stps020-1112.pdf | Presión | Calor\nNorma para el cumplimeiento de recipientes sujetos a presion\nguardarGuardar stps020-1112.pdf para más tarde\nNORMA Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presin, recipientes criognicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretara del Trabajo y Previsin Social. ROSALINDA VELEZ JUAREZ, Secretaria del Trabajo y Previsin Social, con fundamento en los artculos 16 y 40, fracciones I y XI, de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal; 512, 523, fraccin I, 524 y 527, ltimo prrafo, de la Ley Federal del Trabajo; 3o., fraccin XI, 38, fraccin II, 40, fraccin VII, 47, fraccin IV, y 51, cuarto prrafo, de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin; 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin; 4o., 17, fracciones I, II y IX, 29 al 34 y 36 al 39 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, y 19 del Reglamento Interior de la Secretara del Trabajo y Previsin Social, y CONSIDERANDO Que con fecha 30 de noviembre de 2010, en cumplimiento de lo previsto por el artculo 46, fraccin I, de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, la Secretara del Trabajo y Previsin Social present ante el Comit Consultivo Nacional de Normalizacin de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Anteproyecto de Modificacin de la presente Norma Oficial Mexicana, y que el citado Comit lo consider correcto y acord que se publicara como Proyecto en el Diario Oficial de la Federacin; Que con objeto de cumplir con lo dispuesto en los artculos 69-E y 69-H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Anteproyecto correspondiente fue sometido a la consideracin de la Comisin Federal de Mejora Regulatoria, la que dictamin favorablemente en relacin con el mismo; Que con fecha 27 de diciembre de 2010, en cumplimiento del Acuerdo por el que se establece la organizacin y Reglas de Operacin del Comit Consultivo Nacional de Normalizacin de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de lo previsto por el artculo 47, fraccin I, de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, se public en el Diario Oficial de la Federacin el Proyecto de modificacin de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presin y calderas - Funcionamiento - Condiciones de seguridad, para quedar como PROY-NOM-020-STPS-2010, Recipientes sujetos a presin, recipientes criognicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de seguridad, a efecto de que, dentro de los 60 das naturales siguientes a dicha publicacin, los interesados presentaran sus comentarios al Comit; Que habiendo recibido comentarios de 21 promoventes, el Comit referido procedi a su estudio y resolvi oportunamente sobre los mismos, publicando esta dependencia las respuestas respectivas en el Diario Oficial de la Federacin de 30 de noviembre de 2011, en cumplimiento a lo previsto por el artculo 47, fraccin III, de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin; Que derivado de la incorporacin de los comentarios presentados al Proyecto de modificacin de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presin y calderas - Funcionamiento Condiciones de seguridad, para quedar como PROY-NOM-020-STPS-2010, Recipientes sujetos a presin, recipientes criognicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de seguridad, as como de la revisin final del propio proyecto, se realizaron diversas modificaciones con el propsito de dar claridad, congruencia y certeza jurdica en cuanto a las disposiciones que aplican en los centros de trabajo, y Que en atencin a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comit Consultivo Nacional de Normalizacin de Seguridad y Salud en el Trabajo otorg la aprobacin respectiva, se expide la siguiente: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-STPS-2011, RECIPIENTES SUJETOS A PRESION, RECIPIENTES CRIOGENICOS Y GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS - FUNCIONAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD Indice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Objetivo Campo de aplicacin Referencias Definiciones Obligaciones del patrn Obligaciones de los trabajadores Clasificacin de los equipos Listado de los equipos\nMartes 27 de diciembre de 2011 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Expediente de los equipos\nVanse Guas de Referencia I y II, para identificar los valores equivalentes de presin y volumen en el sistema MKS. Presin de calibracin en su(s) dispositivo(s) de relevo de presin. Categora I: Los recipientes sujetos a presin que contengan agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin menor o igual a 490.33 kPa y un volumen menor o igual a 0.5 m 3.\nCategora II: Los recipientes sujetos a presin que: 1) 2) 3) Contengan agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin menor o igual a 490.33 kPa y un volumen mayor a 0.5 m 3, o Contengan agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin mayor a 490.33 kPa pero menor o igual a 784.53 kPa y un volumen menor o igual a 1 m 3, o Manejen fluidos peligrosos, con presin de calibracin menor o igual a 686.47 kPa y un volumen menor o igual a 1 m3.\nLos recipientes criognicos que cuenten con un volumen menor o igual a 1 m 3. Los recipientes criognicos que cuenten con un volumen mayor a 1 m3.\nMartes 27 de diciembre de 2011 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) La(s) presin(es) de operacin;\nMartes 27 de diciembre de 2011 e) f) g) h) i) j)\nMartes 27 de diciembre de 2011 b) Superficiales: 1) 2) 3) c) Lquidos penetrantes, o Partculas magnticas, o\nMartes 27 de diciembre de 2011 5) 6) 7) 8) 9) La(s) presin(es) de operacin;\n20.2 El procedimiento para la evaluacin de la conformidad de la presente Norma se realizar por medio de revisiones documentales, de registros que obren en el centro de trabajo o a travs de revisiones fsicas y entrevistas, segn aplique, conforme a lo siguiente:\nDisposicin 5.1 y 7 Tipo de evaluacin Documental Criterio de aceptacin El patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que clasifica como recipientes sujetos a presin dentro de la: Categora I, a: Aqullos que contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin en su(s) dispositivo(s) de relevo de presin, menor o igual a 490.33 kPa y un volumen menor o igual a 0.5 m3, y/o Categora II, a: Aqullos que contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin en su(s) dispositivo(s) de relevo de presin, menor o igual a 490.33 kPa y un volumen mayor a 0.5 m3, y/o Aqullos que contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin en su(s) dispositivo(s) de relevo de presin, mayor a 490.33 kPa pero menor o igual a 784.53 kPa, y un volumen menor o igual a 1 m3, y/o Aqullos que manejan fluidos peligrosos, con presin de calibracin en su(s) dispositivo(s) de relevo de presin, menor o igual a 686.47 kPa y un volumen menor o igual a 1 m3, y/o Observaciones\nCategora III, a: Aqullos que contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin en su(s) dispositivo(s) de relevo de presin, mayor a 490.33 kPa pero menor o igual a 784.53 kPa, y volumen mayor a 1 m3, y/o Aqullos que contienen agua, aire o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin en su(s) dispositivo(s) de relevo de presin, mayor a 784.53 kPa y cualquier volumen, y/o Aqullos que manejan fluidos peligrosos, con presin de calibracin en su(s) dispositivo(s) de relevo de presin, menor o igual a 686.47 kPa y volumen mayor a 1 m3, y/o\nCriterio de aceptacin Aqullos que manejan fluidos peligrosos, con presin de calibracin en su(s) dispositivo(s) de relevo de presin, mayor a 686.47 kPa y cualquier volumen, y/o\nEl patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que clasifica como recipientes criognicos dentro de la: Categora II, a: Aqullos que cuentan con un volumen menor o igual a 1 m3, y/o Categora III, a: Aqullos que cuentan con volumen mayor a 1 m3, y/o un\nEl patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que clasifica como generadores de vapor o calderas dentro de la: Categora II, a: Aqullos que tienen una presin de calibracin sobre la primera vlvula de seguridad, menor o igual a 490.33 kPa y una capacidad trmica menor o igual a 1 674.72 MJ/hr, y/o Categora III, a: Aqullos que tienen una presin de calibracin sobre la primera vlvula de seguridad, menor o igual a 490.33 kPa y una capacidad trmica mayor a 1 674.72 MJ/hr, y/o Aqullos que tienen una presin de calibracin sobre la primera vlvula de seguridad, mayor a 490.33 kPa y cualquier capacidad trmica. 5.2 y 8 Documental El patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que: Cuenta con un listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo; El listado de los equipos contiene lo siguiente: El nombre genrico del equipo; El nmero de serie o nico de identificacin, la clave del equipo o nmero de TAG; La clasificacin que corresponde a cada equipo, conforme al Captulo 7 de esta Norma; El(los) fluido(s) manejado(s);\nCriterio de aceptacin La presin de calibracin, en su caso; La capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y recipientes criognicos; La capacidad trmica, en el caso de generadores de vapor o calderas; El rea de ubicacin del equipo; El nmero de dictamen o dictamen con reporte de servicios, emitido por una unidad de verificacin, cuando se trate de los equipos clasificados en la Categora III, y El nmero de control asignado por la Secretara, a que se refiere el numeral 16.5 de la presente Norma, tratndose de los equipos clasificados en la Categora III.\nEl patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que: Dispone de un expediente por cada uno de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo, clasificados en la Categora I, que contenga lo siguiente: El nombre genrico del equipo; El nmero de serie o nico de identificacin, la clave del equipo o nmero de TAG; La ficha tcnica del equipo, que al menos considere: o o o o o o o o El(los) fluido(s) manejado(s) y su tipo de riesgo, en su caso; La(s) presin(es) de diseo; La(s) presin(es) de operacin; La(s) presin(es) calibracin, en su caso; de\nLa(s) presin(es) de trabajo mxima(s) permitida(s); La capacidad volumtrica; La(s) temperatura(s) de diseo, y La(s) temperatura(s) operacin; breve de de su\nLa descripcin operacin;\nEl registro de los resultados de las revisiones y mantenimientos efectuados, y La ubicacin del equipo, y/o\nCriterio de aceptacin Dispone de un expediente por cada uno de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo, clasificados en la Categora II, que contenga lo siguiente: El nombre genrico del equipo; El nmero de serie o nico de identificacin, la clave del equipo o nmero de TAG; El ao de fabricacin; El cdigo o norma de construccin aplicable; El certificado cuando exista; de fabricacin,\nLa ficha tcnica del equipo, que al menos considere: o o o o o o o El(los) fluido(s) manejado(s) y su tipo de riesgo, en su caso; La(s) presin(es) de diseo; La(s) presin(es) de operacin; La(s) presin(es) calibracin, en su caso; de\nLa(s) presin(es) de trabajo mxima(s) permitida(s); La(s) presin(es) de prueba hidrosttica; La capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y recipientes criognicos; La capacidad trmica, en el caso de generadores de vapor o calderas; La(s) temperatura(s) de diseo, y La(s) temperatura(s) operacin; breve de de su\nEl registro de los resultados de las revisiones y mantenimientos efectuados; El registro de la ltima prueba de presin o exmenes no destructivos practicados a los equipos; El registro de las modificaciones y alteraciones efectuadas; El registro de las reparaciones que implicaron soldadura; El dibujo, plano simple o documento (libro de proyecto, manual o catlogo) del equipo, y\nCriterio de aceptacin El croquis de localizacin del (los) equipo(s) fijo(s) dentro del centro de trabajo, y tratndose de equipos mviles, la bitcora de ubicacin, y/o\nDispone de un expediente por cada uno de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo, clasificados en la Categora III, que contenga lo siguiente: El nombre genrico del equipo; El nmero de serie o nico de identificacin, la clave del equipo o nmero de TAG; El nmero de control asignado por la Secretara; El ao de fabricacin; El cdigo o norma de construccin aplicable; El certificado cuando exista; de fabricacin,\nLa fotografa o calca de la placa de datos del