniformidad. son aplicables directamente para mezclas con agregado grueso de no más de 5 cm. de acuerdo con las condiciones existentes. de diámetro (5/8") y de 60 cm. SALAMINA-CALDAS Mezclas estacionarias Se deben tomar por lo menos dos muestras individuales de la parte central de la descarga y en ningún caso se tomaran de la porción inicial o final. para elaborar y curar cilindros de concreto. por lo menos de cinco sitios distintos a diferentes profundidades. Preparación de la Muestra Las muestras individuales. La varilla para compactar debe ser de acero. se deberá tomar por lo menos dos muestras individuales de la parte central de la descarga y en ningún caso se tomaron de la porción inicial o final. la muestra se tomara de la pila formada por el concreto. Cuando la mezcla tiene partículas de tamaño mayor que la dimensión indicada. Para elaborar los . La varilla debe ser lisa y en ningún caso se usara acero corrugado. con una tolerancia de +/. de tamaño máximo. de largo. El recipiente usado deberá abarcar todo el chorro de la descarga y si esto no es posible. de tolerancia. como se indica en la sección "toma de muestras de concreto fresco". deben ser combinadas y mezcladas a mano (con pala o palustre). Equipo Los moldes deben ser cilíndricos. El extremo compactador debe tener forma de semiesfera. obtenidas en la forma indicada. con un diámetro interior de 15 cm. la muestra se tomara de la pila formada por el concreto. estas deben ser retiradas manualmente antes de proceder al ensayo.\nfirme y nivelada. luego la segunda capa y así hasta terminarlos todos simultáneamente. inclinación o alteración de la superficie. procurando evitar todo impacto. se debe preferir transportar la mezcla a transportar los cilindros terminados). SALAMINA-CALDAS cilindros no se debe emplear el concreto que ya se usa para el ensayo del asentamiento. entonces se debe llevar al sitio de almacenamiento inmediatamente después de enrasados. golpe. evitando golpes o vibraciones y se debe prevenir la evaporación por la cara superior. Si durante la compactación de la ultima capa el concreto baja. los cilindros deben almacenarse a temperatura permanente entre 21 grados y 25 grados C y bajo condiciones de humedad tales que siempre se mantenga agua libre en todas sus superficies. plástico u otro material adecuado. o bajo arena saturada de agua permanente. Después de retirados del molde.CASA DEL ADULTO MAYOR. Si no es posible. Si después de dar los golpes requeridos la superficie presenta huecos. chuzando cada una 25 veces con la varilla.) En ningún caso se permitirá que los cilindros queden expuestos a goteras o corrientes de agua. manteniéndola protegida con madera. o en cámara húmeda a humedad relativa del 100%. estos deben cerrarse golpeando suavemente con la barra las paredes del molde. pegante. en la primera capa la varilla no debe tocar la base del cilindro. Los cilindros se deben elaborar tan cerca como sea posible del sitio donde se han de almacenar durante las primeras horas. Se coloca el molde sobre una superficie plana. solo son validos los resultados obtenidos de cilindros curados en la forma descrita. en estas horas iniciales se deben almacenar sobre una superficie horizontal. Al compactar la segunda y tercera capas. etcétera. Se llena el molde en tres capas iguales. la varilla debe penetrar ligeramente en la capa anterior. Curado de cilindros para verificar diseño o para control de calidad de la mezcla. El molde y su base deben aceitarse con una capa delgada de aceite mineral antes de usarse. Los cilindros deberán retirarse del molde entre 16 y 24 horas después de elaborados. para efectos de aceptación del concreto. (En otras palabras. (Por ejemplo sumergidos totalmente en agua saturada de cal. . es conveniente colocar en todos los moldes la primera capa y compactarla. Cuando se elaboran varios cilindros al tiempo. La temperatura debe estar entre 16 grados y 27 grados C. se debe agregar un poco mas para que siempre haya concreto por encima del borde del molde. Después de compactada la última capa se empareja la superficie usando palustre.\nes aplicable directamente para mezclas con agregado grueso de no más de 5 cm. ya que el ensayo es muy sensible a cambios en el contenido unitario de agua. flexión. a la cual deben llegar los cilindros saturados de agua. de tamaño máximo. La barra compactadora debe ser lisa y en ningún caso se usara acero corrugado. en el asentamiento correspondiente aproximadamente a una variación del 3% en el contenido de agua. fabricado de lámina galvanizada calibre 18 y sin protuberancias o remaches por el interior. un cambio de 3 cm. Otros tipos de cilindros. es una medida de la fluidez del concreto o de su consistencia. así. ENSAYO DE ASENTAMIENTO DE CONCRETO Generalidades sobre el ensayo de asentamiento ("SLUMP") El asentamiento determinado con el cono de Abrams. fraguado. de diámetro (5/8") y de 60 cm. La varilla para compactar debe ser de acero. de largo. los cilindros deben retirarse del molde simultáneamente con los encofrados no portantes. para controlar indirectamente la cantidad de agua en la mezcla. de 16 mm. El extremo compactador debe tener forma de semiesfera. Método de Ensayo para determinar el Asentamiento ("SLUMP") del concreto. Muchas veces es necesario tomar cilindros con la finalidad distinta a la de comprobar la resistencia especificada para el concreto. los cilindros deben permanecer sumergidos en agua de 20 a 28 horas con el objeto de asegurar una condición de humedad uniforme.5 cm. etcétera) y cada que se observen variaciones de importancia en la mezcla. Cuando el concreto tiene partículas de tamaño mayor que la dimensión indicada. siempre y cuando el promedio de todas las mezclas a las 10 últimas ensayadas no exceda del limite especificado. estas deben ser retiradas manualmente antes de proceder al ensayo.CASA DEL ADULTO MAYOR. SALAMINA-CALDAS El curado debe terminar inmediatamente antes de pasar a la maquina de ensayo. generalmente se mide el asentamiento. Frecuencia de Ensayo Se debe medir el asentamiento cada que se va a hacer algún ensayo a la mezcla (comprensión. (La coincidencia no obliga a que el cambio sea lineal). El asentamiento medido para cada mezclada puede ser hasta 2. Equipo El molde debe tener forma de tronco de cono. Antes del ensayo de comprensión. . por ejemplo para determinar el tiempo mínimo de remoción de formaletas o el tiempo para dar al servicio una estructura o para conocer la efectividad del curado y la protección dada a las partes de la estructura que representan. mayor que el asentamiento especificado. El método que se describe a continuación para medir el asentamiento ("SLUMP") del concreto. lisa.\nEl concreto usado para medir el asentamiento no debe ser usado para la elaboración de cilindros. Se humedece el interior del molde y la base sobre la cual se va a hacer el ensayo. SALAMINA-CALDAS Procedimiento La muestra que se utilice en el ensayo debe ser representativa del concreto y por tanto debe ser obtenida por un método normalizado como se indica en la sección "Toma de muestras de concreto fresco". plana. tanques de concreto. nivelada y no absorbente y de por lo menos 30x60 cm. curado y descimbrado de todas las obras de concreto requeridas en el contrato. evitando que la varilla toque la base sobre la cual se realiza el ensayo. Si ocurre un derrumbamiento pronunciado o desprendimiento del concreto hacia un lado de la muestra. dinteles. Se elimina el exceso de concreto usando un palustre. El Contratista debe suministrar a su costa todos los accesorios mostrados en los planos. y se golpea 25 veces. equipo y la ejecución de todo el trabajo relativo a formaletería. escaleras. etcétera. placas aligeradas. penetrando ligeramente en la capa anterior. teniendo cuidado de que la varilla penetre ligeramente en la capa anterior. y se aparta el concreto que se haya depositado al pie del molde. . y se chuza 25 veces. alfarjías. Se coloca el molde al lado del concreto ensayado y se mide la distancia entre la varilla colocada sobre el molde y la carga superior del concreto. el ensayo debe repetirse desechando el concreto del ensayo anterior. Comprenden: muros.5 cm.CASA DEL ADULTO MAYOR. Se llena un tercio del volumen del cono y se chuza 25 veces con la varilla compactadora. La localización de juntas de construcción no indicadas en los planos estarán sujetas a la aprobación del Gerente de Obra. Todas las estructuras de concreto reforzados deben ser construidas de conformidad con las especificaciones de acuerdo con las líneas y dimensiones mostradas en los planos estructurales y arquitectónicos. colocando un poco mas del concreto necesario. esta distancia en centímetros es lo que se denomina "asentamiento". Se llena el molde. si durante la compactaron de la ultima capa el concreto baja. Normas Técnicas sobre Concreto Generalidades Esta sección cubre el suministro de mano de obra. Se sujeta el molde firmemente con los pies. sin impartirle movimiento lateral o de torsión. colocación. la cual debe ser firme. cuando no se especifique por separado en los formularios oficiales. En ensayo de asentamiento debe comenzarse a más tardar 5 minutos después de tomada la muestra. materiales. columnas. se debe agregar un poco mas para que siempre haya concreto sobre el molde. vigas. (El primer tercio del volumen corresponde a una altura sobre la base de 6. Se levanta el molde verticalmente en 5 a 10 segundos. (El segundo tercio del volumen corresponde a una altura sobre la base de 15. de un tercio del volumen. transporte.5 cm.).). Se coloca la segunda capa.\n1/2" (10 milímetros a 35 milímetros). El Contratista obtendrá la arena en fuentes que debe someter a la aprobación del Gerente de Obra.1/2" (35 milímetros) para muros y losas con espesor de 20 centímetros y donde no haya una concentración tan grande de acero de refuerzo que exija el uso de un tamaño menor. ella debe acordarse con el Gerente de Obra.CASA DEL ADULTO MAYOR. B. Cemento El cemento que se usara para concretos. Los tamaños de los agregados gruesos pueden variar entre 1/2" y 1. Sólo se aceptará cemento de calidad y características uniformes que no pierda resistencia por almacenamiento en condiciones normales y en caso de que se suministre en sacos. libres de humedad. demuestren que el cemento está en condiciones satisfactorias. Si por dificultades locales fuera necesario alguna excepción en los límites anteriores. No deberán colocarse mas de 14 sacos sobre otro. Cuando el cemento haya sido almacenado en la obra durante un periodo mayor de dos meses. . manejo y almacenamiento. la aprobación de determinada fuente de suministros no constituye la aprobación de todo material sacado de ella. El Contratista deberá controlar que los despachos de materiales que se hagan de determinada fuente. morteros y lechadas será de fabricación Nacional Tipo Pórtland. sean de calidad uniforme y vengan libre de lodo y material orgánico. bien ventilados y aislados del suelo o de cualquier ambiente húmedo. SALAMINA-CALDAS Materiales A. fuertes e impermeables para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte. obtenible en fuentes aprobadas por el Gerente de Obra. Los agregados no pueden presentar planos de exfoliación definidos y deben provenir de piedras o rocas de gran fino. La calidad del material sometido a la prueba de desgaste en la maquina de los Ángeles. el tamaño máximo para el agregado será de 3/4" (20 milímetros). no debe acusar un desgaste superior al 40% en peso. Almacenamiento de Cemento El cemento en sacos deberá almacenarse en sitios secos. estos deberán ser lo suficientemente herméticos. deberán Agregado Grueso El agregado grueso será grava tamizada o roca triturada lavada de la mejor calidad. El tamaño máximo del agregado grueso será de 1. Para muros y losas con espesor menor de 20 centímetros especialmente en las vigas canales. no podrá ser utilizado a menos que los cilindros ejecutados con este material y los ensayos especiales sobre el mismo. Agregados Los agregados gruesos y finos para la fabricación de conformarse con las especificaciones C-33 de la ASTM concreto. para periodos más largos hasta sesenta (60) días como máximo.\nAgua. El suministro o incorporación de aditivos usados por el Contratista en su provecho. previa autorización escrita del Gerente de Obra. No se permitirá la operación de equipo de tracción con oruga. materiales orgánicos. sales.5 y 3. Las pilas de los agregados deberán proveerse con facilidades de drenaje con anterioridad a sus usos. . El Contratista deberá hacer periódicamente los ensayos de las muestras de arenas.1. Cada agregado se almacenara separadamente en forma tal que se evite la separación o segregación de tamaños. El tamaño debe estar comprendido entre 0. aceite. en cuanto al contenido de arcilla y de materia orgánica. El Contratista deberá mantener durante todo el tiempo un almacenamiento suficiente de agregados que le permita el vaciado continuo de concreto según el flujo necesario. resistencia o durabilidad del concreto. deberá someterse a pruebas de laboratorio para decidir su posible utilización. sobre pilas de agregado grueso. El agua puede medirse al peso o al volumen con variaciones de exactitud que se mantengan por debajo del 1%.5 y 2 mm muy bien gradado. limos o cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad. La extracción de los materiales de las pilas de agregado se hará de forma que se elimine hasta el máximo la separación de los materiales. permitiendo que el material se conserve libre de tierra o de elementos extraños. El cemento en bultos incompletos o el cemento a granel. El agua para la mezcla del concreto deberá ser limpia sin ácidos. La obra deberá disponer de los elementos necesarios para facilitar esos análisis. En caso de agua de calidad dudosa. para cerciorarse de la bondad de la misma. SALAMINA-CALDAS El Contratista será responsable de que la calidad de la arena sea uniforme. cerciorarse que no haya errores de medidas superiores al 1% en mas o menos. limpia.CASA DEL ADULTO MAYOR. con base en ensayos de laboratorio. El modulo de finura de la arena debe estar comprendido entre 2. ADITIVOS No esta previsto el uso de aditivos para el concreto a menos que en casos especiales se avise expresamente otra cosa. El Contratista debe obtener del Gerente de Obra la aprobación de los agregados antes de utilizarlos. densa y libre de lodos y materia orgánica. DOSIFICACIÓN El Contratista deberá suministrar el equipo adecuado aprobado por el Gerente de Obra que las cantidades de materiales componentes del concreto se mida al peso o al volumen a juicio del Gerente de Obra quien podrá ordenar que se verifique la exactitud de las balanzas o cajones. será suyo. El Gerente de Obra hará periódicamente los análisis de las arenas para el buen control de las mezclas. Almacenamiento El almacenamiento de agregados finos y gruesos deberá hacerse especialmente preparados para este fin.\npara cada 30 m3 de cada clase de concreto. 