conductividad térmica | Thermal Conduction | Convection\nUploaded by Nadia Adriana Di Silvestro\nFicha Tcnica N1\nCoeficiente de transmitancia K para mampostera Ejemplo de clculo de la transmitancia trmica en muros exteriores Aplicacin a cubiertas de tejas cermicas - Ejemplo de clculo Coeficiente volumtrico de perdida de calor G Ejemplo de clculo\nCon esta ficha la cmara industrial de cermica roja inaugura una serie de publicaciones que tienen la intencin de llegar profesionales, distribuidores y usuarios para acrecentar el conocimiento de las ventajas que nuestros productos mantienen y mantendrn frente a los sustitutivos. El mercado constantemente ofrece infinidad de alternativas a la cermica roja, y no siempre con costos menores, no obstante, a lo largo de los tiempos se ha ido demostrando uno a uno que la calidad, el aspecto, la duracin, el mantenimiento y por ltimo, el valor venal de las propiedades, ha superado holgadamente y sin excepcin a todas las alternativas que se fueron ofreciendo a lo largo del tiempo. La cermica roja hoy tiene ms adeptos que nunca y la difusin de distintas formas de uso y la preocupacin por sus caractersticas y virtudes nos lleva a iniciar esta serie de publicacin.\nANTECEDENTES Desde su creacin, la Subsecretara de Vivienda de la Nacin impuls la aplicacin, en las operatorias de viviendas ejecutadas a travs del B.H.N. y posteriormente del FO.NA.VI., de lo que denominan las Condiciones Mnimas de Habitabilidad. El espritu de estas normas fue el de asegurar, en las operatorias de viviendas financiadas con dineros administrados por el Estado, niveles mnimos que deban cumplimentar las viviendas en lo referente al diseo, niveles de terminacin y confort. A los efectos de asegurar el cumplimiento, por parte de los constructores, de estos niveles mnimos, se establecieron normas por parte de la propia Subsecretaria, del INTI y posteriormente del IRAM, a las que se deban ajustar los distintos materiales. Es as, que en relacin a las condiciones de bienestar y confort, se definen para los muros y techos en las distintas zonas climticas del pas, los valores admisibles de los denominados Coeficiente de Transmitancia Trmica K, Coeficiente Volumtrico de Perdida de Calor G y la verificacin obligatoria del riesgo de condensacin de vapor de agua, superficial e intersticial El sector de la cermica roja, se siente orgulloso, no solo de haber impulsado y participado en la redaccin de las mencionadas normas, sino de haber diseado y desarrollado materiales concebidos en los criterios de confort, el bienestar y el ahorro energtico. Lamentablemente, un limitado y mezquino criterio de algunos funcionarios, en el sentido de querer abaratar los costos de las viviendas, ha posibilitado que en algunas operatorias no se respetan las normas de acondicionamiento trmico en los edificios, permitindose el uso de materiales en los techos y mampuestos que no verifican los requerimientos mnimos exigidos. Contemporneamente en la mayora de los casos, estos materiales no verifican tampoco los requerimientos referentes a la resistencia y vida til. Aceptando por un momento, que dada la difcil situacin econmica por la que transita nuestro pas, se hace impostergable reducir el costo de las viviendas a los efectos de construir mayor cantidad de unidades con los mismos recursos, no sacrificando la calidad y el confort que se lograra este objetivo. Entendemos que la piel o envolvente de la vivienda, debe seguir siendo ejecutada con materiales, que a la par de asegurar una estructura slida y durable en el tiempo, cumpla con las Normas de Aislacion Trmica y verifique una correcta posicin del plano de condensacin. Asegurando una estructura de estas caractersticas, podremos eventualmente, sacrificar niveles de terminacin que son perfectamente implementables a posteriori y no comprometen el fundamento de la vivienda. Lo contrario significara hipotecar el futuro, pues una vivienda concebida con materiales que no verifiquen las condiciones de habitabilidad, en lo que la aislacion trmica y resistencia se refiere, no permite amortizar la inversin realizada, ya que resulta directamente proporcional a un elevado costo energtico e inversamente proporcional a su vida til. Por lo anteriormente expresado y como contribucin al esclarecimiento de este importante tema, desarrollaremos los conocimientos tericos fundamentales relativos al acondicionamiento trmico de edificios e incorporaremos ejemplos de clculos numricos referidos a una vivienda de tres dormitorios y en donde se suponen los muros y techos construidos con materiales cermicos. AISLACIN TRMICA Los agentes climticos, lluvia, radiacin, temperatura del aire, etc., se ven modificados por la envolvente de la vivienda antes de afectar las condiciones interiores.\nUna adecuada aislacin trmica de los cerramientos contribuye al logro de un microclima que asegure condiciones de confort con ventajas econmicas en cuanto al consumo de energa necesario para alcanzar las condiciones aconsejables. Por esto es importante conocer las cualidades de los materiales que se utilizan como cerramiento, de manera que puedan aprovecharse, mediante una eleccin racional, para el control climtico de los ambientes. Veremos, en primer lugar, las nociones tericas necesarias sobre el calor y su propagacin y, a continuacin, mostraremos un cuadro comparativo de los distintos tipos de muros comnmente utilizados en la construccin, en los que se destaca la mayor o menor facilidad que tiene el calor para atravesarlos en la unidad de tiempo y de superficie. Conviene, primeramente, recordar algunos conceptos bsicos que nos permitan interpretar mejor el concepto de aislacion trmica de los materiales: -Temperatura: propiedad que define el estado trmico de un cuerpo para transmitir calor a los otros cuerpos. -Calor: es la energa transferida entre dos sistemas y que esta exclusivamente relacionada con la diferencia de temperatura existente entre ellos -Transmisin del calor: transferencia de energa trmica de un cuerpo a otro en virtud de una diferencia de temperatura existente entre ellos. El calor se trasmite de tres maneras distintas: por conduccin, por