equipo, adherida o estampada por el fabricante; La ficha tcnica del equipo, que al menos considere: o o o o o o o El (los) fluido(s) manejado(s) y su tipo de riesgo, en su caso; La(s) presin(es) de diseo; La(s) presin(es) de operacin; La(s) presin(es) calibracin, en su caso; de\nLa(s) presin(es) de trabajo mxima(s) permitida(s); La(s) presin(es) de prueba hidrosttica; La capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y recipientes criognicos; La capacidad trmica, en el caso de generadores de vapor o calderas; La(s) temperatura(s) de diseo; La(s) temperatura(s) operacin; de\nEl tipo de dispositivos de relevo de presin, y El nmero de dispositivos de relevo de presin;\nCriterio de aceptacin La descripcin operacin; breve de su\nLa descripcin de los riesgos relacionados con su operacin; Los elementos de seguridad para el control de las principales variables de su operacin; El resumen cronolgico de las revisiones y mantenimientos efectuados, de acuerdo con el programa que para tal efecto se elabore, debidamente registrados y documentados, avalados por escrito y firmados por el responsable de mantenimiento u operacin de los equipos en el centro de trabajo; El resumen cronolgico de las pruebas de presin o exmenes no destructivos practicados a los equipos; El resumen cronolgico de las modificaciones y alteraciones efectuadas debidamente registradas y documentadas, avaladas por escrito y firmadas por el responsable de mantenimiento u operacin de los equipos en el centro de trabajo; Ejemplos de alteraciones por cambios fsicos son los siguientes: agregar boquillas; reparar, reforzar o sustituir lienzos en recipientes sujetos a presin; cambiar espejos, hogar o tubos que impliquen soldadura en calderas pirotubulares; reemplazar tubos, especialmente cuando se cambia el El resumen cronolgico de las calibre en calderas acuotubulares; reparaciones que implicaron modificaciones de diseo al quemador, o soldadura, avalados por escrito y sustitucin de combustible. firmados por el responsable de mantenimiento, operacin o inspeccin del centro de trabajo; El dibujo, plano o documento (libro de proyecto, manual o catlogo) del equipo, que contemple: o o Los cortes del equipo, transversal y longitudinal; Las dimensiones del equipo, como dimetro, longitudes y espesores de fabricacin; Los detalles relevantes, como ubicacin de boquillas, accesorios y tipos de tapas, entre otros; La ubicacin de los dispositivos de relevo de presin, ya sea en el propio equipo, en tuberas o en otro(s) equipo(s) con el (los) que se encuentre(n) interconectado(s), y El arreglo bsico del sistema de soporte o cimentacin;\nCriterio de aceptacin La memoria de clculo actualizada, respaldada con la firma, el nmero de cdula profesional y el nombre de un ingeniero con conocimientos en la materia, que contenga lo siguiente: o La presin interna mxima que soporte el equipo, en sus partes crticas, tales como envolventes, tapas, hogar, espejos y tubos, entre otros, segn aplique; Los espesores mnimos requeridos, en sus partes; El rea de desfogue de los dispositivos de seguridad para las condiciones de operacin. En caso de no contar con este dispositivo, se justifica la manera en que se protege al equipo por sobrepresin; La superficie de calefaccin, cuando se trate de generadores de vapor o calderas; La capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y recipientes criognicos, y La capacidad generativa, cuando se trate de generadores de vapor o calderas;\nEl croquis de localizacin del (los) equipo(s) fijo(s) dentro del centro de trabajo, y tratndose de equipos mviles la bitcora de ubicacin, y\nEl dictamen de evaluacin de la conformidad o el dictamen de evaluacin de la conformidad con reporte de servicios emitido por una unidad de verificacin. 5.4 y 10 Documental El patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que: Elabora y aplica programas especficos de revisin y mantenimiento para los equipos clasificados en las categoras II y III, y Los programas especficos de revisin y mantenimiento contemplan, al menos, lo siguiente: Las fechas de ejecucin; El perodo de ejecucin; El tipo y la descripcin general de las actividades por realizar, y El nombre del (de los) responsable(s) de la programacin y ejecucin de las actividades.\nDisposicin 5.5 Tipo de evaluacin Documental\nEl patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que elabora y aplica programas de revisin y calibracin a los instrumentos de control y dispositivos de relevo de presin de los equipos, segn aplique. El patrn cumple cuando presenta evidencia Los procedimientos podrn ser documental de que: elaborados por equipo o por conjunto de equipos interconectados o de aplicacin Cuenta y aplica procedimientos de comn. operacin, revisin y mantenimiento de los equipos, en idioma espaol; Para la operacin de equipos clasificados en la Categora I, cuenta con las instrucciones o procedimientos correspondientes; Para los equipos clasificados en la Categora II, cuenta con el manual de operacin que considera, al menos, lo siguiente: El arranque y paro seguro de los equipos; Las medidas de seguridad por adoptar durante su funcionamiento; La atencin de situaciones de emergencia, y El registro de las variables de operacin de los equipos;\n5.6 y 11\nPara los equipos clasificados en la Categora III, cuenta con el manual de operacin que considera, al menos, lo siguiente: El arranque y paro seguro de los equipos; El uso de los instrumentos de medicin; La interpretacin de los valores de los lmites seguros de operacin y los transitorios relevantes; Las medidas de seguridad por adoptar durante su funcionamiento; El equipo de proteccin personal especfico para las actividades a desarrollar; La atencin de situaciones de emergencia, y El registro de las variables de operacin de los equipos;\nPara la revisin de los equipos clasificados en la Categora I, cuenta con las instrucciones o procedimientos correspondientes;\nCriterio de aceptacin Para la revisin de los equipos clasificados en las categoras II y III, cuenta con el manual de revisin que contiene, al menos, lo siguiente: El listado de verificacin para la operacin y mantenimiento del equipo; La constatacin del cumplimiento de las condiciones de seguridad generales y especficas, segn aplique, de conformidad con lo establecido en el Captulo 12 de la presente Norma; La comprobacin de la ejecucin de las pruebas a los dispositivos de relevo de presin, as como pruebas de presin o exmenes no destructivos y pruebas de funcionamiento a los equipos, cada cinco aos o despus de realizada una reparacin o alteracin, y Los criterios para determinar si el equipo puede continuar o no en operacin;\nPara el mantenimiento de los equipos clasificados en la Categora I, cuenta con las instrucciones o procedimientos correspondientes; Para el mantenimiento de los equipos clasificados en la Categora II, cuenta con el manual de mantenimiento que considera, al menos, lo siguiente: El alcance del mantenimiento; Las medidas de seguridad por adoptar durante su ejecucin; El equipo de proteccin personal o colectiva a utilizarse para cada tipo de actividad de trabajo; Los aparatos, instrumentos herramientas por utilizar, y Los permisos de requeridos, en su caso, y y\nPara el mantenimiento de los equipos clasificados en la Categora III, cuenta con el manual de mantenimiento que considera, al menos, lo siguiente: El alcance del mantenimiento; La descripcin de las principales actividades, por orden de ejecucin; Las medidas de seguridad por adoptar durante su ejecucin; El equipo de proteccin personal o colectiva a utilizarse para cada tipo de actividad de trabajo; Los aparatos, instrumentos herramientas por utilizar; Los permisos requeridos, y de y\nDisposicin 5.7 Tipo de evaluacin Documental\nEl patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que realiza el mantenimiento y reparacin de los equipos que no requieren soldadura, con personal capacitado en la materia. El patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que realiza las reparaciones de los equipos que requieren soldadura o alteraciones, de acuerdo con los procedimientos desarrollados para tal fin y con personal calificado. El patrn cumple cuando demuestra que: Para los equipos clasificados en la Categora I, se cumple con lo siguiente: Se tiene marcado o pintado el nmero de serie o nico de identificacin, clave o nmero de TAG; Se cuenta con el manmetro y, en su caso, con los instrumentos de control; Se mantienen sus instrumentos de control en condiciones seguras de operacin; Se cuenta con el dispositivo de relevo de presin, y Se dispone de espacio suficiente para su operacin, revisin y, en su caso, realizacin de las maniobras de mantenimiento, de conformidad con el manual de fabricacin o recomendaciones del instalador;\n5.9 y 12\nPara los equipos clasificados en las categoras II y III, se cumple con lo siguiente: Se tiene marcado o pintado el nmero de serie o nico de identificacin, clave o nmero de TAG; Se cuenta con protecciones fsicas, como barreras de contencin o cercas perimetrales, entre otras, en el caso de los que se encuentren en reas o zonas en donde puedan estar expuestos a golpes de vehculos; Se mantiene su sistema de soporte o de cimentacin en condiciones tales que no se afecte su operacin;\nCriterio de aceptacin Se dispone del espacio requerido para la operacin de los equipos y, en su caso, la realizacin de las maniobras de mantenimiento, pruebas de presin y/o exmenes no destructivos. Las dimensiones mnimas son equivalentes a las del elemento que ms espacio requiera (tubos, tapas, mamparas, quemadores u otros componentes), y a las maniobras consideradas en el mantenimiento, pruebas de presin y/o exmenes no destructivos; Se cuenta con elementos de proteccin fsica o aislamiento, para evitar riesgos en los trabajadores por contacto con temperaturas extremas; Estn sealizados para identificar los fluidos que contienen, de conformidad con lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas NOM-018-STPS-2000 y NOM-026STPS-2008, o las que las sustituyan; Estn conectados a una tierra fsica, cuando se trate de equipos que contengan o manejen lquidos y/o gases inflamables, de acuerdo con lo previsto por la NOM-022STPS-2008, o las que la sustituyan; Se mantienen sus instrumentos de control en condiciones seguras de operacin; Se cuenta con elementos que dirijan el desahogo de sus fluidos a travs de dispositivos de relevo de presin, acordes con el estado de los fluidos -gases, vapores o lquidos-, a lugares donde no daen a trabajadores ni al centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en el Apndice B, inciso B6, de la NOM-093-SCFI1994, o las que la sustituyan; Se cuenta con medios de extincin de incendios, en los equipos que contengan o manejen lquidos o gases inflamables, o sustancias combustibles, conforme a lo establecido por la NOM-002-STPS2010, o las que la sustituyan; Estn sujetos a los programas de revisin y mantenimiento;\nCriterio de aceptacin Se dispone de las hojas de datos de seguridad de los fluidos contenidos en los equipos, con base en lo previsto en la NOM-018STPS-2000, o las que la sustituyan, y Se mantienen las condiciones originales de diseo de los sistemas de calentamiento, tales como quemador y/o combustible, en el caso de intercambiadores de calor, y generadores de vapor o calderas; Para los recipientes sujetos a presin clasificados en las categoras II y III, se cumple con las condiciones especficas siguientes: Se cuenta con dispositivos de relevo de presin o elementos que controlen que la presin de operacin sea menor o igual a la presin mxima de trabajo; Se tienen calibrados sus dispositivos de seguridad de acuerdo con lo previsto por el numeral 14.1 de la presente Norma; Se cuenta con instrumentos de medicin de presin, y el rango de medicin se encuentra entre 1.5 y 4 veces la presin de operacin, o en el segundo tercio de la escala de la cartula; Se colocan vlvulas de cierre entre el equipo y los dispositivos de relevo de presin, nicamente en los casos previstos en el Apndice B, incisos B3 y B3.1, de la NOM093-SCFI-1994, o las que la sustituyan; Se mantiene al menos uno de los dispositivos de relevo de presin en servicio, cuando exista una conexin de tres vas, y Se calibra el primer dispositivo de relevo de presin (disco de ruptura) a un valor inferior del