2-3 1-4 Muros de cimentación con refuerzo y cimientos reforzados. Tanto para la determinación del asentamiento (SLUMP) como para la preparación de prueba. Anotación de los resultados en los ensayos Se debe anotar en un libro especial la fecha y hora en que se toman las muestras. El hecho de no cumplir con estos requisitos será justificación para rechazar el concreto. para ensayos de la comprensión y deflexión de concreto. deberá retirarse del concreto los tamaños mayores de una medida cuando se utilicen agregados gruesos que excedan este valor. habrá necesidad de preparar muestras de ensayo a la comprensión en cilindros de 6" de diámetro y 12" de altura. agregado grueso y agua que el Contratista se proponga a usar en las mezclas para lograr las resistencias especificadas. La relación de "agua cemento" se controlara con la prueba de "SLUMP". Los cilindros de ensayo se curaran en la obra. deberán ser sometidas a la aprobación de la Gerente de Obra para las correspondientes pruebas de laboratorio. de acuerdo con el método para fabricar y curar muestras de concreto en el campo. Ensayos Antes de iniciar la colocación del concreto y durante la ejecución de la misma.CASA DEL ADULTO MAYOR. la cual deberá ajustarse de acuerdo a los límites especificados en el aparte siguiente: Consistencia y Manejabilidad (SLUMP) No se permitirán concretos con exceso de agua o si en algún momento el concreto tiene consistencia más allá de los límites especificados. si fuere necesario. se fundirán viguetas para realizar los ensayos de resistencia a la flexión de concreto. SALAMINA-CALDAS Las cantidades de cemento. arena. vigas y muros reforzados 3-5 1-3 2-5 4 Las pruebas de asentamiento deberán ser supervisadas por el Gerente de Obra. Deberá tomarse en mínimo de 6 cilindros para cada ensayo y no menos de un ensayo. Los cilindros deben numerarse o marcarse siguiendo un sistema que permita conocer en cualquier momento la fecha de su fabricación y . 3-4 Placas. Del mismo modo. No se permitirá que agua adicional sea agregada por los obreros a los conductos de los camiones mezcladores. será rechazado. a menos que ello sea solicitado por el Gerente de Obra en casos especiales. Los límites de SLUMP que se consideran aceptables son: SITIO DE ESTRUCTURA SLUMP (en pulgadas) Recomendado Limite Losas fundidas sobre el suelo 2 Cimientos en concreto simple y muros e gravedad.\nestablecido la relación de esfuerzo de rotura para tales periodos. que garantice una distribución uniforme de los materiales o el que sea aceptado por el Gerente de Obra. catorce (14) y veintiocho (28) días. para elegir las fuentes de materiales que van a utilizarse y determinar las proporciones en que estos entran en las mezclas de concreto. El Gerente de Obra podrá ordenar pruebas de carga en la parte de la construcción de que se trate. Si la resistencia de los cilindros curados en el trabajo es inferior a la de los cilindros curados en el laboratorio. así pues. que se haya mezclado con 45 minutos de anterioridad a la colocación. Las muestras deberán ser ensayadas de acuerdo con el "Método para Ensayo de cilindros de concreto a la comprensión" (Designación 39 de la ASTM). cuando haya sido colocado por el Contratista algún concreto cuya calidad sea aparentemente objetable. Los resultados de resistencia obtenidos deben anotarse en un libro. lo mismo que cualquier otra observación ilustrada sobre condiciones y calidad de materiales con resultados.CASA DEL ADULTO MAYOR. no eximen al Contratista de responder por las bajas resistencias que llegasen a obtenerse. Capacidad del Equipo de Mezcla 1/2 metro cúbico o menos de 3/4 a 1.1/2 metros cúbicos Tiempo de Mezcla 1. si el agua de mezcla se añade antes que haya transcurrido 1/4 del tiempo de mezcla. estos trabajos serán hechos por cuenta del Contratista. Los ajustes que se hagan necesarios en la dosificación para asegurar calidad futura. Los cilindros se ensayaran a los siete (7). Las reparaciones o demoliciones que fueren necesarias serán por cuenta del Contratista. Si la resistencia de los cilindros de control es menor que las especificaciones para cualquier parte de una estructura. será necesario cambiar las condiciones de curado del concreto colocado para obtener la resistencia deseada. . Control de laboratorio El Contratista hará por su cuenta los análisis de laboratorio que se estimen convenientes. MEZCLAS Solo se mezclara concreto en las cantidades que se requieren para uso inmediato y no se aceptara ninguno que haya iniciado su fraguado o. Para la mezcla en sitio el Contratista proveerá equipo adecuado (mezcladoras) con dispositivo para medir el agua. Tipo de Mezclas Es de esperarse que dicho tiempo sea de aproximadamente como sigue.1/2 minutos 2 minutos El tiempo de mezcla especificado se basa en el control apropiado de la velocidad de rotación de la mezcladora. igual o superior a la especificada en cada caso. el Gerente de Obra puede ordenar cambiar la relación de agua/cemento o rediseñar la mezcla para el concreto restante en la estructura. Todo concreto debe tener una resistencia mínima promedio en los ensayos. SALAMINA-CALDAS la parte de la estructura a que pertenezcan. deberá girar a la velocidad uniforme y no podrá exceder de un metro por segundo periféricamente.\nColocación Antes de comenzar el vaciado del concreto las formaletas deberán estar limpias y húmedas. Cuando se colocan grandes masas de concreto. de modo que no haya que transportarla mas de 2. Deberán emplearse vibradores mecánicos que garanticen perfecto funcionamiento durante el tiempo previsto de las cargas. Transporte El material se llevara de la mezcladora al sitio del vaciado en la forma más rápida y práctica posible evitando la segregación. la mezcla debe resbalar desde una altura no mayor de 1. La caída libre del concreto sobre las formaletas debe reducirse a un mínimo para evitar deformaciones en los hierros de refuerzo y en las formaletas. La colocación del concreto debe suspenderse cuando una lluvia fuerte cause charcos o lave la superficie del concreto fresco sin que sea posible adaptar ninguna cubierta. se produce concreto de compactación pobre. húmedas y libres de corrientes de agua o acción directa de la lluvia en capas horizontales cuyo espesor no exceda de 30 centímetros. El concreto deberá depositarse tan cerca como se pueda de su posición final en la formaleta. debe hacerse a ciegas y para facilitar la operación deberá ejecutarse con formaletas de panales de 30 centímetros de alto. de tal forma que la compactación desde la parte superior de las formaletas de gran altura. Antes de colocar materiales a la mezcladora para la carga siguiente.CASA DEL ADULTO MAYOR. en las partes estrechas y en las esquinas de los muebles o formaletas. El concreto se depositara sobre superficies limpias. para que se vayan colocando una encima de otras. SALAMINA-CALDAS Tampoco podrá cargarse en exceso sobre la capacidad recomendada por el fabricante. dentro de la masa. impartirá el Visto Bueno para la fundida. La visibilidad frecuentemente no pasa de un metro desde la pared superior. No se podrá colocar el concreto de una losa antes de que haya transcurrido por lo menos dos horas de la colocación del concreto en los muros o columnas. Colocación del concreto en paredes delgadas y columnas El espacio disponible entre el refuerzo en paredes delgadas y en las columnas es a veces insuficiente para permitir la introducción de cualquier vertedero que produzca la caída brusca del concreto. con un mínimo de 24 horas de anticipación con el fin de que este pueda inspeccionar las formaletas y los refuerzos están de acuerdo a cálculos además que las formaletas se ajustan a las cargas por soportar. En caso de falla del equipo se debe mezclar manualmente suficiente concreto para completar el trabajo hasta una junta de construcción y se hará la mezcla en una plataforma de madera o de metal de tamaño adecuado. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obra cuando esta listo para vaciar el concreto.50 metros de distancia vertical . Al usar canaletas. todo el contenido de la mezcla precedente deberá haberse vaciado.50 metros a menos que el Gerente de Obra autorice una altura superior. a medida que se va vaciando el concreto. La colocación del concreto debe llevarse a cabo continuamente alrededor del refuerzo. que le sirven de apoyo. o dejar vanos en la formaleta cada 1. El transporte de la mezcla se hará en carretillas o canecas metálicas.00 metros. además debe evitar la segregación de los agregados y la formación de burbujas de aire. Se colocara con la ayuda de equipo mecánico y vibradores que en ningún caso podrán usarse para transportar concreto dentro de la formaleta.\nDeberá disponerse de un número suficiente de vibradores para obtener una consolidación adecuada. SALAMINA-CALDAS a través de los cuales se podrá vaciar y compactar el concreto. Juntas de expansión y de contracción Las juntas de expansión y de contracción. En ningún caso se permitirá golpear la formaleta. cuando se sumerge en el concreto. Estos sellos impermeables se harán de lámina de cobre calibre 20. Todas las juntas de expansión llevaran material premoldeado que deberá aplicarse con 24 horas de anticipación a la colocación del concreto adyacente. Los empates se harán con soldadura de estaño y un traslapo mínimo de 20 centímetros. humedeciéndola constante durante un tiempo nunca inferior a diez (10) días. Deberá evitarse que los vibradores penetren hasta las capas inferiores previamente colocadas que hayan empezado a fraguar. el ancho de la lámina deberá repartirse igualmente a cada lado de la junta. no deberán cruzar las juntas de expansión o contracción. El curado se hará cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos permanentes saturados o manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberías perforadas de regadores mecánicos y otro método aprobado que mantenga las caras del concreto completamente húmedas. o lo indique el Gerente de Obra. Donde se muestre en los planos.CASA DEL ADULTO MAYOR. En las juntas horizontales de construcción deberá proveerse sellos de impermeabilización para el caso de tanques. las juntas de construcción se acabaran con pintura bituminosa u otro material aprobado.000 R. El equipo de vibración deberá ser del tipo interno que opera por lo menos de 7. Los sellos deberán instalarse de manera tal que formen un diafragma impermeable en cada junta. Juntas de Construcción La preparación de las superficies de las juntas de construcción se hará por medio de un chorro de aire y agua a presión después de que el concreto haya empezado a fraguar pero antes de que alcance el fraguado final. Algunas juntas de expansión y contracción deberán estar provistas de sellos de impermeabilizador de caucho o de polivinilo. Solo podrán utilizarse vibradores para concretos con la aprobación previa del Gerente de Obra. Se cubrirá con agua procurando que sea continua y pareja la humedad en toda la superficie para evitar los agrietamientos. en general los refuerzos o cualquier otro elemento. El material premoldeado se fijara en la formaleta de la primera vaciada de modo que quede directamente adherido al concreto. se protegerá toda la superficie de los rayos solares. se construirán en los sitios y con las dimensiones indicadas en los planos.M. Naturalmente estos van en la superficie terminada del concreto. según se muestra en los planos. Dicha operación tiene por objeto retirar la lechada y descubrir los agregados pero sin producir aflojamiento de estos. .P. Protección y curado Inmediatamente después de colocado el concreto. Después se limpiaran con agua de turbidez. La duración de la operación de vibrado será la necesaria para alcanzar la consolidación requerida sin que se produzca segregación de los materiales. No se permitirá la apertura de huecos a través de los sellos y cualquier sello perforado o en malas condiciones deberá repararse antes de colocar el concreto a su alrededor. excepción hecha de los sellos de impermeabilizador.\ndeberán anclarse fijamente en los sitios indicados en los planos. No necesitaran tratamiento especial después de que se retiren con excepción de la reparación de concreto defectuosos del relleno de los huecos dejados por las abrazaderas de las formaletas y del curado necesario. Superficie Tipo A-1: Superficies formaleteadas que van a estar cubiertas por rellenos. Alineamiento y Tolerancias Las tolerancias que se dan mas adelante son diferentes de las irregularidades de las superficies del numeral anterior de estas especificaciones y están de acuerdo con las practicas modernas de construcción. . de espesor con traslapos de 15 centímetros.Las superficies tipo A-2: Requieren tratamiento especial con excepción de la reparación de las superficies defectuosas y el relleno de los huecos dejados por las abrazaderas de las formaletas. previa autorización del Gerente de Obra. Una vez hecha la limpieza. Cualquier sistema que se utilice estará sujeto al visto bueno del Gerente de Obra. Las irregularidades no deben afectar el aspecto y buena presentación del acabado. El agua que se utilice para curado deberá ser limpia y en general debe llenar los requisitos especificados para el agua de mezcla. Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto podrán dar base al Gerente de Obra para el rechazo de un trabajo. . Tipo A-2 y Tipo A-3.3 cm. Pintura. La corrección de las irregularidades superficiales descritas en el literal a) de este articulo no deberá ser mayor de 0. . antes de vaciar el concreto. teniendo en cuenta la influencia que las variaciones de los alineamientos tienen en el funcionamiento estructural o hidráulico de las diferentes obras. Acabados El acabado de todas las superficies deberá ser ejecutado por personal experto. escamas y cualquier otra materia que impida la buena adherencia entre el metal y el concreto. El Contratista podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes. Es necesario limpiar la superficie de dichos elementos para retirar el oxido.CASA DEL ADULTO MAYOR. Todas las irregularidades notorias en las superficies tipo A-2 deberán rebajarse por medio de esmeril.Superficie tipo A –3: Superficies de las estructuras a la vista donde la apariencia es de suma importancia. ductos de ventilación. 2. sino que este debe ser continuo. También se podrá hacer el curado del concreto con tela de polietileno de 10 cm. se pintara con lechado de cemento. Todo el equipo que se requiere para el curado adecuado del concreto deberá tenerse listo antes de iniciar la colocación del mismo. Superficies Formaleteadas Las superficies o caras formaleteadas se clasifican en tres grupos: Tipo A-1. SALAMINA-CALDAS entendiéndose que no se permitirá el humedecimiento periódico de las mismas. 3. Elementos embebidos en concreto Los elementos embebidos en el concreto tales como varillas de anclaje. como máximo. Las tolerancias son mínimas y estarán también al criterio del Gerente de Obra. tuberías. En términos generales ellas corresponden a lo siguiente: 1.