radiacin y por conveccin. -Conduccin: la transmisin por conduccin tiene lugar en un cuerpo determinado, desde la zona de mayor temperatura a la zona de menor temperatura, por el simple contacto molecular. Si bien puede producirse en medios slidos, lquidos o gaseosos, esta forma de transmisin resulta tpica de los primeros. El flujo del calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura y a la conductividad del material e inversamente proporcional al espesor del material que atraviesa. La expresin del flujo es:\ne siendo: q: flujo de calor por conduccin, por unidad de superficie y de tiempo. [w/m2] l: coeficiente de conductividad. [ w/mK] e: espesor del elemento (m)\n2 1): diferencia de temperatura (K) Se define a la conductividad trmica l de un material como la cantidad de calor que se transmite en una direccin, por unidad de tiempo, y de superficie, cuando el gradiente de temperatura en esa direccin es unitario. Se llama resistencia trmica a la siguiente relacin: m2K w\n_ Radiacin: en la transmisin por radiacin el calor de pasa de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura a travs del espacio, sin calentamiento del medio que separa ambos cuerpos por el cual la energa transcurre. Cualquier materia emita y absorbe energa radiante dependiendo de la temperatura y de las caractersticas fsicas del mismo. El ejemplo ms notorio esta dado por la energa recibida en la tierra radiada por el Sol. El intercambio de calor depende, adems, de la diferencia de temperatura, del poder de absorcin del cuerpo que recibe la energa radiante. La expresin del flujo es. q= (0r 01). hr siendo: q: flujo de calor por radiacin, por unidad de tiempo y de superficie hr: coeficiencia de conductancia superficial por radiacin w/mK w/m2\n_Conveccin: la transmisin por conveccin se produce cuando el calor se transporta de una zona de mayor temperatura a otra de menor temperatura dentro de una misma masa de un fluido por el movimiento interno de las molculas. Tipicamente se produce en medios lquidos y gaseosos. Por ejemplo, un muro a mayor temperatura que el aire, provoca en este aumento de temperatura al intercambiar calor por conduccin. El aire variara su densidad y ascender, generando la circulacin del mismo. El intercambio de calor se expresa:\n-Unidades de medida: el calor es una forma de energa, por lo tanto sus unidades fundamentalmente son: Cantidad de calor: Q Joule (J) Flujo de calor: q Watt o Joule por segundo (w) Conductividad trmica: l Watt por metro kelvin (w/mK) Temperatura: t Kelvin o grados Celsius (K) o (C) En algunos casos se sigue utilizando la calora cal como unidad de calor, la equivalencia con las anteriores es: 1 kilocalora/hora = 1,1628 watt Transmisin total del calor: en los casos prcticos la transmisin de calor ocurre, generalmente, como una conjuncin de dos o de las tres formas de transmisin simultneamente. Por ejemplo, la transmisin del calor entre dos ambientes con distintas temperatura separados por una pared slida, se produce de la siguiente manera: t2 2 1 t1\nEn estado de rgimen la cantidad de calor que se transmite en cada uno de los tres procesos (conveccin y radiacin, conduccin, conveccin y radiacin) ser la misma aunque referida a temperaturas distintas: t2 a 02 para el primero, 02 a 01 para el segundo y 01 a t1 para el tercero. Pero ante la dificultad de medir las temperaturas intermedias se relaciona el flujo del calor con las temperaturas de los ambientes. Los coeficientes de conveccin y radiacin: hr y hc actan simultneamente en el aire en contacto con las superficies, por lo tanto se los rene en un nico coeficiente de transmisin a que auna sus efectos y es llamado de conductancia superficial. Este coeficiente involucra todos los factores que intervienen y varia segn se considere la superficie exterior ae o la superficie interior ai. Su valor numrico ha sido determinado por ensayos. Resumiendo podemos decir que la transmisin total de calor del exterior al interior, o viceversa, depende de la diferencia de temperatura, de las conductancias superficiales y de la conductibilidad del o los materiales, expresndose: q= (t2 -t1). K\nEl coeficiente K de transmitancia trmica puede definirse como la cantidad de calor que transmite un cerramiento en estado de rgimen, por metro cuadrado de superficie, por hora y por gradiente unitario de temperatura entre los ambientes interior y exterior. A ttulo orientativo les presentamos un cuadro comparativo de los valores de transmitancia trmica K de los cerramientos verticales ms usuales en nuestro medio. Cabe acotar que los valores de K aqu suministrados han sido extrados de la norma IRAM 11.601 y que los mismos corresponden a muro con revoque de 1,5 cm de espesor en cada parmetro. En la norma IRAM 11.605 se establecen los valores mximos de K para tres niveles de confort higrotrmico ( A, B y C) exigiendo la Secretara de Vivienda de la Nacin con carcter de obligatorio el cumplimiento del nivel C . En las viviendas ejecutadas a nivel particular su observancia no es obligatoria. Se establecen en la citada norma valores mximos admisibles de transmitancia trmica K para las condiciones de invierno y verano. La verificacin debe realizarse para ambas condiciones. Para la condicin de invierno es necesario conocer la temperatura exterior de diseo llamada temperatura mnima de diseo (TDMN) que se obtiene para cada localidad del pas mediante la norma IRAM 11603, debiendo verificar que Kdel cerramiento < Kadmisible (*) Nota aclaratoria: se deja constancia que la industria cermica comercializa en nuestro medio bloques cermicos con una mayor densidad de material cermico por unidad de superficie y una mayor cantidad de celdas, obteniendo valores de: K= 1,15 que verifica para zonas V y VI\nNORMAS VIGENTES Aunque no resulte frecuente encontrar que las viviendas que se construyen en el pas cumplan con normativa alguna respecto al tema que nos ocupa, lo cierto es que IRAM ha estudiado suficientemente la manera de ponderar el aseguramiento de la calidad trmica. Y como producto\nde estos estudios, un conjunto de normas se encuentran hoy en da a disposicin de los calculistas, an para el caso especfico de las cubiertas. Iremos haciendo mencin a diversas normas, de manera de guiar al lector respecto a su utilizacin. Como referencia rpida, vale describir los documentos de mayor aplicacin en el tema: Norma IRAM 11.549: Acondicionamiento trmico de edificios. Definiciones. Norma IRAM 111.601: Acondicionamiento trmico de edificios. Propiedades trmicas de los componentes y elementos de la construccin en rgimen estacionario. Norma IRAM 11.603: Acondicionamiento trmico de edificios. Clasificacin bioambiental de la Repblica Argentina. Norma IRAM 11.605: Acondicionamiento trmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en edificios.Valores mximos de transmitancia trmica en cerramientos opacos.