segundo o ltimo dispositivo de relevo de presin, cuando se encuentren instalados en serie;\nPara los recipientes criognicos clasificados en las categoras II y III, se cumple con lo siguiente: Se instalan en el exterior de los locales sobre una base de concreto y con cercas perimetrales;\nCriterio de aceptacin Se evita el almacenamiento de materiales y objetos ajenos al rea donde se instalen; Se permite el acceso nicamente al personal autorizado al rea donde se ubiquen; Se dispone de sealizacin en el rea donde se ubican conforme a la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan; Se dispone de al menos dos vlvulas de relevo de presin, conectadas al recipiente interior en la parte de fase gaseosa. Una de estas vlvulas puede estar sustituida por un disco de ruptura; Se mantiene calibrada la primera vlvula de seguridad a presin de diseo y la segunda vlvula o el disco de ruptura 10% arriba de la presin de diseo. Ambos dispositivos son capaces de aliviar la sobre presin; Se tienen los gasificadores exteriores al depsito, anclados a la cimentacin; Se cuenta con tuberas de conexin lo suficientemente flexibles para evitar los efectos de dilatacin y contraccin causados por los cambios de temperatura; Se aplica el procedimiento de emergencia correspondiente al fluido contenido, en su caso; Se evita el contacto con aceites, grasas u otros materiales inflamables, y Se rotula la informacin en el tanque (nombre y telfono) del propietario del recipiente criognico para comunicarse en caso de emergencia, y\nPara los generadores de vapor o calderas clasificados en las categoras II y III, se cumple con lo siguiente: Se cuenta con los dispositivos de relevo de presin e instrumentos de control que registren los lmites de operacin segura; Se tienen calibrados sus dispositivos de seguridad de acuerdo con el programa de calibracin, y se sujetan a los de revisin y mantenimiento;\nCriterio de aceptacin Se cuenta con instrumentos de medicin de presin, y el rango de medicin se encuentra entre 1.5 y 4 veces la presin de operacin, o en el segundo tercio de la escala de la cartula; Se cuenta con dispositivos de relevo de presin instalados en el cuerpo y no en conexiones remotas; Se prohbe la colocacin de vlvulas de cierre entre el equipo y los dispositivos de relevo de presin; Se cuenta con los elementos de seguridad para evitar que operen en condiciones crticas por combustin, presin y/o nivel de agua; Se mantienen los instrumentos de control en condiciones que garanticen una operacin segura; Se revisa y prueba peridicamente su funcionamiento; Se verifica que el sistema de arranque y control de combustin se encuentre en buen estado para realizar el barrido de gases, previo al arranque, paro normal o en caso de una falla; Se verifica que en el sistema de arranque y control de combustin, en caso de falla por combustin, se bloquee automticamente el suministro de combustible, se accione la alarma de falla por combustin, se evite un reencendido automtico y se mantenga el monitoreo continuo de flama; Se constata, segn aplique, el adecuado funcionamiento de los elementos de seguridad para el nivel de agua, a fin de que: o Se cubra como nivel mnimo de agua el especificado por el fabricante; Se cuenta con referencias visuales del nivel, colocadas de manera que la parte visible ms baja del mismo se encuentre al nivel mnimo de agua; Los sistemas de proteccin mecnica sean los adecuados para los indicadores de nivel, y\nCriterio de aceptacin o Estn provistos de purgas con conexin para el desage seguro, cuando los sistemas de proteccin sean externos al cuerpo de la caldera o generador de vapor;\nSe verifica en los dispositivos de relevo de presin, segn aplique, lo siguiente: o Que estn accesibles y libres de obstculos que impidan las maniobras del operador; Que la presin de calibracin nunca sea mayor a la presin mxima de trabajo permitida; Que el rea de desfogue calculada para la descarga sea igual o menor a la suma de las reas de desfogue de los dispositivos de relevo de presin instalados; Que sus conexiones sean independientes a cualquier otra conexin de vapor; Que estn colocados lo ms cerca posible del generador de vapor o caldera y que, en ningn caso, se cuente con vlvulas de cierre entre ambos; Que el tubo de descarga de los dispositivos de relevo de presin no descargue a zonas de trnsito, de maniobras o de andamios de trabajo; Que el tubo de descarga tenga un rea igual o mayor a la del dispositivo de relevo de presin; Que estn equipados con dispositivos de desage que eviten la acumulacin de sedimentos en la parte superior del dispositivo de relevo de presin; Que cuando se coloque un codo para la descarga del dispositivo de relevo de presin se encuentre a una distancia no mayor de 60 cm de ste, y el tubo est fijo de forma independiente al dispositivo, y\nCriterio de aceptacin o Que cuando se usen silenciadores en la vlvula, su rea de salida sea amplia para evitar que la contrapresin entorpezca la operacin o disminuya la capacidad de descarga;\nSe verifica de los sistemas de purgas, lo siguiente: o Que permanezcan limpios los accesorios finalidad y elementos con de de la evitar control/seguridad,\nacumulaciones de residuos o formacin de sedimentos que obstaculicen su operacin, y o Que la descarga de las purgas se dirija a fosas de purgas y/o sistemas que permitan la reduccin y amortiguacin de la presin de descarga y el enfriamiento de los fluidos, y Se previene la formacin de incrustaciones, oxidacin o corrosin progresiva por la formacin de zonas trmicas crticas que debiliten materiales o uniones en el cuerpo del equipo. 5.10 y 13 Documental El patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que: Para los equipos clasificados en las categoras II y III, determina y practica pruebas de presin o exmenes no destructivos; Para los equipos nuevos clasificados en las categoras II y III, que cuenten con certificado de fabricacin o el estampado de cumplimiento con el cdigo o norma de construccin, la primera prueba de presin o los primeros exmenes no destructivos se practican antes de que se cumplan diez aos de la emisin de dicho certificado o de haber obtenido el estampado, y las siguientes pruebas o exmenes al menos cada cinco aos, dentro de los sesenta das naturales previos a la conclusin de cada quinquenio;\nCriterio de aceptacin Para los equipos nuevos clasificados en las categoras II y III, que no cuenten con el certificado de fabricacin o el estampado de cumplimiento con el cdigo o norma de construccin, o los equipos usados de las mismas categoras, con o sin el certificado o el estampado antes citados, la primera prueba de presin o los primeros exmenes no destructivos se practican antes de su puesta en funcionamiento y, posteriormente, al menos cada cinco aos, dentro de los sesenta das naturales previos a la conclusin de cada quinquenio; Las pruebas hidrostticas, neumticas, hidrostticas-neumticas, exmenes no destructivos y mtodos alternativos aprobados por la Secretara, que se efectan a los equipos clasificados en las categoras II y III, cumplen con los requerimientos siguientes: Se realizan con la periodicidad que determine el personal calificado en la materia designado por el patrn, la cual no es en ningn caso mayor de cinco aos; Se seleccionan con base en: o o o Los resultados de revisiones a los equipos; Las caractersticas de fluidos que manejan, y las los\nLa factibilidad de su aplicacin;\nSon efectuados con apego a los requisitos y/o lineamientos establecidos en cdigos o normas aceptados nacional o internacionalmente; Son ejecutados con las medidas de seguridad requeridas antes, durante y despus de su realizacin, segn aplique; Son desarrollados paso a paso con base en los procedimientos diseados para su ejecucin; Son ejecutados por personal certificado, cuando se trata de ensayos no destructivos, y por un ingeniero con conocimientos en la materia, cuando se trata de pruebas de presin;\nCriterio de aceptacin Son aplicados los criterios de aceptacin/rechazo, a los resultados de las pruebas de presin y/o ensayos no destructivos; Sirven de base para determinar, despus de su ejecucin, si los equipos evaluados pueden o no continuar en funcionamiento; Estn avalados sus resultados por personal certificado, mediante su nombre y firma, cuando se trata de exmenes no destructivos, y por un ingeniero con conocimientos en la materia, tratndose de pruebas de presin; Se realizan en presencia de una unidad de verificacin tipo A, B o C, tratndose de los equipos clasificados en la Categora III, y Se registran sus resultados;\nLas pruebas de presin neumticas, slo se aplican a presiones menores de 1 961.33 kPa, cuando los recipientes sujetos a presin cumplen con las caractersticas siguientes: Tienen una presin de calibracin de su dispositivo de seguridad igual o menor a 980.67 kPa; Cuentan con una capacidad volumtrica menor a 10 m3; Tienen una presin interna mxima mayor de 1 961.33 kPa, tomando como referencia los espesores actuales del equipo, y Contienen como fluido nicamente aire;\nLas pruebas de presin hidrostticaneumtica, slo se aplican a los recipientes criognicos, bajo las condiciones siguientes: Cuando estn desconectados de la lnea que suministra el fluido al proceso; Cuando contienen el mismo fluido criognico con el que operan; Cuando estn al menos al 60% de su capacidad en estado lquido, y Cuando cuentan con diagramas de control de flujo del recipiente;\nCriterio de aceptacin Para la aplicacin de exmenes no destructivos, se seleccionan y realizan en el mismo perodo, como resultado de una revisin visual, al menos una combinacin de un examen volumtrico y otro superficial o de prdida de flujo, de entre los siguientes: Volumtricos: o o o o Radiografa industrial, o Ultrasonido industrial, o Neutrografa, o Emisin acstica, y\nSuperficiales: o o o Lquidos penetrantes, o Partculas magnticas, o Electromagnetismo (corrientes de Eddy), o\nDe prdida de flujo: o o o Detector de halgenos, o Espectrmetro de masas, o Cmara de burbujas;\nTratndose de generadores de vapor o calderas, adems se aplican pruebas de funcionamiento, segn aplique, para: El paro de seguridad por: o o o o o o Alta temperatura del fluido de trabajo; Alta presin de vapor; Alta y/o baja temperatura de combustible; Alta y/o baja combustible; presin de\nAlta temperatura en chimenea, y Emisiones de gases fuera de especificacin, y\nEl paro de seguridad y alarma por: o o Alto y/o bajo nivel de agua, y Falla de flama o combustin;\nEn caso de que se apliquen mtodos alternativos que sustituyan a las pruebas de presin o a los exmenes no destructivos previstos por la presente Norma, se cuenta con la autorizacin que, en su caso, otorga la Direccin General de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin y su Reglamento, y el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, y\nCriterio de aceptacin La autorizacin de mtodos alternativos contiene, al menos, lo siguiente: La justificacin tcnica para solicitar la prctica de mtodos alternativos al equipo; La metodologa para su desarrollo, que contenga, al menos: o Los procedimientos, paso a paso, para llevar a cabo las pruebas; La descripcin de los utensilios, materiales, accesorios y caractersticas de los aparatos e instrumentos -con certificados vigentes de calibracin-, que se usarn en el desarrollo del procedimiento; El dibujo del equipo, con indicacin grfica de las zonas o puntos a inspeccionar cuando sea necesario, y El personal designado por el patrn para desarrollar las pruebas e interpretar y evaluar los resultados, con la justificacin de la experiencia o capacitacin recibida para dichos trabajos;\n5.11 y 14\nEl patrn cumple cuando demuestra que: Los dispositivos de relevo de presin de los equipos se encuentran en condiciones de funcionamiento porque: Se les realiz la prueba de funcionamiento con instrumentos que cuentan con trazabilidad, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, segn aplique, en: o o El propio equipo, o Un banco de pruebas, cuando por las caractersticas de operacin de los equipos o los fluidos contenidos en ellos puedan generar un riesgo, o\nCuentan con un registro de calidad del fabricante o certificado de calibracin emitido en trminos de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin;\nCriterio de aceptacin Se comprueban para el funcionamiento del dispositivo principal de relevo de presin, los criterios siguientes: La presin de calibracin es menor o igual a la presin mxima de trabajo permitida, y La presin de calibracin es mayor a la presin de operacin del equipo; El (los) dispositivo(s) de relevo de presin protege(n) al (a los) equipo(s) que se encuentra(n) interconectado(s) con otros en un proceso, cuando el valor de la presin de calibracin de dicho(s) dispositivo(s) est por debajo del valor de la presin de operacin de alguno de ellos, y Cuentan con una justificacin tcnica en su memoria de clculo, los equipos clasificados en las categoras II y III que carezcan de dispositivos de relevo de presin.