\nEl trabajo con llana metálica deberá ser el mínimo necesario para eliminar marcas dejadas por la regla. Todas las incrustaciones de mortero y rebordes resultantes de empates entre tableros deberán esmerilarse cuidadosamente. pero solo después de que la superficie trabajada con llana haya endurecido lo suficiente para evitar que la lechada y el material fino se segreguen por flotación. a partir del tiempo de retiro de las formaletas. ni para huecos que atraviesen completamente la sección. se adicionará arena para producir una superficie densa y lisa. o donde sea necesario hacer rellenos debido a depresiones. Todas las reparaciones deberán hacerse antes de 24 horas. si el Gerente de Obra así lo exigiera en casos especiales. cuya profundidad sea igual o mayor que la dimensión menor de la sección del hueco. Acabados Tipo E-2: (Acabado a llana) Se aplica para superficies no formaleteadas que no vayan a cubrirse. Este acabado podrá hacerse a mano y se empezara tan pronto como las superficies regladas que hayan endurecido lo suficientemente para obtener una buena ejecución. El color del mortero deberá ser . El mortero de consistencia seca se usara para reparaciones de huecos. deberán ser del 1% al 2% Las acabados para los diferentes tipos de superficies se clasifican en dos grupos: E-1 y E-2 como sigue: Acabado Tipo E-1: (Acabado a regla) Se aplica para superficies no formaleteadas que vaya a estar cubiertas por rellenos o por concreto. De hacerse. El picado de la superficie deberá tener la profundidad suficiente para permitir buena adherencia del relleno y hacerse en forma de cola de pescado. El acabado consiste en ejecutar las operaciones necesarias recorriendo la superficie con regla de madera para obtener una capa uniforme y suficientemente nivelada. La superficie no deberá quedar ni con irregularidades ni con huellas de palustre. Las irregularidades superficiales no deben ser mayores de 1.CASA DEL ADULTO MAYOR. No podrá trabajarse con llana la superficie del concreto fresco ya que ello producirá segregación. También se aplica como primera para las superficies que lleven a acabados E-2. pero no podrá utilizarse para depresiones poco profundas donde no pueda confinarse el mortero. las superficies del concreto deberán picarse hasta retirar totalmente el concreto imperfecto y rellenarse con un concreto o mortero de consistencia seca hasta las líneas requeridas. En donde el concreto haya sufrido daños o tenga hormigueros. según lo determine el Gerente de Obra. SALAMINA-CALDAS La pendiente para las superficies reducidas deberá ser aproximadamente de 3% y para superficies amplias. Reparaciones en el concreto El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones que se presenten para que las superficies del concreto se conformen con los requisitos exigidos en estas especificaciones. ni para reparaciones que se extiendan mas allá del acero de refuerzo. No se permitirá el esmaltado de la superficie. El mortero de consistencia seca se preparara con una parte de cemento y dos partes de arena que pase la malla No. tales como pisos. plataformas. 16.0 cm. etcétera.\nCASA DEL ADULTO MAYOR. de espesor. Esta revisión no implica disminución en la responsabilidad del Contratista en relación con cualquier fracaso pudiera tener con diseños errados de los encofrados. o mala calidad de la madera. Al retirar las formaletas se tendrá especial cuidado en no desportillar las superficies ni las aristas. agregados finos especificados en los planos estructurales. CLASES DE CONCRETOS A. B. El volumen total de la piedra deberá quedar rodeado de una capa no inferior a 5 cm.ASTM. agua.567 de ASTM. CONCRETO REFORZADO Consiste en una mezcla de cemento Tipo Pórtland. que garantice la adherencia del concreto. Materiales El acero para refuerzo debe ser de primera calidad producida por Acerías Paz de Río o cualquier otra fábrica que cumpla con los requisitos ICONTEC con un límite de fluencia mínima de 2. C. . Igualmente deben estar marcadas en tal forma que puedan identificar la obra y la estructura donde irán colocadas. y acero de refuerzo. sólida y limpia. Las varillas figuradas deberán depositarse en construcciones cubiertas aisladas del suelo y protegidas con lonas. Si se usaran varillas corrugadas deberán cumplir las normas respectivas A-305 . CONCRETO CICLÓPEO Consistente en una mezcla de concreto Simple con piedra fuerte.15 . Antes de colocarse en la obra se limpiaran completamente de grasa y oxidación y todo elemento que menoscabe su adherencia con el concreto. La proporción de mezcla será 60% en concreto simple y 40% en piedra. agregados finos y gruesos.300 Kg/cm2 o en su defecto el que cumpla con las especificaciones A . combinados en las proporciones adecuadas según la clase de concreto requerido. Los atados serán arrumados por grupos de la misma dimensión y calidad con marcas indicadoras de calidad y pesos. SALAMINA-CALDAS igual al de la superficie terminada del concreto y para obtenerlo se podrá utilizar cemento blanco. Los arrumes de varillas deben permanecer cubiertos con lonas para proteger el material del deposito de polvo. agua. Almacenamiento y Limpieza Las varillas de refuerzo deben estar almacenadas bajo techo y apoyadas sobre soportes cuya separación y altura sean calculadas para evitar en contacto con el suelo. de forma angular y superficie áspera. los cuales constaran en planos que deberán ser revisados por el Gerente de Obra. El acero para refuerzo deberá incluirse dentro del precio previsto para las estructuras en concreto. No se removerán los encofrados laterales antes de que hayan transcurrido los tiempos mínimos que se indican a continuación. Diseños El Contratista hará bajo su responsabilidad los diseños de los encofrados. CONCRETO SIMPLE Consiste en una mezcla de cemento tipo Pórtland.\n. . . .CASA DEL ADULTO MAYOR. que esta se encuentre perfectamente recta limpia.En la altura de barras figuradas las diferencias aceptadas son de 13 mm. placas.Las dimensiones de una varilla doblada están especificadas por sus medidas exteriores. menos que lo especificado.05 CONCRETO DE ZAPATAS Definición o procedimiento Se construirán de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales. usando formaleta metálica o de madera. El Gerente de Obra deberá comprobar periódicamente por medio de ensayos de laboratorio las calidades de los materiales para establecer comparaciones con lo exigido en estas especificaciones. En el segundo caso la longitud del traslapo debe tener un mínimo de 40 diámetros. . 2.La diferencia en longitud aceptada para barras rectas o figuradas menos de 7/8" es de +/-13 mm. En el primer caso la soldadura debe desarrollar un esfuerzo crítico de tracción igual al 125% del límite de fluencia del acero especificado.Para los estribos de las columnas se aceptan diferencias de +/-13 mm en su escuadra. Empalmes o Traslapos Las uniones de las varillas de refuerzo no deben localizarse en los puntos de esfuerzo máximo si trabajan a la tracción. SALAMINA-CALDAS Enderezado y redoblado Las varillas de refuerzo deberán ser colocadas con exactitud y aseguradas firmemente para evitar su desplazamiento antes y durante el vaciado del concreto.04 CONCRETO VIGAS DE FUNDACIÓN 2. Tolerancia Las tolerancias admitidas para las medidas de las varillas en los trabajos figurados son las siguientes: . en el trabajo de tracción. Si se adopta el sistema de amarrar con alambres deben ser lo suficientemente rígidos para resistir sin desplazamientos el trabajo de los vibradores mecánicos y de los otros esfuerzos que soportan las armaduras durante la ejecución del vaciado.En el corte de las varillas se permite una diferencia de +/-25 mm con las medidas especificadas para su longitud de desarrollo. Podrán hacerse traslapos soldados. las uniones de las varillas no deben coincidir en un mismo sitio.25 mm. para varillas de 1" o mayores de +/. entre el refuerzo y la formaleta. con una longitud de 10 diámetros con dos cordones de soldadura y siempre que se desarrollen con un mínimo de 125% de límite de fluencia del acero utilizado. por lo que esta implicada variación en la altura de las estructuras como vigas. Pueden hacerlo soldadas al tope o traslapadas. sin incluir los ganchos en las barras superiores. etcétera. Se harán con las dimensiones que aparecen en estos. En el momento de fundir se debe tener cuidado de dejar un espacio mínimo de 3 cm. Deben colocarse separadores eficaces para garantizar que las armaduras conservan las distancias prescritas en los planos tanto entre varillas como entre estas y las fortalezas.\nfalsas obras. Materiales El concreto para la fabricación de las vigas 3000 PSI será de resistencia indicada en los cálculos estructurales. El pago se efectuara a los respectivos precios unitarios establecidos en el contrato los cuales incluirán el suministro y transporte de todos los materiales de concreto. Medida y forma de pago El volumen de los tipos de concreto de acuerdo con los términos del contrato. incluyendo el acero de refuerzo según detalles estructurales. etcétera. . ni se harán deducciones por los volúmenes del acero estructural o por piezas incrustadas en el concreto de volumen menor de 0. La medida y el pago será el número de metros cúbicos (M3) de concreto para viga.CASA DEL ADULTO MAYOR. SALAMINA-CALDAS Se deberán colocar concretos y acero de las especificaciones contenidas en los planos estructurales. desperdicios y todos los gastos necesarios para la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones. equipos y herramientas. No se harán mediciones por encofrados. el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno del Gerente de Obra. Se usaran dimensiones y armaduras de hierro de acuerdo con los despieces y diseños expuestos en los planos estructurales. Las condiciones referentes a concreto son las mismas que se explican en el ítem de concretos (especificaciones y generalidades). con aproximación de un decimal empleando las dimensiones indicadas en los planos o explícitamente aprobados por el Gerente de Obra.1 m3. Deberán fundirse de acuerdo a las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos. acero de refuerzo. mano de obra. se medirá por el número de metros cúbicos (M3). al precio establecido en el contrato recibidos por el Gerente de Obra a entera satisfacción. construidos y aceptados por la Gerente de Obra. Cuando el concreto deba quedar a la vista.\nMateriales. SALAMINA-CALDAS CAPITULO III DESAGÜES 3.500 PSI del espesor indicado en los planos respectivos. de espesor sobre la cual se fundirá una base de concreto simple de 1. Cuando en los planos se indiquen cajas cuadradas entre 50 y 80 cm de lado. las tuberías tendrán su entrada y salida al nivel inferior de la caja. con el 5% de pendiente. sobre la base de la cámara se harán en concreto simple afinado con llana metálica.01 DESCOLE DE ALCANTARILLADO 6" Definición o procedimiento Será en tubería PVC PAVCO que se desarrollarán de acuerdo a los planos requeridos. Incluye accesorios. Se harán en concreto reforzado de 3000 PSI y su refuerzo será en acero de 37000 PSI. las bateas o cañuelas de profundidad igual a 1/3 de diámetro del tubo de salida y en la dirección del flujo. codos y accesorios de empate. El cierre de las cajas será completamente hermético en forma tal que el paso de gases u olores desagradables a la superficie no sea posible. El recorrido será desde la cámara recolectora hasta la llegada de la tubería al alcantarillado. compactado.CASA DEL ADULTO MAYOR. pegado con mortero de cemento y arena en proporción 1:4 (al volumen) y se revestirá con mortero 1:3 (al volumen) impermeabilizado integralmente. La medida y el pago será en número de unidades construidas según los planos y las especificaciones recibidas a satisfacción por el Gerente de Obra. Base de concreto simple de 1. Las cotas de la clave serán suministradas al Contratista con anterioridad a la iniciación de la obra. ladrillo recocido. Medida y forma de pago. Luego se construirán las paredes con ladrillo recocido. Luego de instalar la red se harán los rellenos con material seleccionado. Estarán provistas de tapa en concreto armado. según detalles. 3.50 X 0. El . se harán con tapa de concreto de 210 kg/cm2 de 8 cm de espesor. no se permite doblar las tuberías. mortero de cemento y arena en proporción 1:4 (al volumen) para la pega del ladrillo y mortero 1:3 (al volumen) impermeabilizado integralmente para el revestimiento de las paredes. Medida y forma de pago La medida y el pago será la unidad (ml). formando un pañete de 2 cm de espesor. El Gerente de Obra rechazara las cajas cuyos niveles de clave no se ajusten estrictamente a lo especificado.02 CAJA INSPECCION 0. El fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado.500 PSI de espesor indicado en los planos respectivos.50 Definición o procedimiento. Una vez excavados se procederá a instalar la tubería con pendiente mínima de 1% cuidando de limpiar las superficies a unir y utilizar la soldadura requerida para garantizar un perfecto sellamiento: incluye sifones. y de hierro de 1/4" cada 15 cm en ambas direcciones. de 8 cm. El marco de la tapa será en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8" y las argollas en varilla de 1/2".\nSALAMINA-CALDAS pago se hará de acuerdo a los precios establecidos en el contrato (UN). 3. incluye los remates. empates y boquillas necesarias.CASA DEL ADULTO MAYOR. Incluye accesorios. La medida y el pago será por metro lineal (ML). El desarrollo de las canales será de 70 centímetros y deberá incluir todos los elementos necesarios para su correcta instalación. será establecida por el Interventor. .04 BAJANTES PVC 4" 3. Medida y forma de pago. Será en tuberías aguas lluvias PVC de 3" incluye accesorios y para su perfectos funcionamiento debe colocarse completamente a plomo. Incluye accesorios. 3. Medida y forma de pago La medida y el pago será en metros lineales (ml). La medida y el pago será por metro lineal (ML).05 BAJANTES PVC 3" Definición o procedimiento.06 TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS 4" Definición o procedimiento. e incluirá la excavación y el relleno correspondiente u otra forma de pago contratada.03 CANALES PVC AMAZONAS Definición o procedimiento Cuando los planos lo indiquen se colocarán canales Amazonas en PVC. Será en tuberías aguas lluvias PVC de 4" incluye accesorios y para su perfectos funcionamiento debe colocarse completamente a plomo. 3. La forma y diseño final. Medida y forma de pago.\nlas juntas verticales serán uniformes y deberán dejarse perfectamente niveladas y plomadas. . Los ladrillos para los muros y tabiques serán de tipo Tolete o hueco de acuerdo con las dimensiones de los planos. La traba debe quedar en tal forma que la unión vertical de 2 bloques coincida con el centro del bloque de la hilada superior e inferior. Deberán estar exentos de resquebrajaduras. el Contratista deberá hacer los ajustes en las cotas de los planos que fueren necesarios.01 MURO EN LADRILLO FAROL REVITADO Definición o procedimiento Se construirán en ladrillo farol de primera. de forma y dimensiones regulares. y deberán ser de primera calidad. previamente autorizado por la Interventoría. Estos ajustes deberán ser aprobados por el Gerente de Obra. textura compacta. Se dejarán ranuras verticales y horizontales en los sitios donde se construyan las columnas y las vigas estructurales. este debe ser prehumedecido para evitar la perdida de agua del mortero. fisuras y grietas. libres de materia orgánica o cualquier otro material contaminante y no presentar grietas o desbordes. Al colocar el ladrillo. exentos de terrones. La resistencia a la comprensión será como mínima la siguiente: Ladrillo macizo 200 K/cm2 Ladrillo hueco 155 K/cm2 Bloque de cemento 55 K/cm2 El porcentaje de absorción después de la inmersión de las muestras en agua durante 5 horas no deberá exceder de 12%. rajaduras. En caso de que el ladrillo o el bloque de cemento tengan otras dimensiones de las indicadas en el proyecto. por el contrario debe protegerse contra la humedad. El mortero de pega será de 1:3 y su espesor mínimo de 1. en bloque de cemento y de piedra de acuerdo con las dimensiones de los planos.5 cm. Los ladrillos deberán estar limpios. SALAMINA-CALDAS CAPITULO IV MAMPOSTERÍA GENERALIDADES Comprende la construcción de todos los muros y tabiques en ladrillo. sólidos. resistencia y durabilidad. hendiduras y otros defectos que afecten su aspecto. El bloque de concreto al contrario de todos los demás materiales de mampostería no se debe humedecer antes de asentarse. a la vista y revitadas por una cara o por ambas caras de acuerdo a lo indicado en los planos u ordenado por el Interventor.CASA DEL ADULTO MAYOR. La estrías de los ladrillos huecos deberán ser nítidas y uniformes. bien cocidos. cortados a maquina. 