\n1.2 - EJEMPLO DE CALCULO DE LA TRANSMITANCIA TERMICA DE LOS MUROS EXTERIORES\nTal como se manifest en la introduccin, el presente ejemplo numrico de calculo esta referido a una vivienda de 3 dormitorios, cuya tipologa ha sido diseada. I- DESCRICION DEL CERRAMIENTO Tipo de mampuesto: los muros exteriores se ejecutarn con ladrillos cermicos portantes, de agujeros verticales 0,18 m de espesor. Revoque: tanto el parmetro exterior como el interior se realizarn con un revoque comn a la cal y terminado al fieltro, incorporando al primer un azotado previo con material hidrfugo.\nII- DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TERMICA Sea el muro de la figura constituido por los materiales antes indicados. El coeficiente de transmitancia trmica K se calcula aplicando la formula siguiente:\nEn la norma IRAM 11.601 se establecen valores de CONDUCTIVIDAD TERMICA l, RESISTENCIA TERMICA R Y TRANSMITANCIA TERMICA K de los materiales, espacios de aire y componentes ms usuales en la construccin con el objeto de homogeneizar los valores de propiedad trmica. Analizaremos la resistencia al paso del calor de las distintas capas del muro, partiendo en orden desde la capa de aire superficial interior hacia la capa de aire superficial exterior. Resistencia superficial interna: de la tabla 2 de la norma 11.601 obtenemos:\nLa norma IRAM, en la tabla 7, da valores de Resistencia trmica Rt para distintos tipos de ladrillos huecos y bloques cermicos. Estos valores no incluyen las resistencias superficiales ni las de los revoques externo e interno. Se cosidera para el ejemplo de clculo un bloque cermico portante de 18x19x33 cm con un Rt = 0,43 m2 K/w Revoque exterior. Aplicando e / l\nCapa de materiales\nEspesor e (m) Capa de aire superficial interna ------Revoque interior 0,02 Bloque cermico 0,18 Revoque exterior 0,02 Capa de aire superficial externa -------\nConduct l (W/mK) -------1,160 --------1,160 --------\nResistencia R (m2K/w) 0,130 0,017 0,430 0,021 0,040\nResistencia superficial externa: de la tabla 2\nTodos estos valores se pueden sintetizar en una tabla El coeficiente de transmitancia trmica K es:\nIII- VALOR MAXIMO ADMISIBLE DE TRANSMITANCIA TERMICA La determinacin de este valor lo establece la norma IRAM 11.605. El valor mximo de transmitancia trmica es funcin, entre otras variables, de la orientacin, la masa y la proteccin solar del muro y de la zona geogrfica de ubicacin. La norma IRAM 11605 considera para el clculo solamente la aislacin trmica mientras que la norma 11603 hace recomendaciones acerca de otras variables. Localizacin de la vivienda: ciudad de Crdoba - zona biombiental IIIa . Coeficiente de absorcin solar Se considera revoque pintado con un color tal que este coeficiente sea 0,7 es decir no se debe modificar el K admisible.\nDe acuerdo a la norma IRAM 11605 se debe verificar el muro para las condiciones invierno y verano Condicin de invierno: Es necesario previamente determinar el TDMN: Temperatura de diseo medio mnimo que se obtiene de la tabla 2 de la norma IRAM 11603 TDMN = 1,3 oC\nCon esta temperatura se ingresa a la tabla 1 de la norma IRAM 11605 y se obtiene para nivel C K max adm = 1,85 w/m2 K Finalmente comparamos el valor de transmitancia trmica del muro con el valor mximo admisible. K muro = 1,567 w/m2K K muro < K max. ad El muro verifica las exigencias sobre transmitancia trmica para el nivel C para condicin de invierno. Para condicin de verano debemos fijarnos en la tabla 2 de la norma IRAM 11605 para zona Bioambiental III donde se observa que Kmax = 2,00 es decir: Kmuro < Kmax El muro verifica tambin para la condicin de verano.\nI-INTRODUCCION Nos hemos referido a la transmitancia trmica, aplicando ejemplos a los casos de muros compuestos por distintos materiales. Naturalmente, todos los conceptos vistos para parmetros verticales, son de aplicacin para cubiertas. Y, por cierto, el estudio del comportamiento trmico de los techos no resulta para nada despreciable, toda vez que en la mayor parte de los casos su superficie es muy alta, comparada con las dems superficies que sufren la prdida de calor por transmisin. En la presente publicacin, reiteraremos algunos conceptos especficamente aplicados a las cubiertas, para culminar con ejemplos de clculo que se refieren a una vivienda completa.\nEJEMPLO DE CALCULO DE LA TRANSMITANCIA TERMICA DE UNA CUBIERTA\nCon lo visto, es posible determinar la transmitancia de cualquier elemento componente de una vivienda, siempre que se conozcan algunos datos referentes a su conducta trmica. La propuesta es determinar el Coeficiente de Transmitancia Trmica de un conjunto, compuesto por tirantera de madera a la vista, entablonado de pino machimbrado, aislacin hidrulica de techado asfltico (tipo Papel Ruberoid), aislacin trmica de poliestireno expandido, cmara de aire (establecida por la presencia de clavaderas), y teja cermica plana. La hiptesis de clculo atender el caso especial del verano, es decir, con temperatura del interior menor que la del exterior. Como esquema de clculo, se seguirn los pasos instruidos por la Norma IRAM 11.601:1996, documento que, al mismo tiempo, establece el mtodo de clculo de los elementos de construccin, y brinda valores de propiedades trmicas para algunos materiales. Se ha visto que:\nDe acuerdo con la planilla de calculo estipulada en la Tabla 13 de la Norma mencionada, podemos establecer un resumen del calculo; solo a los efectos de complementar la planilla y obtener un parmetro comparativo, se estipula que la cubierta se encuentra en la Zona Bioclimatica IIIa. (Ciudad de Crdoba). Ver Tabla 1\nPara no extendernos demasiado debemos decir que adems tendramos que verificar la cubierta para la condicin de invierno, que no haremos pues en este caso es menos crtica que la de verano.