\n5.12 y 15\nEl patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que: Cuenta con un plan de atencin a emergencias para los equipos clasificados en las categoras II y III, y El plan de atencin a emergencias para los equipos clasificados en las categoras II y III contempla, al menos, lo siguiente: La identificacin y localizacin de reas, locales o edificios en donde se ubiquen los recipientes sujetos a presin, recipientes criognicos y generadores de vapor o calderas; La identificacin de las rutas de evacuacin, salidas y escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunin, entre otros; El mecanismo de alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia; Las instrucciones para la evacuacin de los trabajadores, contratistas, patrones y visitantes, entre otros, considerando a las personas con discapacidad; El mecanismo de solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atencin a la emergencia, considerando el directorio de dichos cuerpos especializados de la localidad; Las instrucciones para el retorno a actividades normales de operacin, despus de la emergencia, y Los medios de difusin del plan de atencin a emergencias para los equipos.\n5.13; 16.1; Documental 16.2; 16.3 y 16.4\nEl patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que: Da aviso a la Secretara de que los equipos clasificados en la Categora III, cumplen con la presente Norma, antes de la fecha de inicio de su puesta en funcionamiento; Tratndose de equipos nuevos, efecta el aviso a los diez aos de haber realizado el primero, y posteriormente cada cinco aos, dentro de los sesenta das naturales previos a la conclusin de cada perodo; En el caso de los equipos usados, efecta el aviso a los cinco aos de haber realizado el primero, y posteriormente cada cinco aos, dentro de los sesenta das naturales previos a la conclusin de cada perodo; Cuando realiza una alteracin o se reubican los equipos clasificados en la Categora III, da aviso a la Secretara que los mismos mantienen el cumplimiento con lo dispuesto en esta Norma, antes de ponerlos nuevamente en funcionamiento con las nuevas condiciones de operacin o las modificaciones realizadas; Los avisos a que se refieren los numerales 16.1 y 16.2 de la presente Norma, contienen lo siguiente: Datos del centro de trabajo: o o o El nombre, denominacin o razn social; El domicilio completo, y El nombre y firma representante legal; del\nDatos del equipo: o o El nombre genrico del equipo; El nmero de serie o nico de identificacin, la clave del equipo y/o nmero de TAG; El nmero de control asignado por la Secretara, en su caso; El (los) fluido(s) manejado(s); La(s) presin(es) de operacin; La(s) presin(es) calibracin, en su caso; de\nLa capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y recipientes criognicos;\nCriterio de aceptacin o La capacidad trmica, en el caso de generadores de vapor o calderas; La(s) temperatura(s) operacin; de\nEl tipo de dispositivos de relevo de presin; El nmero de dispositivos de relevo de presin, en su caso, y El rea equipo; de ubicacin del\nDatos del certificado de fabricacin, en su caso: o o o o El nombre del fabricante; El nmero de certificado de fabricacin; La fecha de certificado, y emisin del de\nEl cdigo o norma construccin aplicable;\nDatos del dictamen: o El nombre, denominacin o razn social de la unidad de verificacin; El nmero de acreditacin otorgado por la entidad de acreditacin a la unidad de verificacin; La fecha de otorgamiento de la acreditacin; El nmero de registro otorgado al dictamen por la Secretara, y El nombre del responsable de emitir el dictamen, y\nReporte de servicios con el resumen de los temas o captulos atendidos de la presente Norma, en su caso;\nLos avisos a que se refiere el numeral 16.3, se acompaan del dictamen de evaluacin de la conformidad expedido por una unidad de verificacin tipo A, B o C, o del dictamen de evaluacin de la conformidad con reporte de servicios emitido por una unidad de verificacin tipo C, y Da aviso a la Secretara, dentro de los sesenta das siguientes a la fecha de emisin del dictamen de verificacin o del dictamen con reporte de servicios, que los equipos clasificados en la Categora III, cumplen con lo establecido en la presente Norma.\nDisposicin 5.14 Tipo de evaluacin Documental\nEl patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que informa a los trabajadores y a la comisin de seguridad e higiene sobre los peligros y riesgos inherentes a los equipos y a los fluidos que contienen. El patrn cumple cuando presenta evidencia documental de que capacita al personal que realiza actividades de operacin, mantenimiento, reparacin y pruebas de presin o exmenes no destructivos a equipos clasificados en las categoras II y III, en las materias que les son aplicables, y La evidencia documental de que el patrn propietario de los equipos que se encuentren en comodato, proporciona capacitacin al personal que realiza actividades de operacin, mantenimiento, reparacin y pruebas de presin o exmenes no destructivos a los mismos, son las copias respectivas El patrn cumple cuando al entrevistar a los que deben entregar dichos patrones al trabajadores que realizan actividades de centro de trabajo donde se encuentren operacin, mantenimiento, reparacin y instalados. pruebas de presin o exmenes no destructivos a equipos clasificados en las categoras II y III, seleccionados de acuerdo con el criterio muestral de la Tabla 4, del numeral 20.3, se constata que reciben entrenamiento terico-prctico, segn aplique, para: La definicin e interpretacin de los conceptos siguientes: Presin y temperatura de diseo y de operacin; Presin de permitida; trabajo mxima\n5.15 y 17\nPresin de calibracin; Capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y recipientes criognicos; Capacidad trmica, en el caso de generadores de vapor o calderas; Dibujos o planos de cortes principales detalles relevantes, bsicas y arreglo sistema de soporte; los equipos, del equipo, acotaciones bsico del\nSistema de sealizacin para los equipos y tuberas; Instrumentos de medicin; Dispositivos de relevo de presin; Valores de los lmites seguros de operacin, y Transitorios relevantes;\nLa identificacin de las caractersticas de toxicidad, inflamabilidad y reactividad del fluido o fluidos manejados en el equipo; El reconocimiento y atencin de los riesgos generados por la presin y temperatura de los fluidos en el equipo;\nCriterio de aceptacin El funcionamiento del equipo y de cualquier dispositivo de relevo de presin o elemento de seguridad, dentro del valor establecido en los lmites de operacin, as como de aquellas variables que los puedan afectar; La aplicacin de los procedimientos de operacin, revisin, mantenimiento, reparacin, alteracin y pruebas de presin o exmenes no destructivos de los equipos, segn aplique; La aplicacin de los procedimientos de revisin de los dispositivos de relevo de presin, elementos de seguridad e instrumentos de control, segn aplique, incluyendo las operaciones de paro de emergencia, y El control de los cambios de las condiciones de operacin del equipo y/o de los fluidos que manejan.\n5.16 y 18.1\nEl patrn cumple cuando cuenta con los registros de: La operacin de los equipos instalados en el centro de trabajo clasificados en las categoras II y III, y La operacin de los equipos clasificados en las categoras II y III, mismos que contienen, segn aplique, la informacin siguiente: El nombre genrico del equipo; El nmero de control asignado por la Secretara, en su caso; Las presiones de operacin; Las temperaturas de operacin; Las observaciones a que haya lugar, en su caso; La fecha y hora de los registros sobre la operacin, y El nombre y firma del responsable.\n5.17, 18.2, Registros 18.3 y 18.4\nEl patrn cumple cuando cuenta con los registros de: Los resultados de la revisin, mantenimiento y pruebas de presin o exmenes no destructivos realizados a los equipos clasificados en las categoras II y III; Los resultados de la revisin a los equipos, mismos que comprenden, segn aplique, la informacin siguiente: El nombre genrico del equipo; El nmero de control asignado por la Secretara, en su caso;\nCriterio de aceptacin Los elementos revisados; El resultado de la revisin; La fecha y hora de los registros sobre los resultados de la revisin, y El nombre y firma del responsable de la revisin;\nLos resultados del mantenimiento a los equipos, mismos que comprenden, segn aplique, la informacin siguiente: El nombre genrico del equipo; El nmero de control asignado por la Secretara, en su caso; Los elementos sometidos a mantenimiento, y las acciones realizadas; La fecha y hora de los registros sobre los resultados del mantenimiento, y El nombre y firma del responsable del mantenimiento, y\nLos resultados de las pruebas de presin y/o exmenes no destructivos a los equipos, mismos que comprenden, segn aplique, la informacin siguiente: El nombre genrico del equipo; El nmero de control asignado por la Secretara, en su caso; El tipo de prueba de presin o de exmenes no destructivos realizados; Los equipos utilizados caractersticas; y sus\nLos resultados de la prueba de presin o de los exmenes no destructivos realizados; La fecha y hora de los registros sobre los resultados de las pruebas de presin o de los exmenes no destructivos realizados, y El nombre y firma del responsable de avalar los resultados de las pruebas de presin o exmenes no destructivos.\n20.3 Para la seleccin de trabajadores por entrevistar para constatar el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente procedimiento para la evaluacin de la conformidad, se aplicar el criterio muestral contenido en la Tabla 4 siguiente:\nDIARIO OFICIAL Tabla 4 Tabla de muestreo por seleccin aleatoria\nNmero de trabajadores 1-15 16-50 51-105 Ms de 105\nUnidades de Presin Sistema General de Unidades de Medida 29.42 kilopascal (kPa) 196.13 kilopascal (kPa) 490.33 kilopascal (kPa) 686.47 kilopascal (kPa) 784.53 kilopascal (kPa) 980.67 kilopascal (kPa) 1 961.33 kilopascal (kPa) Sistema Mtrico Decimal 0.3 kilogramos por centmetro cuadrado (kg/cm2) 2 kilogramos por centmetro cuadrado (kg/cm2) 5 kilogramos por centmetro cuadrado (kg/cm2) 7 kilogramos por centmetro cuadrado (kg/cm2) 8 kilogramos por centmetro cuadrado (kg/cm2) 10 kilogramos por centmetro cuadrado (kg/cm2) 20 kilogramos por centmetro cuadrado (kg/ cm2)\nUnidades de Volumen Sistema General de Unidades de Medida 0.5 metros cbicos (m ) 1 metros cbicos (m3)\nCategora I Fluido Agua, aire y/o fluido no peligroso Agua, aire y/o fluido no peligroso II Agua, aire y/o fluido no peligroso Presin* Menor o igual a 5 kg/cm2 Menor o igual a 5 kg/cm\nMayor a 5 kg/cm y menor o igual 8 kg/cm2 Menor o igual a 7 kg/cm2 Mayor a 5 kg/cm y menor o igual a 8 kg/cm2 Mayor a 8 kg/cm2 Menor o igual a 7 kg/cm2 Mayor a 7 kg/cm\nPresin de calibracin en su(s) dispositivo(s) de relevo de presin. Categora I: Los recipientes sujetos a presin que contengan agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin menor o igual a 5 kg/cm 2 y un volumen menor o igual a 500 litros.\nLos recipientes sujetos a presin que: 1) 2) 3) c) Contengan agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin menor o igual a 5 kg/cm2 y un volumen mayor a 500 litros, o Contengan agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin mayor a 5 kg/cm2 pero menor o igual a 8 kg/cm2 y un volumen menor o igual a 1 000 litros, o Manejen fluidos peligrosos, con presin de calibracin menor o igual a 7 kg/cm 2 y un volumen menor o igual a 1 000 litros.