4.\npor lo tanto su costo estará incluido en el precio unitario establecido para este Item. Las alfajías deberán fundirse en sitio y según las características del proyecto por tramos completos a fin de evitar en lo posible juntas de construcción con el refuerzo solicitado en planos. SALAMINA-CALDAS Medida y forma de pago La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) con aproximación a un decimal de muro completamente terminado y aceptado por el Interventor. se descontarán las aberturas de puertas y ventanas. Materiales Se usará concreto de 21 Mpa. El tamaño y color del grano serán previamente aprobados por el Interventor. El acabado de la superficie será pulido con llana metálica. en ambos sentidos o de acuerdo a lo indicado en el plano. la placa de concreto con su refuerzo y el granito pulido. de 6 centímetros de espesor. el equipo. sobre esta superficie se procederá a colocar el acabado en granito de acuerdo a detalles y especificaciones de este. mediacaña. Medición y pago Se pagará por metro lineal (m) para cada uno de los diferentes tipos que aparezcan en los planos. herramientas. los filos. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros lineales (ml) con aproximación a un decimal perfectamente colocados y recibidos a entera satisfacción por el Interventor. su pago se hará de acuerdo al precio unitario del formulario de precios. 4. el ladrillo de primera. los transportes. sobre machones de ladrillo o bloque y empotrada en el muro. equipo y mano de obra necesarios para ejecutar los elementos de concreto que sirven de remate superior a los muros de ladrillo que conforman los distintos antepechos de la obra. las narices. y libre de hormigueros. 4.03 MESONES EN GRANITO Definición o procedimiento Las mesas o machones de ladrillo serán hechas de acuerdo con los detalles que figuran en los planos. y las . Ejecución Se ejecutaran siguiendo estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos.CASA DEL ADULTO MAYOR. su precio incluye además de los machones en mampostería. la mano de obra y demás costos necesarios para la correcta ejecución del trabajo. El refuerzo se pagará en el Ítem correspondiente. 3 de alta resistencia cada 12 cm.02 ALFAJÍAS EN CONCRETO A LA VISTA Definición o procedimiento Se refiere este Ítem al suministro de materiales. con acero No. que servirán de formaleta para fundir los horizontales. tal como se indica en los planos. Se fundirá una placa de concreto clase 2. Todas las alfajías llevarán corta gotera. Solamente se prefabricara los elementos verticales. su precio incluye el mortero de pega. debe considerarse el costo de construir el salpicadero.\ndilataciones plásticas o en vidrio por lo tanto para la medida se considerará únicamente el ancho del mesón y no el desarrollo de su superficie. No se hará pago adicional por los elementos mencionados. 4.04 CORNIZA REMATE DE MURO Y PUERTA FACHADA PRINCIPAL\nDefinición o procedimiento Se construirán en ladrillo farol de primera, previamente autorizado por la Interventoría. El mortero de pega será de 1:3 y su espesor mínimo de 1.5 cm, las juntas verticales serán uniformes y deberán dejarse perfectamente niveladas y plomadas, a la vista y revitadas por una cara o por ambas caras de acuerdo a lo indicado en los planos u ordenado por el Interventor. Se dejarán ranuras verticales y horizontales en los sitios donde se construyan las columnas y las vigas estructurales. Al colocar el ladrillo, este debe ser prehumedecido para evitar la perdida de agua del mortero. Los ladrillos deberán estar limpios, libres de materia orgánica o cualquier otro material contaminante y no presentar grietas o desbordes. La traba debe quedar en tal forma que la unión vertical de 2 bloques coincida con el centro del bloque de la hilada superior e inferior. Medida y forma de pago La unidad de medida será el metro lineal (ML) con aproximación a un decimal de muro completamente terminado y aceptado por el Interventor, su pago se hará de acuerdo al precio unitario del formulario de precios; su precio incluye el mortero de pega, el ladrillo de primera, el equipo, los transportes, herramientas, la mano de obra y demás costos necesarios para la correcta ejecución del trabajo, por lo tanto su costo estará incluido en el precio unitario establecido para este Item. 4.05 ENCIELADO EN MALLA Y TORTA DE CONCRETO Definición o procedimiento Es un encielado que tiene malla electro soldada tipo D-84 o similar, concreto 3000 PSi, puede reemplazarse la malla por ojo de pollo según criterio de interventoría. Materiales Concreto de 3000 PSI, malla electro soldada o similar Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros cuadrados (M2), recibidos por el Gerente de Obra a entera satisfacción.\nCAPITULO V REVOQUES\n5.01 REVOQUES EN MORTERO 1:3 INC. FILOS Y DELATACIONES Definición o procedimiento. Previo a su ejecución, debe haberse ejecutado la totalidad de las regatas para instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, las cuales han debido quedar perfectamente probadas, de acuerdo con las especificaciones de cada una. Las superficies pañetadas serán planas, lisas, regladas y plomadas. Incluye filos, dilataciones, pañete de muros divisorios y bordillos de duchas, superficie bajo placas de balcón, jardinera y gotero dependiendo del área exterior a pañetar. Las dilataciones tendrán .01 mt de espesor, elaboradas con plantilla y se harán en donde se presenten cambios de material como en muros con estructuras en concreto, muros con elementos de carpintería metálica y de madera y en donde a juicio del SUPERVISOR sea necesaria. Para su pago se descontaran las áreas de vanos de ventanería y puertas. Medida y forma de pago La medida y el pago será en metros cuadrados M2.\n5.02 REVOQUE IMPERMEABILIZADO ZOCALOS Definición o procedimiento. Se impermeabilizaran con Sika No. 1 o similar, usando una mezcla de mortero 1:3 (al volumen) dejando el pañete final y cubriendo totalmente los zócalos. Medida y Forma de pago Su medida será el largo por el alto y su pago será el metro lineal ML.\nCAPÍTULO VI ESTRUCTURAS\n6.01 COLUMNAS EN CONCRETO Definición o procedimiento Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de columnas; las condiciones referentes a concretos de 3000 PSI. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno del Gerente de Obra. Materiales El concreto para la fabricación de columnas será de 3000 PSI, con un agregado no mayor a ½”, el hierro longitudinal será cuatro varillas de ¼” y flejes de ¼” cada 10cm. Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros cúbicos M3 en concreto de acuerdo con lo ejecutado en obra, recibidos por el Gerente de Obra a entera satisfacción.\n6.02 CORTINAS EN CONCRETO Definición o procedimiento Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles; las condiciones referentes a concretos de 3000 PSI. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno del Gerente de Obra. Materiales El concreto para la fabricación de columnas será de 3000 PSI, con un agregado no mayor a ½”. Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto.\nrecibidos por el Gerente de Obra a entera satisfacción. INCLUYE MÉNSULAS Definición o procedimiento Deberán fundirse de acuerdo a las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos. Cuando el concreto deba quedar a la vista. (Para las calidades del concreto remitirse al ítem de generalidades) Se usarán dimensiones y armaduras de hierro de acuerdo con los despieces y diseños expuestos en los planos estructurales. Las condiciones referentes a concreto son las mismas que se explican en el ítem de concretos. (Para las calidades del concreto remitirse al ítem de generalidades) Se usarán dimensiones y armaduras de hierro de acuerdo con los despieces y diseños expuestos en los planos estructurales.03 VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO. 6. Definición o procedimiento Deberán fundirse de acuerdo a las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros cúbicos (M3) de concreto para vigas de amarre incluyendo ménsulas. Materiales El concreto para la fabricación de las vigas 3000 PSI será de resistencia indicada en los cálculos estructurales.04 VIGAS CINTAS DE CUCHILLAS EN CONCRETO. Materiales El concreto para la fabricación de las vigas 3000 PSI será de resistencia indicada en los cálculos estructurales.CASA DEL ADULTO MAYOR. el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno del Gerente de Obra. . 6. Cuando el concreto deba quedar a la vista. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros cúbicos (M3) de concreto para vigas de cuchillas. SALAMINA-CALDAS Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros cúbicos M3 en concreto de acuerdo con lo ejecutado en obra. Las condiciones referentes a concreto son las mismas que se explican en el ítem de concretos. el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno del Gerente de Obra.\ndonde los planos arquitectónicos así lo indiquen e irán aseguradas con tornillos de fijación. tal como lo disponen los planos y servirán de soporte a la cubierta. soldados conformando una sección de cajón. pintura y demás elementos necesarios para dejar en adecuado funcionamiento las piezas. de madera de eucalipto. Medida y forma de pago Se pagará por metro lineal (ml) que se presente en los planos arquitectónicos. tuercas y arandelas. El Interventor deberá comprobar periódicamente por medio de ensayos de laboratorio las calidades de los materiales para establecer comparaciones con los exigidos en estas especificaciones. Medida y forma de pago Se pagará por unidad (un) que se presente en el plano arquitectónico. Se deberá tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos. Se harán con las dimensiones que aparecen en los planos estructurales. formaletas y acero de refuerzo dadas por este capitulo. 6.06 CORREAS EN CUARTÓN DE MADERA ALEROS AJOVER Definición o procedimiento Estarán constituidas por viguetas de 1 1/2”x4”.12m de espesor de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales y de detalle. tal como lo disponen los planos y servirán de soporte a la cubierta en teja ajover. además el item incluye sika inmunizante y acabados con barniz. 6.CASA DEL ADULTO MAYOR. .12 Definición o procedimiento Se refiere este artículo a la construcción de losas macizas de . usando formaleta metálica o de madera cuidando que esta se encuentre perfectamente recta y limpia. 6. el item incluye sika inmunizante y acabados con barniz. el item incluye anticorrosivo.5mm Definición o procedimiento Estarán constituidos por dos perfiles PHR C 160X60-1.5mm de Acesco o similar.07 CORREAS EN CAJON PHR C 160X60-1. Medida y forma de pago Se pagará por metro lineal (ml) que se presente en los planos arquitectónicos.05 MÉNSULAS DE MADERA TECHO Definición o procedimiento Se colocarán ménsulas de madera (eucalipto). SALAMINA-CALDAS 6.08 LOSAS MACIZAS e=0.\nformaletas y acero de refuerzo dadas por este capitulo. . se medirán por el número de metros cuadrados de losa de . construidos y aceptados por el Interventor. Medida y forma de pago El volumen de los diferentes tipos de concreto de acuerdo con los términos del contrato. Se harán con las dimensiones que aparecen en los planos estructurales. usando formaleta metálica o de madera cuidando que esta se encuentre perfectamente recta y limpia. SALAMINA-CALDAS Medida y forma de pago El volumen de los diferentes tipos de concreto de acuerdo con los términos del contrato. construidos y aceptados por el Interventor.12m de espesor (m2) empleando las dimensiones indicadas en los planos. Se deberá tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos.CASA DEL ADULTO MAYOR.09 CONCRETO PARA ESCALERAS Definición o procedimiento Se refiere estos artículos a la construcción de escaleras de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales y de detalle. se medirán por el número de metros cúbicos (m3) empleando las dimensiones indicadas en los planos. 6. El Interventor deberá comprobar periódicamente por medio de ensayos de laboratorio las calidades de los materiales para establecer comparaciones con los exigidos en estas especificaciones.\ncomo también terminales superiores. En su precio deberá incluir toda la herramienta.02 CABALLETE TIPO LIMATESA EN FIBROCEMENTO Definición o procedimiento Se refiere a la a la instalación de caballetes.01 CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 INC. SALAMINA-CALDAS CAPÍTULO VII CUBIERTAS 7. los caballetes en metros lineales (ml). CLARABOYAS Definición o procedimiento Se refiere a la ejecución de techado con material de fibrocemento empleado para ello teja cinco (5) canales. así como debe asegurarse el buen desempeño de los elementos de cubierta. La colocación de las tejas se iniciará de acuerdo con la dirección de los vientos reinantes. Medida y forma de pago La medida de estos elementos se hará por metro lineal e ira de acuerdo a lo expuesto en los planos arquitectónicos de cubierta (ml). inferior lateral). La instalación de las tejas debe hacerse por el método de juntas alternadas. para la teja con claraboya y con ventilación será por unidades y se incluye el vidrio de 4 mm. siguiendo las recomendaciones del fabricante. Medida y forma de pago La medida y el pago será: las tejas en metros cuadrados (m2) de cubierta medidos en su proyección horizontal. caballetes articulados. 7. Incluye amarras o ganchos que puedan utilizarse en la instalación. con un traslapo lateral. las ondulaciones extremas en la lámina lateral deben ir hacia abajo.CASA DEL ADULTO MAYOR. no inferior a la ondulación y un traslapo en extremos no inferior a 14 cm. . será por metro lineal (m). distanciadas de acuerdo a la medida de los planos. dos por unidad y podrán descansar sobre correas de metálicas o concreto. Las tejas se fijan con ganchos. equipo y materiales necesarios para su correcta instalación. antes de iniciar el trabajo el Contratista y el Interventor deben convenir el método adecuado para la correcta ejecución de la obra. Para los terminales (superior. según necesidad y pendiente en la cubierta anotada en los planos. o amarras con igas. limatesas y lima hoyas de fibrocemento en los lugares donde lo indiquen los planos arquitectónicos. caballetes fijos o de ventilación.