\nIV-OTROS EJEMPLOS: Dentro de las mltiples alternativas que la industria de la construccin ofrece hoy en da, se podrn obtener tambin innumerables combinaciones de materiales, de forma de optimizar la conservacin de la energa calrica en el interior de la vivienda. El ejemplo de calculo desarrollado ha contemplado la inclusin de materiales de permanente presencia en el campo de la ejecucin de cubiertas. No obstante, a nadie escapa que el tradicional techado asfltico compite cada da con mayor nmero de opciones en el campo de la aislacin hidrulica. Algo similar ocurre con el poliestireno expandido, convencional aislante trmico que, no obstante, puede ser superado por otros materiales no solo en cuanta a su espesor y facilidad de manejo, sino tambin en lo que respecta a valores de transmitancia trmica. No tiene mayor sentido detenerse en comparar esas alternativas, puesto que, al momento de la difusin de este texto, es probable que ya haya ingresado al mercado un nuevo producto de caractersticas diferentes. En todo caso, es importante considerar la capacidad trmica de aquellos sistemas tecnolgicos que se ofrecen como alternativos de las cubiertas de teja cermica. Supongamos que se pretende calcular la transmitancia trmica de una losa de hormign, bajo las condiciones estipuladas para el ejemplo ya visto de la de la cubierta de tejas. Nos valdremos para esto de la planilla establecida por la Norma IRAM. La descripcin del conjunto comprende un forjado de viguetas pretensadas de hormign, bloques cermicos y capa de compresin de hormign (espesor total=16cm); sobre el conjunto se ha dispuesto un contrapiso pobre, y en la cara inferior se ha aplicado una capa de revoque a la cal, terminada con enlucido de yeso a manera de cielorraso visto. Resulta evidente que, a pesar del enorme incremento de costos generados por la ejecucin de un conjunto como el descripto, las cualidades trmicas de la solucin propuesta no resultan las deseables; ser entonces necesario dotar a la losa de un aislante trmica adicional, para igualar las condiciones que, en ese sentido, ofrece el conjunto compuesto por la teja cermica y a su estructura tradicional.\nI-INTRODUCCION La crisis energtica mundial, originada por la creciente demanda de los ltimos 50 aos que condujo a la utilizacin indiscriminada de recursos energticos no renovables, me oblig a un replanteo profundo de todos los sectores tendientes a racionalizar el consumo de energa y, simultneamente, a buscar nuevas fuentes alternativas. Estudios realizados en el ao 1973 en Estados Unidos sobre el problema energtico, demostraron que el 25% del consumo total de energa, en sus diversas formas, se utilizaba para la climatizacin de los edificios. De este porcentaje se estimaba factible reducir el consumo en un 50%. Interviene aqu la responsabilidad de los profesionales y de los funcionarios e instituciones pblicas que deciden cmo sern los edificios, para brindar al usuario edificaciones energticamente eficientes y con la mayor economa posible. Solo a partir de condiciones interiores adecuadas en las viviendas, podremos hacer participe al usuario en la responsabilidad que l tambin tiene en el consumo de energa. De esta manera y con la participacin de todos los sectores, habremos logrado evitar el derroche de energa sin afectar la calidad de las condiciones interiores de confort. Por todo ello cremos conveniente difundir conceptos sobre la verificacin del Coeficiente Volumtrico G de perdida de calor, tendiente al ahorro de energa en calefaccin, elaborado por IRAM como norma 11.604 y en actual etapa de revisin. II-CONSIDERACIONES PRELIMINARES Las condiciones de confort durante el periodo invernal en edificios destinados a vivienda, exigen el logro de una temperatura ambiental adecuada. Esta temperatura interior se consigue mediante un sistema de calefaccin que permita, una vez alcanzada las condiciones deseadas, equilibrar las prdidas de calor que se producen a travs de los distintos cerramientos (muros, techos y pisos) y por la renovacin del aire. Este consumo de energa para calefaccionar la vivienda durante toda su vida til, es un elemento que debe ser evaluado en el momento de proyectar y construir edificios. Es necesario, por lo tanto, optimizar el proyecto de los mismos, tanto en lo que se refiere a la eleccin correcta de los materiales y su adecuada utilizacin, como a las condiciones de diseo, de manera de encontrar el punto mnimo de la curva resultante de la suma de los gastos de calefaccin y de construccin.\nEn la norma IRAM 11.604, actualmente en etapa de revisin, se establece un parmetro, de medida que permite verificar en trminos cuantitativos el ahorro de energa en los edificios. Este parmetro se denomina coeficiente Volumtrico G de perdida de calor y se lo define como: La energa trmica que pierde un local calefaccionado por unidad de volumen, unidad de tiempo y unidad de diferencia de temperatura, en rgimen estacionario, que deber suplir el sistema de calefaccin para mantener constante la temperatura interna del local. Se mide en watt por metro cbico kelvin, y su determinacin se rige por las instrucciones establecidas en dicha norma. En la evaluacin de este coeficiente intervienen los siguientes factores: Aislacion trmica de los cerramientos. Renovacin de aire por infiltracin y ventilacin. Condiciones de diseo. Zona biombiental. Adems de estos factores inciden en el proceso de perdida de energa el interior de un local calefaccionado hacia el exterior, otras variables tales como: humedad, asoleamiento, condensacin, inercia trmica, iluminacin, metabolismo de los usuarios, etc., los cuales, dada la complejidad que representa interrelacionarlos, no se los tiene en cuenta en la determinacin del coeficiente volumtrico G. Nos referimos, entonces, a cada uno de los factores antes mencionados.