\nLos recipientes sujetos a presin que: 1) 2) 3) 4) Contengan agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin mayor a 5 kg/cm2 pero menor o igual a 8 kg/cm2, y volumen mayor a 1 000 litros, o Contengan agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin mayor de 8 kg/cm2 y cualquier volumen, o Manejen fluidos peligrosos con presin de calibracin menor o igual a 7 kg/cm 2 y volumen mayor a 1 000 litros, o Manejen fluidos peligrosos con presin de calibracin mayor a 7 kg/cm2 y cualquier volumen.\nCategora II III Presin** Menor o igual a 5 kg/cm\nMenor o igual a 5 kg/cm2 Mayor a 5 kg/cm\nCategora III: Los generadores de vapor o calderas que: 1) 2) Tengan una presin de calibracin menor o igual a 5 kg/cm 2 y una capacidad trmica mayor a 400 000 kcal/hr, o Tengan una presin de calibracin mayor a 5 kg/cm2 y cualquier capacidad trmica. Gua de Referencia III Exmenes no destructivos\nIII.4 Los exmenes no destructivos, tambin conocidos como ensayos no destructivos (END), pueden ser los siguientes, entre otros: a) Ultrasonido (medicin de espesores y deteccin de fallas), UT; b) Radiografiado, RT; c) Neurografa, NRT; d) Emisin acstica, EAT; e) Lquidos penetrantes, PT; f) Electromagnetismo (Corrientes de Eddy), ET; g) Partculas magnticas, MT; h) Hermeticidad, LT, e i) Inspeccin visual, VT. Las literales que se encuentran despus del nombre del examen corresponden a las siglas de sus nombres en ingls. III.5 Los procedimientos para aplicar los exmenes no destructivos, requieren de instrucciones escritas precisas, en forma ordenada y lgica, que describan de manera detallada los medios y las secuencias en que debern aplicarse a un equipo, a una de sus partes o a un componente. Para dar certeza a la aplicacin de los exmenes no destructivos, as como a sus resultados, stos debern ser avalados por personal calificado. III.6 Los dictmenes de los resultados de las pruebas efectuadas en cumplimiento con cdigos o normas especficas aplicables, por personal capacitado, dan certeza al usuario de la correcta aplicacin de los ensayos no destructivos y de la integridad de sus equipos. A continuacin se presenta el Diagrama 1, como ejemplo de la manera en que se analiza el funcionamiento de los recipientes sujetos a presin, recipientes criognicos y generadores de vapor o calderas. Diagrama 1 Anlisis de las condiciones de seguridad del funcionamiento de los equipos\nDocumentos similares a stps020-1112.pdf


Descripción Hace erupcion 'Volcán Popocatépetl'\nEl volcán mexicano Popocatépetl registró el lunes 17 de junio una explosión que generó una columna eruptiva de ceniza de más de 4 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter del volcán y, según informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Además, lanzó fragmentos incandescentes a distancias de hasta dos kilómetros del cráter que provocaron pequeños incendios en la zona de pastizales. Y se recibieron reportes de caída de ceniza en diferentes puntos del estado de México. A esto se añade que se registraron 144 exhalaciones de baja y moderada intensidad, acompañadas por la emosión de vapor de agua, gas y ceniza.El martes 18, el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró una nueva explosión que produjo una emisión de ceniza de 2 km de altura y lanzó fragmentos incandescentes a una distancia aproximada de 100 metros del cráter. Después de este evento, el volcán ha recuperado sus niveles previos de actividad y se encuentra en un nivel de alerta Amarillo Fase II.Con una altitud de 5.452 metros sobre el nivel del mar, el Popocatépetl es la segunda mayor montaña de México y uno de los 14 volcanes activos del país. Fuente:muyinteresante.es\nFotos Hace erupcion 'Volcán Popocatépetl'\nX - Interes General → Mascotas 782 Vista(s)\nEtiquetas volcan volcan mexicano popocateptl erupcion Recomiendalo Inicio›Artículo›Hace erupcion 'Volcán Popocatépetl'\tAbout Us


El Granero del Sur: España\nNo son diez si no ocho los fallecidos por los dos terremotos que han afectado a la localidad de Lorca\nclic...Vea las fotos del terremoto de Lorca\n21:12h | Agencias | lainformacion.com\nEl Ministerio del Interior había confirmado que eran 10 los fallecidos tras el seísmo registrado esta tarde en Lorca pero la Delegación del Gobierno ha rebajado a ocho el número de víctimas por los seísmos que, además, ha dejado a otras dos personas heridas muy graves. Hay unas 10.000 personas desalojadas.\nDos terremotos han sacudido la zona de Lorca, el primero de 4,5 de intensidad y el segundo de de mayor intensidad, de 5,2 en la escala Ritcher, según datos provisionales del Instituto Geológico Nacional, que vuelve a sentirse en parte de la Región de Murcia.\nLa Delegación del Gobierno ha rebajado a ocho el número de víctimas por los seísmos en Lorca (Murcia) que, además, han dejado a otras dos personas heridas muy graves. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha ordenado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencia (UME) a la zona dado el grado de devastación tras los dos terremotos registrados esta tarde.\nEntre los fallecidos hay tres son mujeres, y entre ellos hay un menor de doce años, ha informado el alcalde lorquino, Francisco Jódar.\nHa dicho también que un terremoto anterior, de 4,4 grados, que ha afectado a la misma zona, a las 17.05, sólo ha causado daños materiales en el casco antiguo de la ciudad, mientras que el segundo, que no ha sido una réplica, ha provocado las víctimas mortales por derrumbes en el casco urbano.\nHay unas 10.000 personas desplazadas de sus hogares por el riesgo a nuevos derrumbes en los inmuebles.\nLa situación en Lorca es "de caos y de desastre generalizado" y se dirigen hasta allí agentes de la Unidad de Prevención y Reacción del Cuerpo Nacional de Policía de las comisarías de Murcia y Cartagena, así como de otras provincias limítrofes.\nEl terremoto de 4,5 grados de intensidad en la escala Richter cuyo epicentro se ha localizado en Lorca (Murcia) a las 17,05 horas de este miércoles ha sido sentido también por la población de varios municipios del norte de Almería y el noreste de Jaén, que han sentido el movimiento sísmico que se ha extendido ampliamente por la Región de Murcia y Albacete, según informa el Instituto Geográfico Nacional.\nDesalojan el hospital de Lorca\nEl hospital Rafael Méndez de Lorca esta siendo desalojado por riesgo de desprendimientos, tras el seísmo de 5,2 grados de magnitud que se ha registrado esta tarde en la ciudad, según han informado fuentes de la consejería de Sanidad.\nEl desalojo se ha iniciado alrededor de las 19.30 horas y los pacientes están siendo trasladados a otros centros sanitarios, han explicado las fuentes, que han indicado que, pese a que los daños no han sido "muy grandes", se ha decidido el desalojo ante "el nerviosismo de los pacientes y la posibilidad de nuevas réplicas".\nEl primer seísmo, con epicentro a siete kilómetros del centro de Lorca, se produjo a las 17.05 horas y tuvo una magnitud de 4,4 grados, mientras que el segundo, de 5,2 grados de magnitud, tuvo lugar dos horas después.


El blog de Bernardo Fernández: HACIENDA SOMOS TODOS\n18 de febrer 2016\nEsta historia arranca en un ya lejano 2007, cuando el juez José Castro empieza a instruir la causa conocida como caso Palma Arena, contra Jaume Matas, antiguo presidente del gobierno autonómico de las Islas Baleares. De ahí, se desprendieron más de 25 piezas separadas, una de ellas el caso Noós, en la que presuntamente existe apropiación indebida de fonos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. La determinación del juez instructor hizo que no le temblara el pulso e imputara a un miembro de la Casa Real, la infanta Cristina de Borbón y Grecia. Algo insólito hasta entonces por estos lares.\nPese a que se intentaron diversas argucias legales para evitar que la infanta se sentara en el banquillo, como por ejemplo el razonamiento de la abogada del Estado que sostenía que eso de qué Hacienda somos todos era tan solo un eslogan publicitario. Al final, Cristina de Borbón ha tenido que pasar por las horcas caudinas y ubicar sus reales posaderas en el banco de los presuntos culpables como cualquier mortal. Y es que, mal les sepa a algunos, Hacienda sí somos todos.\nLa cuestión es que la semana pasada se puso en marcha la última fase del caso Nóos, más conocido entre la ciudadanía por el juicio de la Infanta. La hermana del rey Felipe VI esta acusada de un delito de supuesta cooperación en dos delitos tributarios que habría cometido su marido, Iñaki Urdangarín, mediante la compañía Aizoon, S.L.\nEl asunto no es ninguna tontería, hay una petición de 19 años y medio de cárcel para el cuñado del rey y de ocho años para su mujer, la infanta Cristina. Hasta el momento, algunos de los efectos colaterales de esa situación, presuntamente delictiva, han sido la desaparición de la web de la Casa del Rey de Urdangarín o la caída del callejero mallorquín de la infanta y su marido. Pero este affaire puede tener consecuencias de mucho más calado, como por ejemplo que la Casa Real salga salpicada en alguna declaración de los muchos investigados o testigos que han de pasar por la Audiencia de Mallorca. Y esto puede ser así porque deberán dar explicaciones a la justicia diversos ex altos cargos de la Zarzuela que, a su vez, gozaron de gran confianza por parte de la familia real.\nTodo indica que, a lo largo de la vista oral, se va a desmenuzar una manera de hacer bastante generalizada durante mucho tiempo en la vida pública española. La lista de autoridades de Baleares, Madrid y Valencia que han de pasar por el juicio es impresionante: Francisco Camps, Rodrigo Rato o Rita Barbará entre otros. También “gente guapa” como presidentes y ex presidentes de equipos de fútbol, ex atletas olímpicos, banqueros o lo más granado de los constructores habituados a trabajar para las administraciones. O sea, lo mejor de cada casa.\nCon este paisaje de fondo, resulta difícil pensar que no existieran ciertas concomitancias entre estos personajes y las más altas esferas del Estado. En consecuencia, no sería de extrañar que cualquier día salte alguna sorpresa.\nSin solución de continuidad, Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola y al día siguiente el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, comparecían en la Audiencia Nacional para explicar al magistrado de la Mata la procedencia de los dineros que tienen depositados en Andorra. Mientras que padre e hijo estuvieron declarando más de 3 horas respectivamente, la matriarca, Marta Ferrusola, se acogió a su derecho de no declarar. Es decir, colaboración cero.\nHasta el momento el caso Pujol pivotaba sobre dos teorías. Una la defendida por el ex president de la Generalitat, que ha sostenido desde su confesión en 2014 que el dinero de Andorra provenía de una donación hecha por su padre, “l’avi Florenci” por si en política pintaban bastos, y otra, la sostenida por los investigadores, que ese dinero tiene que ver con comisiones, mordidas, 3% y otras bagatelas. No obstante, tras la declaración ante el juez de la Mata, ha empezado a cobrar fuerza la posibilidad de que esos dineros tengan su origen en la descapitalización de Banca Catalana.\nSea como sea, las declaraciones de los Pujol en la Audiencia Nacional debieron resultar poco creíbles porque el magistrado de la Mata dictó un auto en el que acusaba a Pujol Ferrusola de mentir y capitalizar capitales de presunto origen criminal. En consecuencia, le retiró el pasaporte, le prohíbe salir de España sin permiso y le obliga a presentarse a los juzgados cada semana.\nCiertamente, resulta difícil decidir cual de los tres posibles orígenes del dinero puede resultar más deleznable. Máxime cuando se trata de un hombre que lo ha sido todo en Cataluña, y durante casi un cuarto de siglo ha estado dando lecciones de moralidad a diestro y siniestro. En su currículum tan solo le ha faltado decirnos a los ciudadanos como, cuando y con quien teníamos que hacer el amor. Seguro que ganas no le faltaron.\nY a todo esto, el Partido Popular, para que quede meridianamente clara su lucha sin cuartel contra la corrupción, no sólo mantiene a Rita Barberá como aforada, sino que la designa para la Diputación Permanente del Senado, de esa forma, seguiría siendo aforada en el supuesto de que se disuelvan y haya que ir a nuevas elecciones.\nY es que los hay que piensan en todo.\nPublicado en Crónica Global 17/02/16\n- de febrer 18, 2016\nLAS CUENTAS DE LA FIESTA\nCARTA ABIERTA A TONI COMIN, CONSEJERO DE SALUD DEL...