\ncon un traslapo lateral. las ondulaciones extremas en la lámina lateral deben ir hacia abajo. dos por unidad y podrán descansar sobre correas metálicas.04 CUBIERTA EN TEJA AJOVER TRANSPARENTE Nº8 Definición o procedimiento Se refiere este capítulo a la ejecución de techado con material ajover empleado para ello teja siete (7) canales ó según el tipo detallado en los planos. La instalación de las tejas debe hacerse por el método de juntas alternadas. caballetes articulados.05 CUBIERTA EN TEJA AJOVER TRANSPARENTE Nº8 Definición o procedimiento Se refiere este capítulo a la ejecución de techado con material ajover empleado para ello teja siete (7) canales ó según el tipo detallado en los planos. Medida y forma de pago La medida de esta cubierta se efectuará por metros cuadrados e ira de acuerdo a lo expuesto en los planos arquitectónicos de cubierta (m2). según necesidad y pendiente en la cubierta anotada en los planos. distanciadas de acuerdo a la medida de los planos.15x. como también terminales superiores. Incluye los ganchos que puedan utilizarse en la instalación. SALAMINA-CALDAS 7. antes de iniciar el trabajo el Contratista y el Interventor deben convenir el método adecuado para la correcta ejecución de la obra. no inferior a la ondulación y un traslapo en extremos no . caballetes fijos o de ventilación. según necesidad y pendiente en la cubierta anotada en los planos.03 CUBIERTA EN TEJA DE BARRO ROMANA INCLUYE CABALLETE Definición o procedimiento Se refiere al suministro e instalación de tejas de barro tipo romana y caballetes según planos arquitectónicos de cubierta amarradas sobre una malla de . La instalación de las tejas debe hacerse por el método de juntas alternadas. con un traslapo lateral. en su precio deberá incluir toda la herramienta. 7. como también terminales superiores. equipo y materiales necesarios para su correcta instalación. La colocación de las tejas se iniciará de acuerdo con la dirección de los vientos reinantes. Medida y forma de pago La medida y el pago será: las tejas en metros cuadrados (m2) de cubierta medidos en su proyección horizontal. caballetes articulados.CASA DEL ADULTO MAYOR. 7. siguiendo las recomendaciones del fabricante. revisión del interventor y recibida a satisfacción del gerente de obra. caballetes fijos o de ventilación. no inferior a la ondulación y un traslapo en extremos no inferior a 14 cm. Las tejas se fijan con ganchos.15 instalada con anterioridad a este proceso y cuidando que se conserven los traslapos adecuados para evitar filtraciones. o amarras con igas.\nen su precio deberá incluir toda la herramienta. Medida y forma de pago La medida y el pago será: el área de cielorraso en metros cuadrados (m2). Este item incluye toda la tortillería y demás elementos necesarios para el adecuado funcionamiento. SALAMINA-CALDAS inferior a 14 cm. Medida y forma de pago La medida y el pago será: el área de impermeabilización y cubierta en metros cuadrados (m2).0 mm sostenidas por perfiles de aluminio. según planos arquitectónicos. 7. sobre el cual irá una malla electrosoldada de . Medida y forma de pago La medida y el pago será: las tejas en metros cuadrados (m2) de cubierta medidos en su proyección horizontal. según planos arquitectónicos. las ondulaciones extremas en la lámina lateral deben ir hacia abajo. dos por unidad y podrán descansar sobre correas metálicas. antes de iniciar el trabajo el Contratista y el Interventor deben convenir el método adecuado para la correcta ejecución de la obra.07 CIELORRASO EN ALUMINIO E ICOPOR Definición o procedimiento Se refiere al suministro e instalación del cielorraso en láminas de icopor sostenidas por perfiles de aluminio. siguiendo las recomendaciones del fabricante. . Este item incluye toda la tortillería y demás elementos necesarios para el adecuado funcionamiento. según planos arquitectónicos de cubierta.15x.0 mm Definición o procedimiento Se refiere al suministro e instalación del cielorraso en superboard de 6. Medida y forma de pago La medida y el pago será: el área de cielorraso en metros cuadrados (m2). en las áreas que lo indiquen los planos arquitectónicos. 7. o amarras con igas.CASA DEL ADULTO MAYOR. en las áreas que lo indiquen los planos arquitectónicos. La colocación de las tejas se iniciará de acuerdo con la dirección de los vientos reinantes. Las tejas se fijan con ganchos. distanciadas de acuerdo a la medida de los planos.08 CIELORRASO ALERO FACHADA PPAL SUPERBOARD 6.15 tipo D84 de la cual se asegurarán las tejas de barro de la cubierta. 7.06 IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO DE 2 mm Y MALLA D84 Definición o procedimiento Se refiere al suministro e instalación de un manto impermeable para el área de cubierta. equipo y materiales necesarios para su correcta instalación.\nEn general los casetones tienen una longitud de 2. Incluye malla electro soldada tipo D-84 para controlar la retracción del fraguado.CASA DEL ADULTO MAYOR. el Slump del concreto será de 2" como máximo.08 mts Y CONCREMALLA DE 0.03 LOSA ALIGERADA Y AFINADA Definición o procedimiento Para el entrepiso se ha proyectado una placa de concreto reforzado aligerado con casetones de guadua cuyas dimensiones están consignadas en los planos estructurales de detalle. se construirá una placa de concreto de 8 cm de espesor. Se cuidarán especialmente los niveles señalados.15 mts AFINADA Definición o procedimiento Sobre una sub base de recebo. SALAMINA-CALDAS CAPITULO VIII BASE PARA PISOS 8. cosido con alambre calibre 20 y clavada sobre unos marcos llamados "camones" distanciados 50 centímetros centro a centro y . en concreto de 21 Mpa. teniendo en cuenta las normas de especificación sobre concretos. debidamente compactada y preparadas a los niveles exactos. 8. siguiendo las especificaciones dadas en el Ítem de rellenos de material seleccionado.40 metros un ancho de 55 centímetros y una altura de acuerdo al diseño de la losa y van tapados con tablas en los extremos. forrados en tres costados con la guadua extendida. Medida y forma de pago La medida y el pago serán la cantidad de metros cuadrados (m2) netos de placa construidos de acuerdo con estas especificaciones y recibidos a entera satisfacción del Interventor. A la superficie de la placa de concreto simple se le dará una terminación con llana de madera comenzando a darse este tratamiento cuando el agua del concreto haya desaparecido de la superficie.01 RECEBO COMPACTADO Definición o procedimiento Se refiere este artículo a la construcción de relleno o sub-base en sucio de río. recibidas a satisfacción por el Interventor. Medida y Forma de pago La medida y el pago será el número de metros cúbicos (m3) de relleno compactado de acuerdo con estas especificaciones. El material se colocará humedeciéndolo y apisonándolo mecánicamente hasta obtener el 95% del Proctor modificado o el grado de compactación que indique el Interventor.02 LOSA CONTRAPISO e:0. 8. El espesor mínimo ha de ser 10 centímetros.\nCASA DEL ADULTO MAYOR.12m de espesor y de 1.5 centímetros de espesor que construirán como base del acabado del cielo raso (pañete. mas la malla clavada previamente a los casetones. El vaciado del concreto. recibidos por el Gerente de Obra a entera satisfacción. del fondo de la losa. Enseguida se procede a la colocación del acero de refuerzo y finalmente se funde el concreto.00 M ANCHO Definición o procedimiento Se refiere a la construcción de un andén de 0.000 PSI y tendrá el espesor de 12 cm. 8. según interventoría y gerencia de obra. Medida y forma de pago La medida de este item se hará por metro lineal de andén de las dimensiones expuestas (ml). Las formaletas deberán ser muy rígidas. etcétera. presentar los cantos rectos y formas cuadros de 3 x 3 metros como dimensiones máximas. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros cuadrados (M2). se deberá hacer en forma alternada al llenar los cuadros. La superficie deberá terminarse a llana de madera. e incluyendo todas las vigas y viguetas con sus riostras y el recubrimiento superior. de placa construida de acuerdo con los planos estructurales. dejarlo en reposo por lo menos 48 horas para proceder a retirar las formaletas. la cual servirá de refuerzo y soporte de la placa de 2. el Slump del concreto será de 3" como máximo. teniendo cuidado de que la malla quede por lo menos a 2 cm. SALAMINA-CALDAS hechos con listones de madera. material acústico.04 ANDÉN EN CONCRETO 1. tomando las precauciones necesarias para impedir el tráfico directo sobre los casetones y evitar así su deterioro.00 m de ancho en concreto de 3000 PSi donde indiquen los planos. . Debajo de los casetones ira una malla de alambre número 8 cada 25 centímetros en ambos sentido.) Los casetones se distribuyen de acuerdo con el sistema de viguetas y vigas principales proyectadas. comenzando a darse este tratamiento cuando el agua del concreto haya desaparecido de la superficie. Se colocará como refuerzo malla electro soldada referencia D50 con un traslapo de un ojo de malla entre los cuadros de concreto. El concreto será de 3.\n20x0. de manera que sea uniforme y continua. al cual se le agregará un colorante mineral del mismo color de la baldosa. El mortero de pega y nivelación será 1:3 (al volumen) con arena semi lavada de grano mediano. La superficie terminada debe quedar libre de resaltos y . Sobre la losa concreto y antes de asentar el piso se rectificarán los niveles de pisos finos. Cuando sea necesario recortar la baldosa. con un espesor mínimo de 2 cm. SALAMINA-CALDAS CAPITULO IX PISOS ACABADOS 9.30x0. se hará con el equipo indicado y se colocarán éstas en los sitios menos visibles del espacio a construir. dejando hacia estos las pendientes requeridas. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros cuadrados (m2) de superficie con aproximación a un decimal. dejando hacia estos las pendientes requeridas. Las juntas se sellarán con una lechada de cemento. en dimensiones especiales.CASA DEL ADULTO MAYOR. Antes de que la lechada de cemento se endurezca. Cuando sea necesario recortar en dimensiones especiales. correctamente ejecutado y aceptado por el Interventor 9. se hará con el equipo indicado y se colocarán éstas piezas en los sitios menos visibles del espacio a construir. Se procederá a regar un mortero de pega 1:3 (al volumen) con arena semi lavada. Enseguida se asentará la baldosa asegurándose de que quede asentada sobre toda la superficie y dilatada de acuerdo a lo ordenado por el interventor. La superficie terminada debe quedar libre de resaltos y salientes en sus uniones. colocando a distancias prudenciales puntos fijos de nivel y si hay desagües. colocando a distancias prudenciales puntos fijos de nivel y si hay desagües. Materiales Las baldosas de cerámica que se usarán deben ser de primera calidad en tamaño 20x20 cm. a fin de evitar las manchas del piso.20 Definición o procedimiento Pisos en cerámica utilizados según los sitios demarcados en los planos y con medidas 20 x 20 cm.02 PISOS EN VINISOL DE 0. Sobre el aislamiento de concreto y antes de asentar la baldosa se rectificarán los niveles de pisos finos. finalmente el piso deberá brillarse con trapo impregnado de ACPM.30 Definición o procedimiento Pisos en vinisol utilizado según los sitios demarcados en los planos y con medidas 30 x 30 cm. El color será el indicado en los planos y deberá tener el visto bueno del Interventor.01 PISOS EN CERÁMICA DE 0. deberá limpiarse convenientemente la superficie utilizando un trapo seco.\nCASA DEL ADULTO MAYOR. finalmente el piso deberá brillarse. 10. de manera que sea uniforme y continua. Adherido a la superficie de concreto con Adhesivo Nro. El color será el indicado en los planos y deberá tener el visto bueno del Interventor. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros cuadrados (m2) de superficie con aproximación a un decimal. Materiales El vivnisol que se usará debe ser de primera calidad en tamaño 30x30 cm. correctamente ejecutado y aceptado por el Interventor . SALAMINA-CALDAS salientes en sus uniones.\na fin de evitar las manchas del piso. al cual se le agregará un colorante mineral del mismo color de la baldosa. Las dimensiones y especificaciones tanto del ángulo como de la varilla se encontraran debidamente explicadas en los planos de desagües. Sus elementos componentes serán ángulos y varilla debidamente soldada a los ángulos.01 ENCHAPE PAREDES EN CERÁMICA DE 0. correctamente ejecutado y aceptado por el Interventor 10. finalmente el piso deberá brillarse con trapo impregnado de ACPM. Antes de que la lechada de cemento se endurezca.02 REJILLAS CON SOSCO Definición o procedimiento Se refiere este Ítem a la construcción de rejillas.CASA DEL ADULTO MAYOR. de manera que sea uniforme y continua. deberá limpiarse convenientemente la superficie utilizando un trapo seco. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades establecidas .20 x 0. Cuando sea necesario recortar la baldosa. para desagües. con un espesor mínimo de 1 cm. se hará con el equipo indicado y se colocarán éstas en los sitios menos visibles del espacio a construir. en dimensiones especiales. La superficie terminada debe quedar libre de resaltos y salientes en sus uniones. colocando a distancias prudenciales puntos fijos de nivel. Las juntas se sellarán con una lechada de cemento. Se procederá a regar un mortero de pega 1:3 (al volumen) con arena semi lavada. Sobre el aislamiento de concreto y antes de asentar la baldosa se rectificarán los niveles de pisos finos. SALAMINA-CALDAS CAPITULO X ENCHAPES Y ACCSESORIOS 10.20 Definición o procedimiento Enchape en cerámica utilizada según los sitios demarcados en los planos y con medidas 20 x 20 cm. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros cuadrados (m2) de superficie con aproximación a un decimal. Enseguida se asentará la baldosa asegurándose de que quede asentada sobre toda la superficie y dilatada de acuerdo a lo ordenado por el interventor.\n16.CASA DEL ADULTO MAYOR. . 7. 6.04 SANITARIOS Definición o procedimiento De conformidad con los planos se instalarán los sanitarios teniendo en cuenta las especificaciones de los fabricantes. recortar y roscar el niple final (vertical) de abasto (o acometida) o determinar la longitud y curvatura del tubo cromado flexible. téngase presente que dicho niple debe penetrar tres centímetros en el orificio de la válvula de entrada. Marcar ejes en la base de la taza (campana de salida) y prolongarlos por las paredes laterales exteriores de la misma. para determinar la longitud del niple. 8. 13. 14. Tomar la medida. Para la colocación de aparatos se tendrán en cuenta las recomendaciones siguientes: 1. NOTA: En el caso de utilizar la válvula de paso angular sencilla. Asentar el sanitario sobre la mezcla y nivelar. Tomar medida de niple horizontal de abastecimiento. 3. 9. ajustando no muy fuerte los tornillos de fijación. Colocar el empaque cónico en la válvula de salida. Colocar el niple horizontal de abasto (o cometida) y la llave de paso a utilizar. Verificar en detalle los isométricos de las instalaciones. SALAMINA-CALDAS 10.03 PAPELERAS DE PORCELANA Definición o procedimiento Se refiere al suministro e instalación de papeleras de porcelana y se desarrollará de acuerdo a los planos requeridos Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades establecidas (unidad) 10. El desagüe debe ser codo o tee y es necesario que exista reventilación. 