\nIII-AISLACION TERMICA DE LOS CERRAMIENTOS Es a travs de los cerramientos (muros, aberturas, techos y pisos) por donde se produce el mayor porcentaje de perdida de energa calrica. Se debe apelar por lo tanto a materiales que, adems de poseer propiedades resistentes y de cerramiento, cumplan con la aislacion trmica necesaria. Anteriormente vimos el concepto del coeficiente de transmitancia termicaK y dijimos que poda ser interpretado como: la mayor o menor facilidad que tiene el calor para atravesar un cerramiento en la unidad de tiempo, de superficie y de diferencia de temperatura, siendo mayor la perdida de energa a mayor coeficiente K. Vimos tambin la expresin del flujo de calor por unidad de superficie y de tiempo, el cual expresamos de la siguiente manera: q= K. (ti- te) Siendo: q: flujo de calor por unidad de superficie y de tiempo w/m2 K: coeficiente de transmitancia trmica del cerramiento considerado w/m2 C ( ti te): diferencia de temperatura entre el interior y el exterior C Si a este valor de q lo integramos a toda la superficie de la vivienda y para cada uno de los distintos cerramientos que estn en contacto con el exterior u otros locales no calefaccionados, obtendremos la perdida perdida global de calor por transmitancia trmica de los cerramientos en la unidad de tiempo. Esta prdida de calor se expresa por: Q1 = S S.K. (ti te) Siendo.\nQ1: perdida global de calor por transmitancia trmica de los cerramientos en la unidad de tiempo. (w) S: superficie interior de cada cerramiento en contacto con el exterior u otro local no calefaccionado ( m2 ) K: transmitancia trmica de cada uno de los distintos tipos de cerramentos que componen la vivienda. (w/m2 C) ( ti te): diferencia de temperatura entre el interior y exterior (C) S:sumatoria de la prdida total de calor de cada cerramiento. En (1) vemos que, para una vivienda determinada, la prdida de calor aumenta en forma directamente proporcional con el aumento del coeficiente K, y caso contrario, se puede reducir notablemente el consumo de energa con slo realizar una eleccin adecuada del elemento a utilizar como cerramiento. IV-RENOVACION DEL AIRE El aire interior de una vivienda, por razones de salubridad y confort, debe renovarse en forma continua, exigindose, como mnimo y por tal motivo, una renovacin total de aire por hora. En invierno, cuando las puertas y ventanas estn cerradas, la renovacin del aire se produce por infiltracin en las juntas de la carpintera, y por ventilacin natural a travs de orificios y rejillas y controlada mediante extractores mecnicos. Este aire que ingresa a un local calefaccionado se encuentra a una temperatura exterior te inferior a la temperatura interior ti provocando, adems de las molestias que origina el filete de aire fro, una cada en la temperatura interior que debe ser restituida mediante el sistema de calefaccin. La cantidad necesaria de calor para elevar en 1C la temperatura de un volumen unitario de aire se llama calor especifico del aire (Ce) y su valor es igual a 0,35 (W /m3 C). Por lo tanto, para una vivienda con volumen "Vr de aire renovado por hora, el cual ingresa con una temperatura exterior te y se la quiere elevar a la temperatura interior de confort ti, demandara un consumo de energa en forma de calor igual a: Q2= Ce. Vr. (ti te) siendo: Q2= perdida total de calor consumida en elevar la temperatura de un volumen de Vr de aire desde un valor inicial te a un valor final Ti (W) Ce: calor especifico del aire (W / m3 C) Vr: volumen de aire renovado (m3) ( ti- te): diferencia a de temperatura entre el aire interior y exterior (C) Si bien la necesidad de purificar el aire obliga a renovar el volumen interior de una vivienda una vez por hora, todo aumento por sobre este valor significa consumir mayor cantidad de energa tal como se desprende de la ecuacin (2) . Por ello se deben evitar las entradas parasitarias de aire provocadas por infiltracin en la carpintera mejorando su estanqueidad. Adems se debe tender a una regulacin manual o mecnica de los caudales de aire que ingresan por ventilacin. (2)\nV-CONDICIONES DE DISEO\nHemos visto que la perdida global de calor por transmitancia trmica se produce a travs de la envolvente de la vivienda. De esto surge que mientras sea mayor la superficie de contacto de los cerramientos con el ambiente exterior mayor ser la perdida de calor, tal como puede observarse en la ecuacin (1) al aumentar la superficie S. Si analizamos dos viviendas distintas, construidas con materiales de idnticas propiedades trmicas en todos sus cerramientos y con igual cantidad de metros cuadrados cubiertos, observaremos distintas perdidas de calor para una de ellas, teniendo un mejor comportamiento trmico aquella que presenta una menor superficie de contacto con el exterior, o sea, una mayor compacidad en su diseo. De igual manera vemos que la influencia de la forma tiene mas importancia en viviendas individuales que en viviendas colectivas dada la mayor relacin superficie de la envolvente en contacto con el exterior-volumen interior de la vivienda Por todo lo expresado se puede lograr una interesante economa energtica mediante una adecuado criterio de diseo tendiente a mejorar a la relacin superficie-volumen.