El precio de estar en Europa | opiniones (de mercè perelló)\n← González Pons y el relativismo político\nEE.UU. ya es miembro de la Alianza de Civilizaciones →\nEl precio de estar en Europa\nPublicado el 12 mayo, 2010\tpor mercè\nHoy es un día difícil para Zapatero y su gobierno, y también para todos los españoles (o casi todos). Cuando escribo esto, a las 13.13 h., el presidente todavía está defendiendo en el Congreso las medidas que ha adoptado para acelerar la reducción del déficit. Algunas no son fáciles de explicar, para qué vamos a engañarnos. La presión de Europa y su miedo exagerado a pensar que nuestro país tomaba el mismo camino que Grecia ha llevado al Gobierno a tomar medidas que en otro contexto jamás habría tomado. En otro contexto. Es importante subrayarlo. El contexto es importante en política. Pertenecemos a la Unión Europea, y eso no sale gratis. Y Europa, al igual que el resto del mundo, se rige por una economía capitalista. Paradojas de la política, el mismo Zapatero que ha impulsado los mayores avances sociales en nuestro país trae hoy las tijeras de podar, sin duda, y como él mismo ha admitido en su discurso, a su pesar.\nVivimos en un sistema capitalista que ha sido el principal causante de la crisis económica actual, pero al que hay que seguir dándole manos de pintura. Eso es más fácil que cambiar el sistema financiero global, pero no más justo.\nEntrando en las medidas anunciadas hoy por Zapatero, veo bien la reducción del salario de los funcionarios. Hoy en día ser funcionario es un lujo que muchos quisieran para sí. También apruebo que esa reducción de sueldo sea proporcional a lo percibido y que a los miembros del gobierno y a los altos cargos se les aplique un 15%. Sin embargo, no comparto que se congelen las pensiones, los más débiles no pueden pagar la crisis.\nPodrían aplicarse otras medidas para reducir el déficit, como optimizar los recursos de la administración pública: evitando duplicidades en los distintos niveles (local, autonómico, nacional); gestionando mejor los presupuestos, etc. No soy economista, pero es de sentido común que una mejor gestión ahorraría dinero.\nEn cuanto al discurso de Rajoy y el PP sobre las medidas, resulta paradójico que quien siempre ha criticado a zapatero por sus medidas de avance social, ahora lo critique por todo lo contrario… Pero ya estamos acostumbrados a esta oposición, que lejos de ser constructiva y trabajar por el bien común del país, se dedica a intentar derribar al contrario a toda costa. Otra idea luminosa de Rajoy es eliminar el Ministerio de Igualdad. Se entiende perfectamente que para ellos no sea necesario…\nLo cierto es que la situación no es fácil y mientras que la mayoría de españoles y españolas estamos preocupados, hay quienes se frotan las manos ante el desgaste del Gobierno…aunque las encuestas no les acompañen.\nTambién han escrito sobre el tema varios compañeros socialistas: Paco Piniella, Antonio Pulido, Albert Torra, José Carlos y mi paisano Alfonso Saborido.\nEsta entrada fue publicada en capitalismo, economía, política, políticos y etiquetada crisis económica, Unión Europea, Zapatero. Guarda el enlace permanente.\n25 respuestas a El precio de estar en Europa\nPodrían empezar por dejar de subvencionar millonariamente a la secta católica.\nEso sí sería un ahorro importante, y sobre todo justo.\n12 mayo, 2010 en 18:57\nLa verdad es que para escribir un post como este, mejor no haber escrito nada, porque leyéndolo se percibe entre líneas, no sin cierto maligno disfrute, la contradicción que atenaza el alma de tanto socialista honrado que no se atreve a enmendarle la plana a su partido político: es como si condujéramos el gran camion de España pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo.\nO hay un recorte de gastos importante, o no lo hay. Naturalmente que habría que suprimir el Ministerio de Igualdad, asi como otros muchos. Pero no porque lo diga Rajoy, sino para que las cuentas salgan.\n¿Tú qué es lo que quieres, Mercè? No te gusta el capitalismo pero sí la sociedad de consumo, eso de ir a los grandes almacenes y las ceremonias de inauguración de Ikea. ¿Sabes en realidad lo que quieres? Si no sabes a dónde vas, mal sabrás lo que tienes que hacer para llegar. Y si el Presidente del Gobierno tampoco es capaz de pensar claramente en formas que permitan resolver los problemas de la nación, no hace falta decir más.\nP.D.: lo que dice Pelija es inexacto. Se puede estar de acuerdo con la Iglesia o no en muchas cosas, pero ni de lejos se podría decir que supone una carga para el estado. Si los poderes públicos tuvieran que encargarse de gestionar directamente muchas cosas que están a cargo del clero, entonces sí que veríamos un gran déficit en las arcas públicas. Amigos, estamos en crisis y hay que pensar con la cabeza, no con las vísceras.\n12 mayo, 2010 en 19:39\nSi Mercé, hoy es un día muy triste para Zapatero pero yo le deseo que el resto de los días los pase tan mal como hoy y eso por:\nIncompetente, manipulador, demagogo, traicionero, usurpador y así podría en el ámbito de lo político y no personal seguir consumiendo el diccionario. La crisis no la trajo el pero él si la ha incrementado con su demagogia e inoperancia.\nMal día van a pasar esos funcionarios, hay muchos, al que bajarle el 5% les va a suponer un coste, me lo va a suponer a mi que como pensionista voy a perder este año un 3% ( IVA) y para el próximo un 7% ( IVA+ IPC)\nPor otro lado la valentía se demuestra en otras ocasiones no cuando te ponen una pistola en la sien y te dicen si no haces esto te dejamos a tu suerte. Eso no es valentía. Valentía es haber tomado medidas no tan duras como estas hace dos años en la contención del déficit.\nEl problema Mercé no está en ZP el problema esta en un PSOE manso, dócil, comepan y expectante en la mayoría de sus miembros en el ¿Cuándo y en qué lista me tocará a mi? Eso es lo que ha impedido que se le hubiera dado ya algun toque que otro en una política, la que lLLEVABA a cabo, que era demencial y contraria a los trabajadores. Ahora, ya se actúa a calzón quitado, algo hemos ganado se acabó la demagogia, cada palo aguantará su vela y cada cual optará en su adscripción y en su voto ante unos políticos que se quitaron las caretas. ¡ Por fin!\nLos que conocimos otra cosa lo que ahora hay da pena, mucha pena.\nEso sí que son palabras mayores. Que conste que no las he escrito yo.\n13 mayo, 2010 en 09:18\nCreo que a Zapatero le ha llegado la hora del relevo. Se ha desdicho demasiadas veces, ha tenido que rectificar en demasiadas ocasiones en temas demasiado importantes. Los hechos le han dejado mal parado con demasiada frecuencia. No, este hombre ya no está para gobernar. Está acabado y debería dejar paso a otra persona. Pero ¿quien? No hay nadie en el PSOE actual al que se le reconozca cierta capacidad para tomar las riendas del país, o yo al menos no veo a nadie. Muy triste.\nLo primero que habría que convocar es una huelga general, tanto para responder a esta toma de medidas como para protestar por el sistema en general, que cada ver se muestra más corrupto y ladrón de la soberanía popular. Si lo que determina nuestro poder adquisitivo ya no depende de las personas que elegimos, ¿podemos llamar a esto democracia? Salir a la calle por esto y negarse a plegarnos ante un poder usurpador se me antoja ya casi un deber ciudadano.\nY eso que las medidas son todas malas. El ahorro farmaceutico me parece un acierto, pero ello queda también en el debe de ZP ya que es algo que podría haber hecho sin la presión obamita. La presión a los funcionarios tampoco me parece del todo mal, que algo caro les tiene que salir tener el trabajo asegurado de por vida. Lo de las pensiones, en cambio, no tiene nombre y lo del cheque bebé ya critiqué en su día que fuera extensivo a todas las economías en lugar de ser una medida progresiva; quitarla ahora también a todos es un ataque contra las economías más débiles.\n¿Otros recortes? Iglesia, partidos políticos y sindicatos: que se financien ellos solos. Persecución eficaz del fraude, lucha eficaz contra la economía sumergida, gravar a las rentas más altas… ¿Que no se puede porque no te dejan? Entonces ¿para qué vamos a votar cada cuatro años?\n13 mayo, 2010 en 09:47\nEl cheque bebé: nunca debieron dárselo a la Princesa de Asturias.\n13 mayo, 2010 en 09:51\nSer de izquierdas es mucho mas que una intención, es un compromiso irrenunciable, sea quien sea el que represente a mi partido político, el PSOE, en el Federal.\nSer de izquierdas es una forma de vivir y actuar.\nEs conveniente leerse a los clásicos para adquirir una conciencia de clase.\nEl Compañero Zapatero tiene que decidirse, o esta con la clase trabajadora y con los mas desprotegidos, o la Historia lo juzgara. Los militantes comprometidos con la ideología no entendemos de liderazgo si no se es consecuente con la propia ideología, lo demás es ser serviles con el Capital. El compañero Zapatero debe echarse a un lado y ceder el liderazgo.\nNo preguntarme a quien, yo que se.\n13 mayo, 2010 en 09:56\nLapsus: quería decir que las medidas NO son todas malas.\n13 mayo, 2010 en 14:14\nSr. Rafael, si como usted dice “es conveniente leer a los clásicos -¡A saber qué entiende usted por eso!- para adquirir conciencia de clase”, creo que usted debería ser el primero en dar ejemplo. Hala, asi que a partir de mañana dos horas diarias dándole a Cervantes, a Shakespeare, a Dante, Virgilio, Tácito, Esquilo, Sófocles y demás.\nY déjele usted al compañero Zapatero que descanse por lo menos un par de días del sofocón de ayer.\n13 mayo, 2010 en 14:38\nQuerido Patxi, a tu edad me seria difícil explicarte lo que son los clásicos para adquirir conciencia de clase. Los ciudadanos, que si han leído a los clásicos, adquieren conciencia de clase a mas temprana edad que la que tu tienes en este momento. A tu edad querido Patxi lo que se suele leer es el periódico y poco mas. Con todo mi cariño.\nCervantes, Shakespeare, Dante, Virgilio, Tácito, Esquilo, Sófocles y demás son clásicos de la literatura Universal. Yo, como bien sabes, me refería, por ejemplo a Karl Marx, Friedrich Engels, Hegel , Feuerbach, Saint-Simon, Babeuf, Montesquieu o Tocqueville.\nPero nunca es tarde para leer a los clásicos y te animo a ello. Gracias y recibe un cordial saludo.\n13 mayo, 2010 en 15:38\nperdón por la intromisión pero ¿cómo sabes la edad que tiene Patxi?\nYo tampoco lo sé pero sí apostaría a que es bastante más madurito que tú…\n13 mayo, 2010 en 16:03\nParece evidente que tenemos que empezar a deber menos para que nuestra economía sea creíble de forma que el dinero que adeudamos como nación no nos cueste un disparate. ¿no?\nSi no es ahorrando con medidas como estas ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no tengo la solución y por eso pregunto.\nEn cuanto a la actuación de Zapatero en sí. Bueno, algunos lo veníamos diciendo años. No le discuto ni sus buenas intenciones ni su bonhomía pero no vale para el cargo de presidente. Es un personaje incapaz. Un completo inútil que desde el principio no ha tenido ni idea de Gobernar este país. Después de años negándose a moverse en la dirección del ahorro o de la gestión económicamente eficiente ahora se descuelga con este follón. ¿Incoherencia? Si vas a acabar metiendo la tijera ¿porqué esperar a que la situación se ponga fea fea?\nAún en estas encontramos militantes que defienden a su Lider de cualquier manera. Incomprensible.\nPelija: Yo que tu me miraba lo de rencor hacia la Iglesia. Es dañino para ti.\n13 mayo, 2010 en 16:24\nEsos “clásicos” tienen para enseñar menos de lo que tú piensas… ¡Que estamos en el siglo XXI, caramba!\n13 mayo, 2010 en 21:41\nHoy me siento generoso querido Patxi:\nEuropa se rige y se estructura sobre el Derecho Romano, y seguimos estando en el Siglo XXI.