15. hasta una altura de 80 cm (ver plano de instalación sanitaria). Trazar a escuadra los ejes de la boca del desagüe y prolongar sobre la pared el eje perpendicular a la misma. Acoplar el tanque a la taza. 5. Trazar en el piso la huella de la base del sanitario y luego retirarlo. 11. Preparar mezcla 1:3 (al volumen) de cemento y arena lavada y colocarla dentro de la huella de la base marcada en el piso. 10. recortarlo y roscarlo. 12. teniendo en cuenta el tipo de la llave de paso que se va a emplear. Colocar el conjunto tanque-taza sobre la campana haciendo coincidirlos ejes trazados en los pasos 3 y 5. con sus respectivos accesorios. Verificar las distancias de las bocas de abasto y desagüe de acuerdo con la referencia y según el cuadro de medidas de instalación. Verificar que la campana de desagüe no tenga obstrucción y taponarla. 4. 2. Colocar los tornillos de fijación en el tanque y ajustarlo.\nen los sitios y a las alturas indicadas en los planos . Echar lentamente agua en la taza en cantidad necesaria para evacuar los posibles residuos. Retirar y cortar completamente la mezcla sobrante de la base. y evitar los malos olores mientras dure el fraguado. 25. unión y empaque. varilla y gancho de la pera.6 cm de altura en mampostería o concreto reforzado y será recubierto en baldosín de porcelana. pulir y limpiar con palustre y trapo respectivamente. con válvula de entrada floja para mayor facilidad de acople con el niple final o tubo cromado flexible. 24. colocados de acuerdo a los planos requeridos Antes de colocar las incrustaciones. Colocar el niple final (vertical) o tubo cromado flexible. por lo menos durante 24 horas. SALAMINA-CALDAS 17. Los sanitarios se contabilizaran por unidad.CASA DEL ADULTO MAYOR. cuidando que la varilla del flotador no toque el tubo de rebose ni el flotador de pared posterior del tanque. En caso de instalar taza campesina se construirá un pedestal de 38. 18. Retirar el sanitario. Ajustar la válvula de entrada. y por ultimo comprobar el correcto funcionamiento de la pera y que no existan escapes de agua. pulir las paredes de esta y espolvorear cemento blanco sobre la huella dejada por la base del sanitario. espolvorear cemento blanco alrededor de la misma. NOTA: a partir de este paso el sanitario debe permanecer sin uso con el tanque vacío un mínimo de doce (12) horas.05 JABONERAS DE PORCELANA Definición o procedimiento Se refiere al suministro e instalación de jaboneras en porcelana. La mezcla recomendable es mortero 1:3 (al volumen). luego se empotrasen los muros con cemento gris puro. Nivelar nuevamente en dos sentidos (paso 14). IMPORTANTE En ningún caso debe usarse yeso y/o cemento puro. 19. 22. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades de aparatos instalados y recibidos a entera satisfacción del Interventor. (UN) 10. tuerce. quedando incluidos los empates con la tubería de desagües y la de abasto. Colocar la manilla del tanque. 23. Ajustar la tuerca unión sin permitir que gire la válvula de entrada. deben permanecer sumergidas en agua fresca. 26. Los aparatos instalados deben ser de primera calidad. quitar el tapón de la campana. El tanque se nivela con ayuda de los tornillos de fijación. Abrir la llave de paso vertical y que el nivel del agua no sobrepase del indicado. Colocar nuevamente el sanitario. 20. 21.\nen los sitios y a las alturas indicadas en los planos correspondientes.50 x 0.50 x 0.06 TOALLEROS DE GANCHO DOBLE EN PORCELANA Definición o procedimiento Se refiere al suministro e instalación toalleros de gancho doble en porcelana. SALAMINA-CALDAS correspondientes. pasadas 6 horas.CASA DEL ADULTO MAYOR.07 ESPEJOS DE 0. luego se empotrasen los muros con cemento gris puro. se emboquillarán las uniones con cemento blanco limpiando el exceso de material con un trapo limpio. se emboquillarán las uniones con cemento blanco limpiando el exceso de material con un trapo limpio.50 Definición o procedimiento Se refiere al suministro e instalación de espejos de 0. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades establecidas (unidad) 10. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades establecidas (unidad) 10. deben permanecer sumergidas en agua fresca. colocados de acuerdo a los planos requeridos Antes de colocar las incrustaciones. por lo menos durante 24 horas.50 mts colocados de acuerdo a los planos requeridos Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades establecidas (unidad) . pasadas 6 horas.\nAcoplar la grifería al lavamanos incluyendo el sifón sin el tubo horizontal de desagüe. Tomar medidas. Tomar medida horizontal del tubo de desagüe.50 mts.50 Definición o procedimiento Se refiere al suministro e instalación de lavaplatos de acero de 0.09 LAVADERO PREFABRICADO DE GRANITO Definición o procedimiento Se refiere al suministro e instalación de lavaderos prefabricados de granito. de acuerdo con la referencia. efectuar trazado para localizar los chazos o taquetes. colocados de acuerdo a los planos requeridos Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades establecidas (unidad) 10. Verificar que las distancias de las bocas de abasto (acometida) y desagüe. Colocar el lavamanos en las grapas. 5. 7.10 LAVAMANOS DE COLGAR Definición o procedimiento 1. recortar y roscar los niples horizontales teniendo como base el escudo y llaves de paso. Colocar grapas a nivel.60 x 0. 10. coincidan con las indicaciones en el cuadro de medidas de instalación.CASA DEL ADULTO MAYOR.60 x 0. 3. Abrir huecos y colocar chazos enmallados y mortero 1:2 (al volumen). colocados de acuerdo a los planos requeridos Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades establecidas (unidad) 10. 4. Tomar la medida de los tubos de abasto y determinar la curvatura necesaria para el acople simultaneo de los tubos de abasto con las llaves de paso. 2. 8. SALAMINA-CALDAS 10. Colocar niples. 9. Teniendo presente la altura de instalación. 6. escudos y llaves de pasos.08 LAVAPLATOS DE ACERO 0. .\n12. quedando incluido los empalmes con las tuberías de abasto y desagüe. En las zonas que indiquen los planos arquitectónicos.11 ZÓCALOS DE GRAVILLA LAVADA Y DILATACIONES DE ALUMINIO Definición o procedimiento Se refiere a la hecha de los zócalos de la fachada en gravilla lavada. . 16. teniendo en cuenta el acople simultaneo de los tubos de abasto con las llaves de pasos. Cortar el tubo horizontal del desagüe y acoplarlo al sifón con su respectivo escudo.12 FALSO BALCÓN FACHADA SUPERBOARD DE 20 mm Definición o procedimiento Falso balcón construido en superboard de 20 mm para la fachada principal. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades de aparatos instalados y recibidos a entera satisfacción del Interventor. 15. Nivelar en dos sentidos y ajustar tuercas superiores e inferiores de los tubos de abasto.13 CALENTADORES DE AGUA CALIENTE DE 20 GAL. 14. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros cuadrados recibidos a entera satisfacción del Interventor. (UN) 10. SALAMINA-CALDAS 11. Acoplar tubos de abasto o la grifería. adherido al muro de mampostería de la fachada. Los aparatos se contabilizan por unidad. 10.CASA DEL ADULTO MAYOR. Definición o procedimiento Suministro e instalación de calentadores a gas de agua caliente con capacidad de 20 galones. Girar e introducir el tubo horizontal del desagüe y ajustar las tuercas del sifón. Retirar el lavamanos. con dilataciones de aluminio según planos arquitectónicos. Colocar definitivamente el lavamanos en las grapas. incluye los accesorios necesarios para su funcionamiento. 13. 17. 13. (m2) 10. Medida y forma de pago La medida se efectuará por metro cuadrado (m2) medido y recibido por la interventoría.\ncualesquiera que ellas fueren entre las especificaciones y los planos. En caso de divergencias. estarán provistas de pases de tubo de fibro cemento colocados en el sitio donde cada tubo hace cruce con el muro o con la estructura. SALAMINA-CALDAS Medida y forma de pago La medida se efectuará por unidad (un) medido y recibido por la interventoría. en caso de rechazo el Contratista se sujetara a los planos y especificaciones originales. la tubería se instalara en forma que se contraiga o se dilate libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni para sí misma. Lo anterior aunque en los planos no este indicado. El Contratista deberá ceñirse estrictamente a las mismas así como a los planos correspondientes elaborados por el proyectista para la ejecución de la obra. Toda la tubería se cortara exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalación sanitaria y se colocara en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla. el asunto deberá ser sometido al estudio del Interventor cuyo concepto será definitivo. Si la modificación fuere aprobada.CASA DEL ADULTO MAYOR. someterá a la consideración del Interventor los planos y estudios correspondientes. Preparación. Lo mismo debe hacerse para las tuberías que van colocadas por cárcamos entre pisos. . cuyas derivaciones tengan que cruzar los muros o la estructura para llegar a los cuartos de utilización. Cuando con base a las condiciones de construcción e instalación el Contratista estime conveniente alguna modificación a los planos o especificaciones. El diámetro de los pases de tubo en fibro cemento para las tuberías debe tener mínimo el diámetro exterior del tubo que pasa. Los trabajos comprenderán los ítems de acuerdo a los detalles indicados en los planos de instalación hidrosanitarias y ejecutados con equipo adecuado y personal especializado con el objeto de llevar a buen término la correcta ejecución de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento del sistema hidráulico y sanitario. los planos respectivos quedarán de propiedad del Contratante sin costo adicional. Definición o procedimiento. CAPITULO XI INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS Todas las especificaciones que a continuación se detallan se refieren a la instalación y montaje de las instalaciones hidráulicas y sanitarias. mas una pulgada. Estas especificaciones se refieren únicamente a las instalaciones internas Bases para tubería Todas las tuberías instaladas por los cielo rasos falsos.\nTodos los cambios en los diámetros de tuberías se efectuaran con reducciones normales. dispositivos etcétera. pueden ser en hierro galvanizado o PVC según se indique en los planos respectivos. Los tubos válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido durante o antes de la colocación. se instalaran en tal forma que permitan el fácil acceso para su reparación o sustitución. Las salidas para aparatos deben cerrarse con tapones de hierro galvanizado o PVC hasta el momento en que vaya a efectuarla instalación del aparato correspondiente. Deberán quedar debidamente asegurados en cercamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan. se preverá en el sitio de corte. tanques etcétera. hecha a base de codos y niples utilizando si fuere posible uniones escualizables aun cuando no se indique en los planos y tendrá una pendiente por lo menos de 3% en el sentido de aguas abajo. Ningún tubo u otro material que este rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de construcción podrá ser colocado. equipos accesorios. Aun cuando no aparezcan indicado. deberá instalarse por lo menos una "Unión Universal" después de cada válvula registro de paso directo. Cuando se presente el caso .). Los materiales usados para sellos de uniones podrán ser tóxicos soluble. Hay que evitar que la tubería se golpee al colocarlas pues los choques son siempre perjudiciales a la tubería (rupturas. intercepte una junta de dilatación de la estructura de la edificación. registros de limpieza. instaladas de acuerdo a las especificaciones del fabricante. El Gerente de Obra rechazara las uniones o empalmes que a su juicio no sean adecuados.CASA DEL ADULTO MAYOR. Juntas de expansión Cuando cualquiera de las tuberías. en forma tal que no presenten des-alineamientos en los puntos de empalmes y uniones. en la correspondiente tubería. Antes que cualquier tubo sea colocado será cuidadosamente inspeccionado en cuanto a defectos. SALAMINA-CALDAS Accesibilidad y reducción y pendientes. se harán utilizando una mezcla de cemento y arena en proporción 1:3 (al volumen). Se utilizaran tuberías de tipo PVC para los desagües y baños de primer piso de acuerdo a lo que se especifique en el contrato. Los empalmes de tubería de gres. utilizadas en la construcción. etcétera. El corte de las tuberías deberá hacerse técnicamente. Todas las válvulas. con un impermeabilizante integral que garantice un sello adecuado. Tuberías. ralladuras. Las tuberías para la red. Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre. Se tendrá en cuenta las pendientes indicadas en los planos de instalación sanitaria. Uniones y Accesorios Las uniones de tubería y accesorios deberán sellarse con un pegante apropiado. abolladuras. que garantice el sello hermético de la misma. Así como entre conexiones de bomba. Para las bajantes y ventilaciones se utilizaran tuberías de PVC. una junta de expansión en forma de "loop".\nEl valor de cada Ítem se calculara multiplicando los precios unitarios de cada Ítem. Definición o procedimiento. etcétera.) se suministraran oportunamente al Contratista. sifón. etcétera. La acometida de servicio de agua será de acuerdo a las especificaciones del lugar dadas por la entidad que rige dicho servicio.50 x 0. cuyo desagüe esta sobre la misma tubería de descargue de un WC sin que la estructura permita reventilación adecuadamente se procederá a construir una cámara de reventilación de 0. instalado con sus soportes. tomando la distancia entre centros de las mismas. de acuerdo a las unidades que aquí se especifican para cada caso y la descripción de cada Ítem. y su valor total con base a las cantidades anotadas. La mínima distancia horizontal libre será entre aguas residuales y acueducto 1. drenajes.00 m Materiales El diámetro y la clase de tubería estarán indicados en los planos de instalación sanitaria y en los Ítems de cantidad de obra respectiva.CASA DEL ADULTO MAYOR. El valor de estas obras. TUBERÍA DE PRESIÓN. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros lineales incluyendo accesorios para cada diámetro. por la cantidad de obra ejecutada. No podrá ir en la misma brecha que la tubería de alcantarillado. previa consulta con el Gerente de Obra.50 m entre aguas lluvias y acueducto. se liquidara con base a la cotización (precios unitarios) para las tuberías similares de la red de aguas negras.50 m. . será de 1. y se harán por los ejes de tuberías. Aguas Lluvias Los planos correspondientes al sistema de aguas lluvias (Alcantarillas. Se entiende por "Unidades" las unidades de medida. SALAMINA-CALDAS de un lavamanos. Cantidades de obras y precios Los proponentes darán el valor unitario de cada uno de los Ítems que se indican a continuación. orinales.