\nVI-ZONA BIOAMBIENTAL Es indudable que el consumo de energa para mantener un nivel de confort interior aceptable depende fundamentalmente del clima, siendo mayor la necesidad de calefaccin en aquellas zonas donde las condiciones climticas, durante el periodo invernal, son ms rigurosas. El ahorro de energa tendr, entonces, valores significativos en algunas zonas disminuyendo su importancia en otras en funcin de las condiciones climticas. Para racionalizar el criterio de ahorro de energa, la norma IRAM establece un parmetro de referencia denominado Grados-Dias el cual lo define como la suma de las diferencias de temperatura entre 18 C y la media horaria diaria, para cada da del ao en que la media diaria es inferior a 18C y considera que a partir de los 900 grados-dias, las condiciones de confort interior exigen de un uso intensivo de la calefaccin, razn por la cual se hace necesario la verificacin del ahorro de energa en todas aquellas localidades que superen este valor, como as tambin para las que se encuentren en las zonas biombientales III, IV, V y VI. Los grados-dias suman las diferencias de temperatura entre la media horaria diaria y los 18C durante todo el ao. Este parmetro sintetiza la diferencia de temperatura ti-te de las expresiones (1) y (2) para todo el ao. VII-COEFICIENTE VOLUMETRICO G De acuerdo con todo lo que arriba expuesto estamos en condiciones de evaluar las perdidas de calor que se producen en una vivienda. Este valor surge de la suma de la perdida global de calor por transmitancia trmica (I) mas perdidas por renovacin del aire (II), siendo su expresin la siguiente: Q1 = Q1 + Q2\nKi: transmitancia trmica de los cerramientos del local no calefaccionado que no pertenece a la envolvente (W/ m2 C) Si: rea de los cerramientos anteriores (m2) Kr: transmitancia trmica de los cerramientos del local no calefaccionado que linda con el local calefaccionado en estudio ( W/ m2 C) Sr rea de los cerramientos anteriores (m2) Puede evitarse l calculo de g adoptando los siguientes valores: g: 0,5 para cerramientos que lindan con locales calefaccionados. g: 1 en cualquier otro caso. a: factor de correccin por inercia trmica del terreno, cuando la temperatura media diaria es menor de 18C, siendo su valor el dado por la tabla 3 de la norma IRAM 11.604 Kp: transmitancia trmica de cada uno de los cerramientos en contacto con el terreno (soldados y muros de subsuelo) ( W/ m2 C) P: permetro exterior de los cerramientos anteriores (m) b: ancho de la superficie efectiva de perdida de calor, de permetro P de los cerramientos anteriores de la tabla VII de la norma IRAM 11.604, en funcin de Kp y la conductividad del terreno (m). V: volumen interior del edificio vivienda calefaccionado (m3) y para el segundo trmino: Ce: calor especifico del aire. Se adopta el valor: 0,35 (W/mC). n: numero de renovaciones de aire promedio del edificio vivienda calefaccionado, por hora. El anlisis terico del numero de renovaciones n se calcula aplicando las siguientes formulas: y pertenecientes a locales contiguos\nn= n + n siendo:\nli: caudal de aire infiltrado por el cerramiento no opaco i, obtenido de la tabla IV de la norma IRAM 11.604 (m3/m2h). Svi: superficie abrible del cerramiento no opaco anterior (m2) V: volumen del edificio vivienda calefaccionado (m3)\nn: numero de renovaciones de aire promedio, debido a las ventilaciones naturales del edificio vivienda calefaccionado por hora (rejillas de ventilacin), obtenido de la tabla 6 de la norma IRAM 11.604. n: numero de renovaciones de aire promedio, debido a las ventilaciones controladas del edificio vivienda calefaccionado, por hora (extractores, inyectores). El mayor valor de n, calculado segn las expresiones (5) y (6), es que se adopta en la expresin (4) del coeficiente volumtrico de perdida de calor G. Una vez calculado el coeficiente G, se debe verificar que el mismo no sobrepase el valor mximo admisible establecido en la tabla VII de la norma IRAM 11.604, el cual varia en funcin del volumen interior de la vivienda calefaccionada y de los grados-dias.\nVIII-CALEFACCION Una vez verificada la aptitud trmica de la vivienda mediante el coeficiente volumtrico G, es fundamental conocer el consumo anual de energa necesario para calefaccionar la vivienda. De la ecuacin (3) obtenemos la perdida total de calor de una vivienda en la unidad de tiempo y para una temperatura exterior determinada, siendo: Qt = G. V . (ti te)\nSi adoptamos como temperatura exterior te el valor de la media horaria tm y la multiplicamos por las 24 horas del da, obtendremos la perdida total de calor un da determinado, siendo: Qt24 = 24 . G . V (ti- tm)\nComo nos interesa conocer el valor de la perdida anual de energa, hacemos la sumatoria de las diferencias de temperatura entre el interior y la media horaria diaria, durante todo el periodo anual donde es necesaria la calefaccin, quedando la expresin anterior de la siguiente manera: Q = 24 . G . B . S (ti tm) El valor S(ti- tm) es el que definimos anteriormente como grados-dias, D, quedando finalmente la expresin de la carga trmica de calefaccin anual, expresada en kilowatts horas, de la siguiente manera:\nIX-COSTO DE CALEFACCION\nEl costo de calefaccin anual de edificio vivienda calefaccionado se expresa por la siguiente ecuacin: C = Q .P Siendo: C: costo anual de calefaccin Q: carga trmica anual (kW/h) P: precio del kW/h\n2.2-EJEMPLO DE CALCULO\nEn el presente ejemplo numrico analizaremos una vivienda de 3 dormitorios. 1. Datos bsicos ( de norma IRAM 11.603) Localidad: Crdoba (zona IIIa) Temperatura media anual: 10,5 C Grados-dias anual de la localidad: 720C Velocidad media del viento: 12Km/h II-DETERMINACION DEL COEFICIENTE VOLUMETRICO G De las planillas I y II obtenemos las perdidas de calor volumtricas por transmitancia trmica y por esta renovacin del aire, siendo estas: Gr = 1,618 W/m3C (por transmitancia trmica a travs de los cerramientos) G2 = 0,359 W/m3C (por renovaciones de aire) El coeficiente volumtrico G se obtiene sumando las dos perdidas anteriores: G = G1 + G2 G = 1,977 W/m3 C\nIII-VALOR MAXIMO ADMISIBLE En la taba VII de la norma IRAM 11.604, figura una serie de curvas, una para cada zona de biombiental, las cuales permiten obtener, entrando con el volumen de la vivienda por el eje de las abscisas, el valor mxima admisible de G. Para un volumen del edificio vivienda calefaccionado de V = 167,51 m3 y zona biombiental III, el coeficiente mximo admisible de G es: G max. Adm = 3,500 W/m3 C Finalmente comparamos el valor mximo admisible con el coeficiente volumtrico de prdida de calor obtenido de la vivienda en estudio:\nG max.adm. = 3,500 W /m3 C G = 1,977 W /m3 C G < G max. Adm.