\nEl Siglo XXI esta resumido en el contexto de toda las historia del ser humano, desde el Siglo I asta el XX.\nComo es norma en mi, recibe un cordial saludo amigo Patxi.\nAun no estando de acuerdo con lo que dices, estimado rafael, acepto tus saludos y te los devuelvo a interés compuesto. Gente cordial y dialogante es lo que hace falta, y tú lo eres. Si de algo estoy seguro es de que tú no eres el socialista que ha denunciado mi perfil en Facebook.\n13 mayo, 2010 en 23:53\nQuerida compañera Merce, podrías ponerme otro símbolo menos desagradable, gracias.\n13 mayo, 2010 en 23:56\nestos monstruitos divertidos los asigna wordpress, no yo. Aunque no te creas que el de Patxi también se las trae… 😉\nGracias Merce por la respuesta, no lo sabia. En todo caso no soy mucho mas guapo en realidad.\nEs cierto, el compañero Patxi tampoco ha tenido suerte con su monstruito divertido, me queda el consuelo de los tontos. Jajajajajajajjajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Un cordial saludo para todos.\n14 mayo, 2010 en 13:03\nEs que yo soy asi de vacilón, como la Máscara de Jim Carrey.\n14 mayo, 2010 en 14:25\nCorto, abrevio y pego este escrito de José Daniel Fierro dónde podemos apreciar la bajada de pantalones del Gobierno Zapatero, y la gran miseria de todo tipo de nuestra oposición:\nVean, vean, aquí se podría ahorrar un poquillo.\nCerca de 9 millones de euros es el presupuesto para 2010 de la Casa Real. Exactamente 8.896.920 euros, que el ciudadano Juan Carlos de Borbón podrá disponer sin ningún control público, puesto que según el artículo 65.1 el monarca «recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma».\nAnte esto, tenemos esto otro:\n– Se puso en marcha también un plan para la inversión en obras públicas, tratando de frenar la sangría de la pérdida de empleos en la construcción(…)Ahora el gobierno proyecta recortar en 6.045 millones de euros esa inversión conllevara un aumento del desempleo.\n– En el mes de diciembre el presidente anunció la subida del IVA hasta el 18%; y un Plan de Austeridad y Ahorro a desarrollar con los ayuntamientos y las Comunidades autónomas. Ahora no se descarta para julio una nueva subida del IVA (que la sufren mayoritariamente las rentas más bajas) mientras el fraude fiscal (del que se benefician fundamentalmente las rentas más altas) alcanza los 280.000 millones de euros según una estimación llevada a acabo por los Inspectores de Hacienda. Es decir un monto 20 veces mayor del que se pretende obtener con el plan de ajuste.\n– 4500 millones de ahorro congelando el sueldo de los funcionarios (la mitad de lo que se le da a la secta,60 veces menos de lo que se defrauda, 20 veces menos de lo que se proyectaba dar a los banqueros)\n14 mayo, 2010 en 20:19\nNo está mal, pero dudo que en el estado de la situación actual el presidente del gobierno tenga mucho margen para dejarse aconsejar por un periodista de Rebelion.org. A Obama no le iba a gustar.\n14 mayo, 2010 en 21:15\nPues no sé si alegrarme, Patxi, pero resulta que voy a estar de acuerdo contigo en esta última entrada ;-).\nEl presidente, al igual que Obama, no es más que un pelele en manos de la banca (FMI, Banco mundial y cia). Pero igual le pasa a Merckel, a Brown-Cameron y a quien se tercie.\nPero que lo digan. Que digan que no son nadie ni pintan nada y que sólo son marionetas en manos del capital, que no pueden hacer nada más que obedecer al amo y que lo sienten. Tal vez si el pueblo, la ciudadanía supiera eso de una forma real, lo interiorizara de verdad, algunas cosas podrían empezar a moverse.\nNuestros políticos, o son unos auténticos miserables unos, o son unos auténticos cobardes otros. Unos no querrían cambiar nada nada porque ya les va bien este orden de cosas. Otros tal vez querrían cambiarlas pero se cagan las patas abajo.\nSe han olvidado de la fuerza de las personas, de la ciudadanía. Se han olvidado de que si, como he dicho antes, contaran con el pueblo y se sinceraran con él, su fuerza sería inmensa.\n14 mayo, 2010 en 22:18\nTodo eso está muy bien y no cabe duda de que sería un ejercicio de higiene democrática muy loable. Pero las cosas como son, no está el horno para bollos. Al final este problema no lo van a arreglar los políticos, sino unos cuantos economistas profesionales. Igual que con el Plan de Estabilización, la Reconversión Industrial y lo mismo que como arreglaron los descalabros económicos de la era González y la falta de condiciones para la entrada de España en el Euro.\nDe todos modos algo está claro: que los socialistas deberán hacerse a un lado, porque ellos han demostrado que sirven para bailar, divertirse en fiestas y hacerse fotos con todas esas ministras tontas y bien vestidas, pero no para la Política con Mayúsculas, ni para sacarle las castañas del fuego a la antigua y noble nación española.\n¿Dónde están los hombres de estado? Solo se ven alfeñiques por doquier.\nP.D.: tras haberlo pensado detenidamente y a los efectos de evitar cualquier sanción disciplinaria o comentario pejiguero me veo obligado a precisar algunos aspectos de mi intervención anterior. Las observaciones relativas a las ministras de Zapatero no pretenden ser machistas. Eso es lo que hay y punto. Y al final, donde digo “hombres de estado”, quisiera precisar: “mujeres y hombres de estado”, o mejor dicho “estadistas”, para que no se enfade Bibiana. La gran política no es solo cosa de hombres. También lo es de mujeres y -¿por qué no decirlo?- de gays, pues grandes figuras de la historia lo han sido, tanto dentro como fuera del armario.\n¡¡¡ Viva la corrección política, damas y caballeros !!!\n16 mayo, 2010 en 18:33\nDesde luego que suprimir ahora el Ministerio de Igualdad sería ya una tontería; nada se adelantaría con ello porque, para nuestra desgracia, los innecesarios funcionarios de ese prescindible (por ser inútil) Ministerio no serían mandados al paro, sino que, muy al contrario, serían recolocados en otro organismo público; el erario, pues, no se ahorraría ni un solo euro con la supresión de aquel Ministerio (que nunca debió crearse: si no se hubiera creado, no habrían hecho falta los nuevos funcionarios que se tocan las pelotas en sus depedencias).\nHe dicho antes que ese Ministerio es inútil. Me corrijo ahora. Ha sido útil. Muy útil… para destrozar el idioma. Mira, Mercè, estas palabras son tuyas: “Lo cierto es que la situación no es fácil y mientras que la mayoría de españoles y españolas estamos preocupados, hay quienes se frotan las manos…” Si no se hubiera creado ese bobalicón Ministerio, a cuyo frente está una famosa “miembra”, tú no habrías escrito “la mayoría de españoles y españolas estamos preocupados”. Con la palabra “españoles” era suficiente para aludir con total propiedad y claridad a los varones y a las mujeres de España. Pero, ya que tú has escrito “españoles y españolas”, no entiendo bien por qué luego te has conformado con escribir únicamente “preocupados”, olvidándote de “preocupadas”. Si te lee la “miembra”, te echará una bronca.


» Jorge Luis Borges. Fervor de buenos aires.Cuchitril Literario\nBorges fue una de mis primeras lecturas, y ya me apasionó en mi adolescencia. Tenía ganas de leerlo así, integral, de comienzo a fin, y no en libro sueltos y antologías -aunque fueran personales-. Ya he indicado muchas veces en estas páginas mi ceguera para la poesía, viene, creo yo, de mi incapacidad para juzgar buenos o malos los versos. No es raro descubrir que tampoco sé muy bien que decir sobre un libro de poemas. Esta bitácora quiere ser un archivo de mis lecturas, así que aparecerán por aquí aunque lo que tenga que decir es prácticamente nada. Puede que algún lector compasivo pueda enriquecer el texto con sus comentarios.\nBorges lo escribió en 1923 y lo distribuyó introduciendo ejemplares en los bolsillos de sus amigos, como bien dicen en este artículo de La Nación:\nCómo nació en 1923 «Fervor de Buenos Aires».\nEl libro puede leerse entero aquí: Fervor de Buenos Aires, y personalmente me quedo con los poemas El truco, donde a partir de un hecho cotidiano como una partida de cartas se sugiere la repetición eterna, La rosa, ideal -y tópico- que no puede alcanzarse y Caminata, paseo del poeta por las calles de Buenos Aires. Los reproduzco a continuacion.\n← Escribir en tiempos digitales Desaparece Clásicos populares →\nHester Prynne agosto 27, 2008en1:49 pm\nTe escribo para hacerte saber que he cambiado la dirección de mi blog, La Letra Escarlata.\nSi tienes algún link, te agradecería mucho que lo cambiases.\nPor mi parte, seguiré pasándome por aquí a menudo.\nEspero verte pronto por La Letra Escarlata.\nSeikilos agosto 27, 2008en3:42 pm\nNunca fui demasiado asiduo de las primeras obras de Borges: para mí éste, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín son un mismo libro. Tal vez mi selección de poemas hubiera sido otra, pero hubiera incluido sin dudas «El Truco», que es como un ladrillo fundacional que se desplegaría en muchos otros textos posteriores, como el mejor «Ajedrez», o «Inferno, I, 32», o «La escritura del Dios», o «Tema del Traidor y del Héroe». Otro que hubiera incluido es Carnicería, que es mi favorito de esta época:\nAsí eran las carnicerías de antaño. La elección de cada verso es perfecta: la asimilación de la prostitución al asesinato; «rubricar», que trae el rojo de la sangre; esos «mármoles finales» que son a la vez el mostrador y la lápida; la «carne charra» que originalmente era «charre» para que siga al «aquelarre»; el adjetivo «remota». Otro poema preferido, de Luna de Enfrente, es «Amorosa anticipación»:\ny te veré por vez primera, quizá\nCiertas palabras ya son las que hicieron la fama de Borges: precisas, perfectas, como «tácita», «absolutoria», «desbaratada». Dicen que la dedicó a su primera novia, la que estaba en Buenos Aires cuando él en Europa.\nPalimp agosto 28, 2008en11:27 am\nCuando hablaba de un piadoso lector estaba pensando en ti. Gracias por la aportación -mejor que mi texto-. Mañana pondré la entrada de ‘Luna de enfrente’.\nComo digo, no tengo sensibilidad poética. Puede interesarme el tema, o seducirme algún ritmo, pero mi gusto es nefasto.\nSeikilos septiembre 11, 2008en11:01 pm\nHoy leía una entrevista que no conocía de Borges para la BBC, y encontré una pregunta y una respuesta que sin dudas está relacionado con ese poema «El Truco», que para mí es prototipo de una de las grandes temáticas borgeanas:\n-Usted se ha llamado, profesor, con modestia, «un poeta de pocos temas». Me pregunto cuáles son, a su juicio, los temas principales de su poesía.\n-Creo que podemos reducirlos a uno solo, que para mí es el problema esencial de la filosofía, de la metafísica: creo que si pudiéramos resolver ese problema -pero, desde luego, no hay razón alguna para que seamos capaces de esa hazaña, no hay razón alguna para que el misterio del universo sea comprensible- ese tema es el tiempo.\nEl tiempo sobre todo relacionado al problema de la identidad personal, con lo cual volvemos a la antigua perplejidad del griego sobre el río, aquella famosa sentencia de Heráclito: «Nadie baja dos veces al mismo río».\nAl principio pensamos que Heráclito habla del río, «nadie baja dos veces al mismo río porque las aguas cambian», y luego, con un principio de terror, sentimos que nadie baja dos veces al mismo río porque nosotros también somos el río, es decir, hay algo perdurable en nosotros y también hay algo cambiante.\nPalimp septiembre 15, 2008en12:36 pm\nUna cualidad de Borges es que plasmó todas esas inquietudes metafísicas (qué es el yo, la identidad, el infinito…) en una ficción sin fisuras. El efecto es poderoso; se lee un relato, pero la profundidad de fondo es enorme.\njulian enero 20, 2009en12:41 pm\n¡Noticia Bomba!. En el blog de El Clavadista Solitario se ofrece hoy mismo un poema inédito de Jorge Luis Borges.