\ndejando como mínimo de 30 centímetros de tubería galvanizada antes del niple terminal. Cada baño o cada columna de aparatos tendrán su respectivo registro y caja con tapa galvanizada. cielo raso y por ductos. para evitar obstrucciones. de manera que garantice el perfecto funcionamiento del sistema hidráulica. éste debe revisar y constatar la presión del agua para efecto del diseño. Se utilizarán tuberías y accesorios PVC de presión tipo pesado. Durante el proceso de construcción deberán protegerse todas las bocas hidráulicas con su respectivo tapón. Las tuberías que van descolgadas en sótanos. Todas las salidas en el último tramo serán galvanizadas. Las redes quedarán debidamente embebidas en los pisos y muros y/o se descolgarán de las placas según se especifique en el diseño respectivo. de tal forma que garantice un buen suministro a los aparatos sanitarios.CASA DEL ADULTO MAYOR. hecha con codos y soportes escualizables. a partir de la red de distribución hacia el interior la edificación de acuerdo con los cálculos y planos hidráulicos suministrados por la entidad contratante y serán ejecutados por un técnico especializado. . la tubería se instalara en forma que se contraiga o se dilate libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni para si misma. Siempre que la instalación deba pasar por una junta de dilatación de la estructura del edificio se utilizará una junta de expansión en la tubería. Preparación Toda la tubería se cortara exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalación hidráulica y se colocará en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla. Todas las redes se someterán a pruebas de presión para constatar que no existan fugas ni filtraciones. de acuerdo a los detalles indicados en los planos de instalación hidráulica y ejecutados con equipo adecuado y personal especializado con el objeto de llevar a buen término la correcta ejecución de los trabajos. La tubería y accesorios deberán cumplir la norma ICONTEC y para su manejo e instalación se seguirán las recomendaciones dadas por los fabricantes. garantizando su estabilidad. y se utilizarán todos los accesorios necesarios que la distribución de la red requiera. No se permitirá doblar la tubería. Las uniones serán con soldadura PVC previa limpieza de las piezas de empate. SALAMINA-CALDAS AGUA POTABLE Se refiere al suministro e instalación de las tuberías y accesorios que integran la red de agua potable. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DENTRO DE LOS EDIFICIOS Los trabajos comprenderán los Ítem. En caso de que el estudio lo hiciera el contratista. localizadas en sitio que permitan su fácil manejo. irán soportadas por abrazaderas metálicas.\ndeberá quedar debidamente asegurado en cárcamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan. válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido. Los cortes de los tubos se harán con segueta y los extremos se lijarán con lima o papel de lija. de diámetro de la sección del tubo por 1. de tubería en 24 horas. Se admite una pérdida por escapes igual a 232 litros por cm. tiempo en el cual la presión no debe variar más de una atmósfera. etc. SALAMINA-CALDAS TUBERÍA PVC. La soldadura se aplica con brocha de cerda natural. durante o antes de la colocación. Ningún tubo u otro material que está rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de construcción del fabricante podrá ser colocado. hay que evitar que la tubería se golpee al colocar. Los tubos. Para el efecto de carga la tubería con agua 24 horas antes de la prueba. 1850 donde . la cual debe tener duración de 15 minutos. Prueba Hidráulica de la tubería. la soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. RDE Las tuberías para la red de suministro de agua pueden ser en PVC..000 mts. Se purga la tubería antes de someterla a presión siendo ésta por lo menos 1.) Antes de que cualquier tubo sea colocado será cuidadosamente inspeccionado en cuanto a defectos. El mejor sistema para unir tubería de PVC. (cloruro de polivinilo) según se indique en los planos hidráulicos. Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre. ralladuras. La prueba de presión hidráulica se hará con una bomba de émbolo provista de manómetro y medidor de agua que se instala en la parte baja de la tubería. pues los choques son siempre perjudiciales a la tubería (rupturas. El tubo deberá penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud a la campana. Si las pérdidas son superiores se revisarán de nuevo las uniones. abolladuras. Uniones y accesorios. La prueba hidráulica se hará entre tramos indicados por el Interventor y/o Coordinador dentro de los diez días siguientes a la instalación de la tubería. La especificación de la "American Wates Association" exige que ninguna instalación de tubería será aceptada mientras el escape no sea menor que el determinado por la siguiente fórmula: L= NDVO.CASA DEL ADULTO MAYOR. es a base de soldadura líquida que ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. Los ramales terminales desprovistos de llave se cierran provisionalmente con un tapón.5 veces la presión de servicio.\n5 KG/cms2 (150 PSI). Para el correcto empalme de la red en PVC. pulgada Esta fórmula después de la formulación a la unidad dará: 66 litros /día/kilómetro /centímetros o 26. RDE. collares de derivación y accesorios unión Z como codos gran radio 90º. de diámetro nominal. acoples roscados hembras o adaptador hembra. Una presión de ensayo de 50% sobre la presión normal de trabajo durante 30 minutos se tiene como aceptable. en caso de que se presenten escapes éstos deberán ser corregidos. Para otras longitudes de tubería el escape variar proporcionalmente.93 litros /día /kilómetro /pulgadas. Estos elementos se sellarán a la red general con soldadura líquida especial para PVC. uniones universales. inyectando agua en la parte inferior hasta que el manómetro respectivo marque la presión antes indicada. bujes.CASA DEL ADULTO MAYOR. de acuerdo a los sitios y diámetros necesarios se usará tees reducidas. la prueba se ejecutará instalando manómetros en las partes de máxima y mínima altura de la tubería.. codos gran radio 22 ½º. . de longitud. SALAMINA-CALDAS L= Escape tolerado en galones por hora N= Número de juntas en la longitud de la tubería probada D= Diámetro nominal de la tubería en pulgadas P= Presión medida durante el ensayo de escape. la cual ha de permanecer constante. acoples roscados machados o adaptador macho. uniones simples. de acuerdo a los diámetros establecidos en los planos respectivos. Debe tenerse cuidado para que no sea retenido aire en la tubería durante el ensayo. La red de suministro de agua será sometida de una prueba de presión constante de 150 PSI durante no menos de 6 horas. para tubo de 300 mts. Los gastos de reparaciones debidos a la mala calidad e instalación de las tuberías serán por cuenta del Contratista. codos gran radio 45º. uniones de reparación adaptadores unión Z. a una presión de 10. en libras por cuadrada. El ensayo es hecho comúnmente para longitudes de tubería que no excedan de 300 mts. para su aprobación final por parte del Interventor. o codos gran radio 11 1/4º. tapones. codos de 90º y 45º. el tubo se llena de agua y se mantiene a presión por medio de una bomba manual. ACCESORIOS DE PVC.\nC 1” Definición o procedimiento.01 ACOMETIDA P. SALAMINA-CALDAS 11. La acometida de servicio de agua será de acuerdo a las especificaciones del lugar dadas por Empresa de Acueducto que esté en el sector. abolladuras. Así mismo el contratista se hará cargo del valor del servicio de instalación ante la empresa encargada. Prueba La red de suministro de agua será sometida de una prueba de presión constante de 150 PSI durante no menos de 6 horas. Las uniones se sellarán con soldadura líquida PVC El diámetro y la clase de tubería estarán indicados en los planos de instalación sanitaria y en los Items de cantidad de obra respectivos.03 ACOMETIDA P.V. Ningún tubo u otro material que este rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de construcción del fabricante podrá ser colocado.02 ACOMETIDA P. y se harán por los ejes de las tuberías. inyectando agua en la parte inferior hasta que el manómetro respectivo marque la presión antes indicada. Los cortes de los tubos se harán con segueta y los extremos se lijarán con lima o papel de lija. incluyendo los accesorios para cada diámetro instalado con sus soportes.) Antes de que cualquier tubo sea colocado será cuidadosamente inspeccionado en cuanto a efectos. para su aprobación final por parte del Gerente de Obra. Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado. si se rellena antes de hacer la prueba de debe dejar todas las uniones expuestas. Se debe hacer la prueba de presión antes de rellenar las zanjas. la cual ha de permanecer constante. durante o antes de la colocación. Medida y forma de pago La medida será el metro lineal (ml). Materiales Se usará tubería de PVC. Los gastos de reparaciones debidos a la mala calidad e instalación de las tuberías serán por cuenta del Contratista. deberán quedar debidamente asegurados en cárcamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan. etcétera.V.CASA DEL ADULTO MAYOR. Los tubos. pues los choques son siempre perjudiciales a la tubería (rupturas. La prueba se ejecutará instalando manómetros en las partes de máxima y mínima altura de la tubería. . tomando las distancias entre centros de las mismas.V.C 1 1/4” 11. rayaduras. Las tuberías para la red de suministro de agua pueden ser en PVC (cloruro de polivinilo) según se indique en los planos de instalación sanitaria. válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido.C 1 1/2” 11. en caso de que se presenten escapes éstos deberán ser corregidos. Siempre. hay que evitar que la tubería se golpee al colocar.\n11. con su respectivo codo galvanizado.C ¾” Definición o procedimiento Suministro e instalación de Registro Red White de 3/4" con su respectiva universal. . Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades construidas según los planos y las especificaciones. con su respectivo tapón.V. Incluye suministro e instalación. incluyendo los respectivos accesorios necesarios para su instalación recibidas a satisfacción por el Gerente de Obra.V. El final del punto tendrá un niple de longitud 30 cm.06 PUNTOS HIDRÁULICOS Definición o procedimiento Se utilizará tubería PVC presión en una longitud aproximada de 3 m.04 RED DE SUMINISTRO P. Medida y forma de pago La medida y el pago será el metro lineal construidas según los planos y las especificaciones.CASA DEL ADULTO MAYOR.C ½” Definición o procedimiento Se utilizará tubería PVC presión de 1/2" en una longitud aproximada de 3 m. Incluye accesorios para su perfecto funcionamiento. 11. Medida y forma de pago La medida y el pago será metro lineal instalada según los planos y las especificaciones.05 RED DE SUMINISTRO P. SALAMINA-CALDAS 11. Incluye también una cámara de aire de 20 cm. El final del punto tendrá un niple de longitud 30 cm con su respectivo codo. recibidas a satisfacción por el Gerente de Obra. incluyendo los respectivos accesorios necesarios para su instalación y las cámaras de aire recibidas a satisfacción por el Interventor.\nsiguiendo las instrucciones del fabricante. lo mismo que los accesorios serán el tipo de tubería sanitaria PVC de 4”. Materiales Se usará tubería de PVC de 4” las uniones se sellarán con soldadura líquida de PVC Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros lineales incluyendo los accesorios para cada diámetro instalados en sus soportes. se tomarán las precauciones siguientes: 1. Incluye sifón y codos accesorios de empate. levantándolos con codos que quedan a nivel del piso. en cajas dentro de los muros y siempre a la vista sobre el acabado de terrazas. No se permite doblar las tuberías.08 PUNTOS SANITARIOS Definición o procedimiento Será en tubería PVC PAVCO del diámetro exigido una longitud aproximada de 3 m y se instalará con una pendiente mínima del 1% cuidando de limpiar las superficies a unir y utilizar la requerida para garantizar un perfecto sellamiento. Los tapones de limpieza se colocarán sitios accesibles. durante cuatro horas que queden embebidos en concreto. tomando las distancias entre centros de las mismas 11. En ningún caso se permitirán pendientes menores de 2%. y se harán por los ejes de las tuberías. Se chequearán las pendientes de los distintos ramales luego que están en su posición definitiva y antes de proceder al vacío de la losa. 3. taponando con accesorios la unión con los bajantes. Se hará prueba en agua. llenando con agua el colector "horizontal" de cada piso hasta el nivel de las bocas que recibirán los aparatos sanitarios. 4. En caso de producirse escapes. . 2. el Contratista procederá a la reparación de los mismos. Las cajas para los tapones serán construidas por el Contratista.07 TUBERIA SANITARIA DE 4” Definición o procedimiento Los ramales de desagüe. SALAMINA-CALDAS 11. se seguirán las normas del fabricante en lo referente a las soldaduras de las tuberías y accesorios. ningún tapón debe quedar en sitio y posición que exija la rotura de pisos o cielos rasos. Para las tuberías que han de quedar empotradas en las losas.CASA DEL ADULTO MAYOR.\ndurante cuatro horas que queden embebidos en concreto. tomando las distancias entre centros de las mismas 11. Las cajas para los tapones serán construidas por el Contratista.CASA DEL ADULTO MAYOR. 7.10 REGISTRO DE ½” Definición o procedimiento Suministro e instalación de Registro Red White de ½" con su respectiva Universal. y se harán por los ejes de las tuberías. Incluye accesorios para su perfecto funcionamiento. siguiendo las instrucciones del fabricante. en cajas dentro de los muros y siempre a la vista sobre el acabado de terrazas. 6. Incluye accesorios. Se hará prueba en agua. 8. SALAMINA-CALDAS Medida y forma de pago La medida y el pago será la unidad (UN).09 TUBERIA SANITARIA DE 2” Definición o procedimiento Los ramales de desagüe. En ningún caso se permitirán pendientes menores de 2%. ningún tapón debe quedar en sitio y posición que exija la rotura de pisos o cielos rasos. lo mismo que los accesorios serán el tipo de tubería sanitaria PVC de 2”. taponando con accesorios la unión con los bajantes. Se chequearán las pendientes de los distintos ramales luego que están en su posición definitiva y antes de proceder al vacío de la losa. 11. se tomarán las precauciones siguientes: 5. En caso de producirse escapes. Para las tuberías que han de quedar empotradas en las losas. Materiales Se usará tubería de PVC de 2” las uniones se sellarán con soldadura líquida de PVC Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metros lineales incluyendo los accesorios para cada diámetro instalados en sus soportes. . se seguirán las normas del fabricante en lo referente a las soldaduras de las tuberías y accesorios. el Contratista procederá a la reparación de los mismos. levantándolos con codos que quedan a nivel del piso. llenando con agua el colector "horizontal" de cada piso hasta el nivel de las bocas que recibirán los aparatos sanitarios. Los tapones de limpieza se colocarán sitios accesibles.\nla cual debe garantizar su propia estabilidad y la del tanque. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades UN construidas según las especificaciones. codos. tees. recibidas a satisfacción por el Gerente de Obra. entre el tanque de almacenamiento y la salida de abasto más alta de la escuela. y debe incluir los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento (interconexión de los tanques registro Red White. con una tubería de distribución mínimo de pvc diámetro ¾” RDE 21. La estructura de soporte. recibidas a satisfacción por el Interventor. El tanque prefabricado puede ser de plástico o en fibra de vidrio. 11. que se garantice mínimo una cabeza de posición de 2 metros.CASA DEL ADULTO MAYOR.12 LLAVE TERMINAL PARA MANGUERA Definición o procedimiento Suministro e instalación de llave Terminal para manguera Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades UN según las especificaciones. etcétera). La altura de la estructura será de forma tal. ya sea metálica o en concreto.11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 750 Lts Definición o procedimiento Suministro e instalación de tanques de almacenamiento de agua de 750 litros el cual debe incluir lo siguiente: La respectiva fundación. 11. . cheque. SALAMINA-CALDAS Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades instaladas según los planos y las especificaciones.\nV. 11. SALAMINA-CALDAS 11.CASA DEL ADULTO MAYOR. . 11. Definición o procedimiento Suministro e instalación de llave de paso para duchas más mezclador de agua caliente.16 C P. DUCHA ELEC. suministro e instalación. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades (UN) según las especificaciones. (un) 11.0 m.15 LLAVES DUCHAS Definición o procedimiento Suministro e instalación de conjunto de grifería para duchas en los puntos donde lo indiquen los planos.14 SIFONES Definición o procedimiento Suministro e instalación de sifones en los puntos donde lo indiquen los planos. Incluye accesorios.13 LLAVE DE PASO PARA DUCHAS INC. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades según las especificaciones en lo planos.C DE ½” Definición o procedimiento Se utilizará tubería para agua caliente CPVC de 1/2" en una longitud aproximada de 1. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de unidades UN según las especificaciones.\nMedida y forma de pago La medida y el pago será el número de metro cuadrado (m2) según las especificaciones.01 PUERTA PRINCIPAL P-1 Definición o procedimiento Suministro e instalación de puerta en madera sobre marco en madera fina y seca en su interior. incluyendo los respectivos accesorios necesarios para su instalación recibidas a satisfacción por el Gerente de Obra. marco en lámina cal 20 y cerradura yale. SALAMINA-CALDAS Medida y forma de pago La medida y el pago será el metro lineal (ml) según los planos y las especificaciones. . 13. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metro cuadrado (m2) según las especificaciones.CASA DEL ADULTO MAYOR.02 PUERTAS P-3 Y P-4 Definición o procedimiento Suministro e instalación de puerta en madera triplex sobre marco en madera fina y seca en su interior. CAPITULO XIII CARPINTERIA DE MADERA 13. marco en madera y chapa de bola.\ntablas en nogal. . sellador y barniz transparente para acabados de 0.CASA DEL ADULTO MAYOR. tortillería.70 mts. incluye el pegante.60m de ancho. Medida y forma de pago La medida y el pago será el metro lineal (ML) según medidas revisadas y recibidas por la interventoría.05 MESÓN EN MADERA PUESTO DE ENFERMERAS Y ENTREPAÑO Definición o procedimiento Suministro e instalación Estantería con dos entrepaños.03 PASAMANOS EN MADERA Definición o procedimiento Suministro e instalación pasamanos con dos cuartones unidos con listones y presentan dos listones atravesados de madera en nogal con una altura de 0.70 mts. tortillería. incluye sellador y barniz transparente Medida y forma de pago La medida y el pago será el metro lineal según las especificaciones 13. SALAMINA-CALDAS 13.04 BARANDA DE MADERA VACIO PATIO Definición o procedimiento Suministro e instalación pasamanos con dos cuartones unidos con listones y presentan dos listones atravesados de madera en nogal con una altura de 0. incluye sellador y barniz transparente Medida y forma de pago La medida y el pago será el metro lineal según las especificaciones 13. incluye carillones y tornillos necesarios. incluye el pegante.\n3 bisagras por puerta.CASA DEL ADULTO MAYOR.07 ENCIELADO EN GUADUA Y ESTERILLA INMUNIZ. . inmunizador Medida y forma de pago La medida y el pago será el metro cuadrado (M2) según las especificaciones 13.08 GUARDAESCOBAS EN MADERA Definición o procedimiento Suministro e instalación Madera en nogal con una altura de 0.06 CLOSET Definición o procedimiento Suministro e instalación closet con marco. Incluye sellador 3 manos y barniz transparente 3 manos. SALAMINA-CALDAS 13. Definición o procedimiento Suministro e instalación esterilla merulex y barniz transparente y guaduas. cerradura y botón en bronce.07 mts Medida y forma de pago La medida y el pago será el metro lineal según las especificaciones. incluye puntillas. entrepaños en tabla de nogal. Medida y forma de pago La medida y el pago será el metro cuadrado (M2) según las especificaciones 13. puertas y largueros.\n03 TUBOS PARA ANCIANOS Definición o procedimiento Suministro e instalación de tubos de 2”. CAPITULO XIV CARPINTERIA METÁLICA 14. incluye instalación de accesorios de anclaje necesarios para el correcto funcionamiento.01 PUERTA P-2 Definición o procedimiento Suministro e instalación de la puerta P-2 según detalles arquitectónicos. incluye marco e instalación además de los vidrios. Medida y forma de pago La medida y el pago será el número de metro cuadrado (m2) según las medidas recibidas en obra por el interventor. . que sirvan como apoyo a los ancianos en los sitios que indiquen los planos arquitectónicos.15m de ancho y vidrios interiores . 14.CASA DEL ADULTO MAYOR. Medida y forma de pago La medida y el pago será metro cuadrado (m2) según las especificaciones. marco en madera cerrojos. incluye instalación además de los vidrios. SALAMINA-CALDAS 13. Medida y forma de pago La medida y el pago será el metro cuadrado (m2) según las especificaciones.02 VENTANA MADERA V-7 BAÑOS FACHADA PRINCIPAL Definición o procedimiento Suministro e instalación de ventanas en madera fina y seca en su interior con marco de . 14.02 VENTANA V-1 Definición o procedimiento Suministro e instalación de la ventana V-1 según detalles arquitectónicos.\nincluye instalación y alambre negro.01 ACERO DE REFUERZO ALTA RESISTENCIA Definición o procedimiento Trata del acero de refuerzo de Fy = 60000 PSi.04 VENTANAS V-5. CAPITULO XV ACERO DE REFUERZO 15. V-6 Definición o procedimiento Suministro e instalación de las ventanas tipo V-5 y V-6 según detalles arquitectónicos de marco más robusto y mayor altura. para los elementos estructurales como vigas y columnas de amarre en la estructura. Medida y forma de pago Las medidas se por kilos (kg). 14.CASA DEL ADULTO MAYOR. SALAMINA-CALDAS Medida y forma de pago La medida y el pago será el metro lineal (ml) según las especificaciones. . Medida y forma de pago La medida y el pago será el metro cuadrado (m2) según las especificaciones. además de el refuerzo en losas y escaleras. incluye instalación además de los vidrios.\nSe aplicará inmediatamente con brocha o pistola una o dos manos de pintura. Medida y forma de pago Se efectuara la medida y pago por metros cuadrados (m2) 16.CASA DEL ADULTO MAYOR. La segunda mano se aplicará a las 12 horas de aplicada la primera. debe adecuarse la superficie de aplicación para evitar desperfectos. tiene que ser revisada y recibida pos la interventoria para su total aprobación. Medida y forma de pago Se efectuara la medida y pago por metros cuadrados (m2) 16.02 PAREDES EXTERIORES EN SELLADOR REPELEAGUA DE SIKA Definición o procedimiento Este artículo se refiere al suministro y aplicación de sellador y repeleagua de sika para muros de ladrillo a la vista expuestos a la intemperie. tiene que ser revisada y recibida pos la interventoria para su total aprobación. en ambos sentidos. barandas y elementos de madera que queden al exterior deberán pintarse con barniz de intemperie brillante. . ventanas. utilizando el sistema descrito en esta especificación. Las puertas. debe adecuarse la superficie de aplicación para evitar desperfectos. SALAMINA-CALDAS CAPITULO XVI PINTURA 16. según planos arquitectónicos. Previamente se limpiará la madera con un trapo seco para quitarle el polvo y se aplicará con brocha un imprímante líquido hasta lograr un recubrimiento homogéneo de los poros y reducir su absorción. Cuando se seque el tapaporos.01 PAREDES INTERIORES EN SELLADOR Y BARNIZ TRANSPARENTE Definición o procedimiento Este artículo se refiere al suministro y aplicación de sellador y barniz transparente para muros de ladrillo a la vista según planos arquitectónicos. lijando entre mano para conseguir un acabado uniforme y terso. se pulirá con lija hasta obtener una superficie perfectamente lisa.03 PUERTAS EN MADERA SELLADOR Y BARNIZ Definición o procedimiento Este artículo se refiere al suministro y aplicación de pintura para las superficies de puertas de madera indicados en los planos y/o donde lo ordene el Interventor.\nPara los marcos será el número de metros lineales pintados. Todos los elementos pintados serán recibidos a entera satisfacción por el Interventor. Medida y forma de pago La medida y el pago para puertas. el material será aprobado por el Interventor. se aplicarán con brocha o pistola dos manos de esmalte sintético hasta lograr un acabado uniforme y libre de burbujas y huellas de brocha. Antes de aplicar la primera mano del anticorrosivo. Sobre el anticorrosivo. Medida y forma de pago La medida y el pago para puertas. solo podrá aplicarse dos (2) horas después de la primera.04 PUERTAS METÁLICAS ANTICORROSIVO Y ESMALTE ROJO Definición o procedimiento Este artículo se refiere al suministro y a la aplicación de la pintura para elementos puertas metálicas y marcos. se limpiarán con lija las partes que presenten oxidación o estén sucias de grasa. ventanas y rejas será el número de metros cuadrados (m2) medidos por una sola cara de cada elemento pintado. Todos los elementos pintados serán recibidos a entera satisfacción por el Interventor. Esmalte sintético para aplicar sobre superficies protegidas con anticorrosivo COLOR VERDE de acuerdo a los planos arquitectónicos o aprobación del Interventor. 16. Materiales Pintura anticorrosiva No. será el número de metros cuadrados (m2) medidos por una sola cara de cada elemento pintado. etcétera. indicadas en los planos y ordenadas por el Interventor. tomándose como el valor a pagar una de las dimensiones del marco (la más grande). SALAMINA-CALDAS Materiales Tapaporos 330 o similar Base para barnices ref.CASA DEL ADULTO MAYOR. La segunda mano. aceite. Para los marcos será el número de metros lineales pintados. tomándose como el valor a pagar una de las dimensiones del marco (la más grande). .: P-41 o similar Dos (2) capas de barniz sintético mate para madera En todos los casos. y se les frotará fuertemente con una estopa empapada con gasolina blanca. 500 o similar. mortero.\nMateriales Pintura anticorrosiva No. La segunda mano se aplicará a las 12 horas de aplicada la primera. Medida y forma de pago La medida y el pago para ventanas y rejas será el número de metros cuadrados (m2) medidos por una sola cara de cada elemento pintado. La segunda mano. Sobre el anticorrosivo. etcétera. solo podrá aplicarse dos (2) horas después de la primera. SALAMINA-CALDAS 16. lijando entre mano para conseguir un acabado uniforme y terso. utilizando el sistema descrito en esta especificación. en ambos sentidos. Cuando se seque el tapaporos. se limpiarán con lija las partes que presenten oxidación o estén sucias de grasa.06 VENTANAS EN MADERA SELLADOR Y BARNIZ Definición o procedimiento Este artículo se refiere al suministro y aplicación de pintura para las superficies de puertas de madera indicados en los planos y/o donde lo ordene el Interventor. Para los marcos será el número de metros lineales pintados. . se pulirá con lija hasta obtener una superficie perfectamente lisa. indicadas en los planos y ordenadas por el Interventor. Antes de aplicar la primera mano del anticorrosivo. se aplicarán con brocha o pistola dos manos de esmalte sintético hasta lograr un acabado uniforme y libre de burbujas y huellas de brocha. Todos los elementos pintados serán recibidos a entera satisfacción por el Interventor. Las puertas. tomándose como el valor a pagar una de las dimensiones del marco (la más grande). Previamente se limpiará la madera con un trapo seco para quitarle el polvo y se aplicará con brocha un imprímante líquido hasta lograr un recubrimiento homogéneo de los poros y reducir su absorción. aceite. barandas y elementos de madera que queden al exterior deberán pintarse con barniz de intemperie brillante.05 VENTANAS METÁLICAS ANTICORROSIVO Y ESMALTE ROJO Definición o procedimiento Este artículo se refiere al suministro y a la aplicación de la pintura para ventanas. Se aplicará inmediatamente con brocha o pistola una o dos manos de pintura.CASA DEL ADULTO MAYOR. y se les frotará fuertemente con una estopa empapada con gasolina blanca. mortero. ventanas. 16. Esmalte sintético para aplicar sobre superficies protegidas con anticorrosivo COLOR VERDE de acuerdo a los planos arquitectónicos o aprobación del Interventor. 500 o similar.\n16. equipo.07 CIELO-RASO 1ER PISO EN CAL MASILLA BLANCA 16.CASA DEL ADULTO MAYOR. Medida y forma de pago La medida y el pago para puertas. y materiales necesarios para su correcta CAPITULO XVII ASEO Y LIMPIEZA 17. Definición o procedimiento La medida y el pago será el número de metros cuadrados (m2) de la superficie pintada y recibida a satisfacción del Interventor. tomándose como el valor a pagar una de las dimensiones del marco (la más grande). Sobre la superficie pañetada húmeda se aplica con isopo de fique o bomba una primera mano de carburo la cual se dejará secar 4 horas y después se aplicarán dos manos adicionales ó tantas como sean necesarias.09 CEILORRASO ALERO FACHADA PPAL CAL MASILLA BLANCA Definición o procedimiento Este Item se refiere a la utilización de cal masilla para cielo-raso en el primer piso. según se especifique en los planos o se indique en el formulario de precios). incluye acarreos internos en la obra. será el número de metros cuadrados (m2) medidos por una sola cara de cada elemento pintado.el precio incluye herramienta. .01 ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES Definición o procedimiento Trata de la parte final del proyecto donde se limpian las zonas y se retiran escombros hacia los botaderos permitidos.: P-41 o similar Dos (2) capas de barniz sintético mate para madera En todos los casos. Todos los elementos pintados serán recibidos a entera satisfacción por el Interventor. el material será aprobado por el Interventor. Para los marcos será el número de metros lineales pintados. SALAMINA-CALDAS Materiales Tapaporos 330 o similar Base para barnices ref. Definición o procedimiento El pago se efectuará por metro cúbico (m3).08 FACHADA PRINCIPAL CAL MASILLA BLANCA 16. hasta obtener una superficie de color uniforme.\nDocuments Similar To Especificaciones técnicas de construcción\nRespuestas Observaciones IE (1)\nMemoria Descriptiva - Todas Especialidades -2017 II (Reparado)\nLuis Alberto Neyra Melgar\nINFORME DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y ENCUENTRO\n01.01.MD ESTRUCTURAS OK 1-6 final.docx\nLas Cimentacones r\nFichas de patología del Colegio de Arquitectos de Cataluña\nESPECIFICACIONES_TECNICAS SBH SALA DE VENTAS.doc\nMore From Mario Alejandro Suarez Rodriguez\nDiseño de celosias de acero\nmallas electrosoldadas (6x2.35)\nrecent major bridge in korea\nMuros de Contención-2008-RT\nLa Import an CIA de La Lectura\nApuntes coeficiente de balasto