DDLA Tv 3x03 - MTD - DDLA\nAcompañenos una vez más y descubra lo que se esconde detrás de lo aparente.\nEn este programa hablaremos acerca de las matemáticas de torsión dimensional.\nEn El poder de la palabra Ángel Hidalgo nos compartirá dos textos que escucharemos de la voz de An Bogdan primero tendremos uno que lleva por nombre Sabiduría humilde, humilde sabiduría seguido de Silencio por favor.\nEn la sección Entrando en materia Fran Mateos nos hablará acerca de conocimientos ancestrales que nos han sido ocultados por mucho tiempo (como las MTD), en parte con ayuda del pensamiento lineal que nos ha sido implantado.\nEn la sección Yo soy la fuente nuestro compañero Oscar Soac nos hablará acerca de las matemáticas.\nEn nuestra sección Selecciones contaremos nuevamente con la participación de Jaigarr quien nos compartirá su particular visión de las matemáticas de torsión dimensional.\nEstrenamos la sección Noticias RCA un espacio donde mostraremos ejemplos de Resistencia Consciente Activa.\nEn la sección Pulso social Also Owen preguntará a la gente ¿Cree que existe una matemática diferente a la que conocemos en este planeta? después ¿Ha escuchado acerca de las matemáticas de torsión dimensional? y finalmente ¿Que piensa que en los números romanos no esta representado el cero?\nEn la sección La otra historia José Aetamira ampliará en su sección con más información acerca de las MTD y la importancia del cero.\nEn la sección Experimentando la realidad nuestros compañeros nos hablaran acerca del pensamiento cuántico.\nY para finalizar el programa en Crónicas Q David nos presenta los Últimos Informes del 31 de Octubre de 2013.\nEl poder de la palabra 3×03 – Sabiduría humilde, humilde sabiduría\nLa otra historia 3×03 – Matemáticas de torsión dimensional\nAndrew Basiago – Salas de Salto y Viajes a Marte\nÚltimos informes/31 de Octubre 2013\n12 de mayo de 2016 2:58 18 de mayo de 2021 14:21 Ausent


COLEGIO QUINTA PORRÚA: Finalistas de los premios edublogs 2007\n¡Enhorabuena desde Murcia! Vuestro trabajo es muy bueno y lo merecéis.\nMis alumn@s han visitado la mayoría de los blogs que aparecen en http://ciberespiral.net/edublogs/ y el vuestro es su favorito. Nos gustaría hacer algo en común en un futuro.\nPedro León Carrasco, RMI de CEIP Nueva Escuela (Fuente Álamo de Murcia)\nFelicidades y enhorabuena por vuestro trabajo. Nosotros tambien hemos sido seleccionados pero en la categoría de blogs de aula (http://redactor.blogspot.com). A ver si nos vemos en Barcelona. Saludos


Hacerse la manicura en casa\nDe todos es sabido que las manos son una parte de nuestro cuerpo que dice de nosotras mucho más de lo que pretendemos; hay gestos, movimientos, cantidad de detalles que nos definen y nos ayudan reforzar la conversación que estamos llevando a cabo. Más allá del análisis psicológico de los gestos, tus manos también pueden decir mucho de ti por el modo en que las llevas arregladas, y por lo tanto, mucho dirán en tu contra si están sin arreglar.\nHacerse la manicura semanalmente es la manera ideal de poder disfrutar siempre de unas manos en condiciones, lo que ocurre es que no todo el mundo se puede permitir acudir al salón de belleza, ni tampoco es tan fácil hacerse la manicura en casa y obtener los mismos resultados. Pero tranquila, tampoco necesitas unas manos de exposición.\nPara empezar, hay que dar forma a las uñas. Lo primero es conseguir que todas tengan la misma longitud, para ello, a veces es necesario cortar, para lo que podrás utilizar una tijera especial de manicura o un cortaúñas, preferiblemente del modelo alicate; personalmente, esta última opción me parece la más acertada, pues te facilita el realizarte un solo corte y evita que las uñas se astillen.\nA continuación, está el limado, que conviene que se realice con una lima de cartón, un poco ancha, y siempre algo acostada, para evitar un desgaste de las capas superiores de la uña por frotación, como si les dieras contra una pared. Una vez que estén limadas, hay que ablandar las cutículas, y podrás hacerlo de 2 formas: o bien sumergiéndolas en un recipiente con agua templadita después de limar, o bien con un producto específico que te aplicarás antes del limado, para que vaya haciendo su efecto.\nA continuación, arrastrarás suavemente las pielecitas sobrantes con un palito de naranjo, y no conviene que realices ningún corte, puesto que enseguida aparecerán pieles levantadas, por lo tanto, corta solamente las pieles duras de los laterales, y acostúmbrate a empujar las cutículas hacia arriba, verás cómo dejan de reaparecer. Por último, pinta las uñas del color que hayas elegido, siempre y cuando seas mañosa, de no ser así, decántate por tonos porcelana o un brillito natural.\nConsejos de belleza, Manos, manicura


Blog - Página 3 de 10 - Latinoamerica Hosting Colombia\nLa guía de seguridad definitiva de WordPress\nPara los propietarios de sitios web, uno de los temas de mayor relevancia es la seguridad de WordPress. Google pone en la lista negra más de 10.000 sitios web todos los días por malware y alrededor de 50.000 por phishing cada semana. Contenidos1 ¿Por qué es importante la seguridad del sitio web?1.1 1. Contraseñas seguras1.2…\nEn primer lugar, debes tener claro lo que es un sitio web y no caer en ambigüedades, para ello son importantes las siguientes precisiones: Contenidos1 Principales característica de un sitio web2 ¿Y qué gano con tener mi propio website?3 ¿Y si no conozco nada sobre la creación de sitios o páginas web?3.1 Tipos de sites…\nTienda Online: un paso al progreso\nEn el mundo actual, millones de personas acuden a la tecnología no solo porque les facilita la vida, sino también porque les permite que otras personas conozcan su talento o sus productos. Sea cual sea el caso, el Internet nos permite conectarnos y darnos a conocer de manera más eficiente. Contenidos1 Vínculo online2 Compras online3…\nPara comenzar a entender qué es un hosting y cómo ha ido evolucionando este concepto es necesario conocer a qué se refiere el termino. Cuando hablamos de un hosting estamos hablando de un alojamiento web o también denominado servidor. Qué es un hosting, al detalle Es un servicio que va a permitir almacenar todo tipo…\nCloudFlare, hosting colombia y seguridad extra para tu sitio web\nOfrecemos el servicio de hosting en colombia, el cual tiene ahora CloudFlare, que es un programa gratuito que actúa como servidor proxy (es decir, como un intermediario) entre los visitantes de tu sitio web y el servidor donde se aloja. Al operar como proxy, CloudFlare es capaz de guardar por un tiempo el contenido estático…\nTu web en todos los dispositivos, utiliza Responsive Design\nLa tecnología te facilita la vida en muchos aspectos diarios como realizar compras por Internet, comunicarte con personas lejanas o pasar tiempo entretenido. Estás acostumbrado a realizar todas estas actividades desde cualquier dispositivo, tu celular, tablet, portátil o PC de escritorio. Pues esto se lo debes al diseño Responsive Design (diseño adaptable). Si aún no…\nLos mejores consejos para combatir el SPAM por parte del cliente\nEl problema del spam ha ido creciendo de forma exponencial a través de la red, y esto también ha impactado de forma negativa a los servidores dentro de las diferentes plataformas. Tanto los servidores como los clientes llegan a hacerlo, muchas veces sin ni siquiera saberlo, por eso, hoy te daremos los mejores consejos para…\nServidor Virtual Privado: todo en un VPS\nVPS es el acrónimo en inglés de Virtual Private Server; es decir, se refiere a un servidor privado y virtual, lo que representa la evolución de los servidores físicos y de los hosting compartidos. Al conocer sus características y sus beneficios, podrás tomar la decisión de qué tipo de hospedaje virtual adquirir y gozar de…\nConoce los principales códigos de error SMTP y sus causas.\nEn algún momento de nuestras vidas hemos enviado un correo electrónico y recibido la respuesta de que el envío fue fallido por motivos que desconocemos. En ocasiones este error puede estar asociado al servicio SMTP, por lo que nos arroja un código indescifrable sino conocemos de antemano qué significa. Pensando en eso, hoy te explicaremos…\nLas 6 preguntas más frecuentes acerca del Registro de Dominios\nCada vez es mayor el interés de las empresas y personas naturales acerca de los dominios web, sin embargo, a la hora de realizar el registro son varias las dudas que se suelen presentar. Por eso, hoy resolveremos las preguntas más frecuentes acerca del registro de dominios. Contenidos1 ¿Qué es un dominio web?2 ¿Qué tipo…\nPágina 3 de 10«1234567...»Última »


El actor Clint Eastwood manifestó su apoyo a Donald Trump y su odio a los »lameculos» y a la corrección política.\nSus declaraciones fueron en el marco de una entrevista publicada en el nuevo número de la revista Esquire. A sus 87 años, Eastwood no se preocupó de endulzar lo que piensa de la situación política estadounidense y dijo que, si tiene que elegir entre Hillary Clinton, la candidata demócrata, y el polémico republicano «me voy con Trump». Eastwood dijo creer que Trump ha recibido críticas excesivas por su manera de expresarse y se declaró cansado de la «generación lameculos». «Todo el mundo va por ahí en su cascarón. La gente acusa a otros de racistas y todo tipo de historias. Cuando yo era joven, esas cosas no eran racistas», reflexiona Eastwood, un declarado republicano que en esta ocasión reconoce que Trump ha dicho «muchas tonterías». «Secretamente todo el mundo está cansado de la corrección política (…) Esa es la generación lameculos en la que vivimos. Estamos ante la ‘generación pussy'» (acepción inglesa que significa cobarde, pero también vulgarismo que hace referencia al órgano sexual femenino).»Es toda esa gente que dice: oh, no puedes hacer esto o lo otro; no puedes decir eso. Supongo que son los tiempos», explica sobre el término que acuñó en la entrevista junto a su hijo, Scott Eastwood. El cineasta reconoce que polémicas como cuando Trump criticó al juez que le investiga por supuesto fraude por tener orígenes mexicanos y por tanto tener una visión sesgada en el caso no fue una estrategia muy afortunada. «Ambos lados dicen estupideces. Pero la prensa y todo el mundo va (tras él) y dice ‘eso es racista’ (…) Es un tiempo triste en nuestra historia», opina Eastwood, que está trabajando en el film «Sully», que ha dirigido. El veterano director y actor asegura que no votaría por Hillary Clinton porque «seguirá los pasos de (Barack) Obama» y porque «ha hecho mucha plata como política». Con todo, Clint Eastwood no quiso dar su apoyo explícito a Trump, y bromeó que lo suyo es el «Partido Anti-Pussy». «Soy anti-generación ‘pussy’. No confundir con ‘pussy’ a secas», remachó Eastwood.\nEs esto lo que se expresa en Clint Eastwood, y que él llama los “lameculos”, o lo que define como la “generación pussy», que es acepción inglesa que significa cobarde, pero también tiene consideración sexual al órgano femenino. Por ello este candidato, Donald Trump que rompe los esquemas clásicos del sistema, representa un nacionalismo reaccionario, no es en absoluto revolucionario. Una política que raya la xenofobia al mismo tiempo que alienta el trabajo norteamericano. Siendo así una condición social y económica real del curso de los EEUU. Clint Eastwood lo saca por el lado de la cultura del cine norteamericano, pero es una realidad social que quiere contraponerse a la explosión social revolucionaria del pueblo norteamericano que se está larvando en las bases de la sociedad. Un pueblo que, como venimos escribiendo, sufre el tener que vivir en el estómago del sistema capitalista mundial y que está muy lejos de aquel “sueño americano” del siglo XIX. Por eso hay una abstención social del 60% posible electoral al no inscribirse para votar o abstenerse de hacerlo.\nPowered by WordPress | Theme Designed by: r43dsofficiel.com | Thanks to cette r4, r4 here and url