\nBloque cermico portante Losa cermica c/viguetas pretensadas Metlica sin aislacin trmica 1,00 x 2,00 Metlica sin aislacin trmica 0,80 x 2,00 Metlica con vidrio simple 1,20 x 1,30 Metlica con vidrio simple 0,80 x 1,20 Banderola simple 0,40 x 1,00\nSUPERF. m2 Sm Sv 68,71 60,34 2,00 1,60 7,80 0,96 0,40\nCOEF "K" W/m2 C Km Kv 1,522 1,290 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 S. K = COEF "K" W/m2 C Kr\nCERRAMIENTOS QUE LINDAN CON LOCALES NO CALEFACCIONADOS CERRAMIENTOS OPACOS NO OPACOS\nMUROS TECHOS PUERTAS VENTANAS OTRAS\nFACTOR de Correccin "g"\nSUPERF. m2 Sr\nSOLADOS MUROS ENTERRADOS Baldosa cermica con 10 cm de contrapiso Permetro (m) "P" 31,55 Coef "K" W/m2 C Kp 3,57 Factor de correccin "a " 0,30 Ancho de Sup Efectiva "b" 0,43 Prdida de Calor (3) a.b.P.Kp 14,53\na.b. P. Kp =\nPRDIDA TOTAL DE CALOR POR LOS CERRAMIENTOS (1) + (2) + (3) VOLUMEN DEL LOCAL VIVIENDA CALEFACCIONADO PERDIDA DE CALOR VOLUMTRICA POR LOS CERRAMIENTOS G1=q/V\nW/C q = 270,96 m3 V = 167,51 W/m3C G1 = 1,618\nTIPO Abrir Comn DESCRIPCIN Marco y hoja de chapa doblada DIMENSIONES n 2,00 x 1,00 2,00 x 0,80 1,20 x 1,30 1,20 x 0,80 1 1 5 1\nInfiltracin m3/m2 h I 13,5 13,5 13,5 13,5\nSuperficie m2 S 2,00 1,60 7,80 0,96\nCaudal Renovado m3/h I.S.n 27,00 21,60 105,30 12,96\nn = I . S . n / V = 1,025 CARACTERSTICAS DE LA VENTILACIN\nVolumen m3/h v Caudal Renovado m3/h n.v\nn.v / V = 0,716 MAYOR NMERO DE RENOVACIONES n o n' CALOR ESPECFICO DEL AIRE PRDIDAS DE CALOR VOLUM. POR RENOVACIONES DE AIRE n = 1,025 W/m3 C Ce = 0,35 G2=n.Ce W/m3C G2 = 0,359\nIV-CARGA TERMICA ANUAL DE CALEFACCION La perdida anual de energa utilizada en calefaccionar la vivienda es:\nQ = 5722,6 KW/h\nV-CONSUMO ANUAL DE CALEFACCION DEL EDIFICIO VIVIENDA CALEFACCIONADO Si suponemos que el combustible utilizado para calefaccionar el edificio vivienda es el gas licuaso envasado y recordando los datos siguientes: Poder calrico del gas envasado: 12.013 caloras/Kg de gas liquido\n1 KW: 860,3 caloras Tenemos que el consumo anual de gas lquido es\nCgas = 410 Kg. de gas liquido VI-COSTO ANUAL DE CALEFACCION El mismo se obtiene multiplicando el consumo anual por el costo del kilogramo de gas: C $ = Cgas. P VII- CUADRO COMPARATIVO DE LA CARGA TERMICA ANUAL Para comparar la diferencia de consumo de energa que se origina al utilizar distintos tipos de mampuestos en la vivienda en estudio, hemos realizado un cuadro comparativo, el cual expresa, mediante barras representativas, la carga trmica anual de calefaccin de dicha vivienda para cada alternativa, indicndose adems sobre cada barra el porcentaje de aumento o disminucin de consumo con respecto al utilizado en el ejemplo (bloque cermico portante de tubos verticales) TABLA EXCEL CON DIBUJOS DE LADRILLOS\nVIII-ANLISIS DE LA PRDIDA VOLUMETRICA DE CALOR Si se pretende efectuar un balance tcnico-econmico de los costos de calefaccin y construccin de una vivienda, es preciso calcular el Coeficiente volumtrico G de prdida de calor. Este valor como ya dijimos considera simultneamente la resistencia trmica de los componentes del edificio; la situacin geogrfica en sus caractersticas climticas, y las condiciones de diseo. Los estudios de confort que rigen los mtodos de clculo han establecido que en poca invernal, la temperatura de diseo en el interior de los locales ser de 18C. En general, esto se conseguir por medios de sistemas de calefaccin que entregaran energa calrica de modo de reemplazar calor perdido por la vivienda. De esta forma se asegurara que, cuando el rigor de la temperatura exterior lo demande, el interior alcance ese piso de temperatura. Precisamente, a los efectos del clculo del parmetro G, se consideran las prdidas volumtricas de calor por infiltracin y por transmisin. Las primeras se deben a la existencia de filtraciones de aire a travs de las juntas de los cerramientos que conforman las aberturas (puertas, ventanas, etc.); y eventualmente a los sistemas de ventilacin que posean los locales. Pero al referirnos a las perdidas de calor por transmisin; entran a jugar los conceptos vistos anteriormente. El calor podr perderse del interior de un edificio; debido a la transmisin a travs de los muros; los cerramientos (opacos y no opacos), el piso, y por supuesto, el techo. En este juego de energa resulta vital asegurar la mayor cantidad de formas de retener el calor en el interior de la vivienda, y es vlido para entender la importancia de contar con una cubierta que observe un comportamiento apropiado a esos requerimientos. En relacin directa con el diseo de la vivienda, posiblemente sea el techo la mayor superficie de la vivienda expuesta a la prdida de calor por transmisin. Naturalmente, todo lo expuesto resulta de valor si se trata de la situacin climticamente inversa, es decir, con el clima estival donde la temperatura mayor es la exterior y, por lo tanto, lo que se pretende es impedir su ingreso a los locales habitables.\nSin pretender introducirnos en los pormenores del clculo de G ya que excedera las pretensiones de esta publicacin, si resulta vlido insistir en el hecho que la fraccin del coeficiente correspondiente a las prdidas por transmisin, es proporcional a la transmitancia del elemento y a su superficie. Acordando que los techos resultan, en viviendas unifamiliares de una o dos plantas, con una superficie de fuerte incidencia sobre el total, adicionarle una alta transmitancia trmica de la solucin tecnolgica adoptada como cubierta, ser conducir invariablemente al edificio a una situacin de gasto continuo para mantener una aceptable temperatura interior. Esto, en trminos de clculo, se conoce como carga trmica y es la energa, medida en kilowatt hora, que habr que aportar a la vivienda para mantener la temperatura interior siempre por encima de 18C. En edificios de planta baja, ms de 50% de esa carga trmica puede deberse a un techo mal aislado. Si a eso smanos que grandes fugas de calor degradan los materiales componentes, generan disconfort, y pueden permitir condensacin en invierno, se concluye en la necesidad de emplear respuestas tecnolgicas apropiadas a la situacin. IX-ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS PARA INCIDENCIA EN LA PERDIDA DE CALOR CUBIERTAS DE TEJAS E\nSon incontables las variantes constructivas que la prctica ha aportado a la tcnica en ejecucin de cubiertas con teja cermica. Su descripcin en detalle ser impensable, pero se puede nombrar las variantes ms generales en lo referente a la presencia o no de distintos estratos, y su manera de combinarlos. La opcin ms simple es la que incluye (en orden ascendente), la estructura de soporte, el entablando, la aislacion hidrfuga, los listones, una pequea cmara de aire, y la teja cermica (alternativa 1). Una segunda variante la constituye la misma secuencia del primer caso, pero con un manto de poliestireno expandido (de espesor 20mm) encima del aislante hidrfugo (alternativa 2). Un tercer caso que frecuentemente se encuentra en la prctica, es el constituido por una cubierta sin aislacin (como el la alternativa 1), con un cielorraso horizontal de machimbre formando un entretecho no accesible. En este caso no existe aislacin trmica de ninguna especie (alternativa 3). Una cuarta posibilidad es la colocar planchas de poliestireno expandido de 20 mm, encima del cielorraso horizontal de madera(alternativa 4). En cambio, si el aislante trmico se inserta debajo de la teja, y el cielorraso se mantiene sin aislacin, se habr conseguido una nueva opcin constructiva (alternativa 5). Empleando todas las variantes de cubierta de teja descriptas anteriormente, se procedi a calcular el coeficiente volumtrico de calor G para una misma vivienda. A efectos comparativos y con la finalidad de poseer valores de referencia, se ha incluido en este listado de ejemplos, a la losa de hormign cuya transmitancia trmica se calculara ms arriba (alternativa 6). X-Valores comparativos Se tom como vivienda de referencia la que describe la Norma IRAM 11.604/1990. Se trata de una casa de 63.24 m2 de superficie, de una planta, ubicada en Las Lajas, provincia de Neuqun. Con esa base, se calcularon las prdidas de calor y la carga trmica, para las seis alternativas enunciadas anteriormente. De esta forma se pretenda poseer, ms que los valores absolutos de cada solucin, el comportamiento relativo entre ellas.\nCon los resultados a la vista y habiendo mantenido constante las caractersticas de la vivienda, se pueden sacar interesantes conclusiones respecto a la importancia de la presencia del aislante trmico, y acerca de cul es el modo ms conveniente de disponerlo.\n150 100 50 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 ALTERNATIVA\nXI-Anlisis de los resultados: El esquema funcional con mejor comportamiento trmico, result ser la alternativa 4, es decir, aquella que dispone una cubierta sin aislante trmico, pero un cielorraso horizontal a 2,40m de altura, constituido por manera machimbrada con un manto de poliestireno expandido por encima. Esta propuesta alterna un volumen habitable pequeo (ms fcil de calefaccionar), con un aislante ubicado de manera tal que minimiza las perdidas de calor ocurridas por el techo propiamente dicho. Dentro de este esquema, y ya considerando el conjunto de la vivienda, se advierte que el 86%de las prdidas de calor corresponden a tranmisin y el resto a infiltracin. Si, a su vez, observamos la incidencia de la transmisin por el techo en relacin al total de prdidas por transmisin, el resultado arroja un valor de 26%. O sea que, en el balance total de las prdidas, el techo se lleva un 22% de la incidencia.\nEstos valores variarn segn se trate de las soluciones adoptadas; en este caso, analizamos la opcin de mejores resultados, pero se ver que las incidencias resultan sumamente variables, por ello la importancia de estudiar pormenorizadamente el tema.\nRetomando el ejemplo de la alternativa 4, puede decirse que la incidencia de las prdidas por infiltracin de aire no resulta demasiado significativa. Mejorar ese parmetro implicar mejorar el diseo de las carpinteras, o alterar su orientacin. Otro de los importantes factores de prdida de calor, resulta ser la transmisin a travs de los llamados cerramientos no opacos exteriores, cuyo ejemplo ms notorio son los vidrios de los aventanamientos. En el ejemplo- del que vale aclarar que cuenta con dos puertas exteriores, cinco ventanas y dos ventiluces, su incidencia es casi la misma que la del techo completo. Por lo tanto, sera prudente estudiar la conveniencia de incluir aberturas con doble vidriado hermtico, que mejoren la aislacin. Tambin es til comparar la alternativa 4 de mejor rendimiento, con las restantes alternativas constructivas tomadas en el clculo. En tal sentido, importar saber que relacin existe entre la carga trmica de cada una, necesaria para calefaccionar la vivienda. La Figura 4 ilustra acerca de los porcentajes de carga trmica calculados para cada alternativa constructiva, respecto a la que result con mejor rendimiento. Por su parte, la Figura 5 muestra la incidencia porcentual que, para cada caso, tienen las prdidas producidas por el techo, respecto a la totalidad de prdidas ocasionadas en la vivienda. Ya habamos dicho que el mejor de los casos resulto de un 22% de las prdidas totales. En el grfico se nota cmo crece este parmetro a medida que se ubica la aislacin trmica en otro lugar del techo (que no sea el cielorraso). O cuando directamente se lo elimina. Al final de esta comparacin queda la cubierta de losa, que llega a perder el 55% del total a travs del techo. Observando la Figura 4 se nota que la ausencia de aislacin trmica (como es el caso de la alternativa 3), lejos de constituir un ahorro, puede, puede convertirse en una pesada carga traducida a costo de calefaccin, ya que necesitar un 11% ms de energa que la alternativa 4. Esto, traducido al caso de la vivienda adoptada por IRAM como ejemplo, representa unos 3.100 Kwh por ao. Finalmente, resulta obvio advertir la notable desventaja constituida por la alternativa 6 (losa de hormign), respecto a cualquier otra variante que se adopte. Tambin puede resultar de utilidad hacer una sucinta referencia al comportamiento de la chapa, en cualquiera de sus variantes comerciales (ondulada, pintada, etc.). El conjunto de soporte y aislacin ubicado por debajo del elemento es similar, desde el punto de vista trmico, la requerida por la teja, por lo tanto, se comparara a continuacin slo los valores de resistencia trmica alcanzados por ambas alternativas. Es posible avertir que, independientemente de cuestiones estticas o funcionales, la termohigrometra tambin otorga a la teja cermica importantes. Elemento Espesor Conductividad l Resistencia trmica R Teja Cermica 0,013 m 0,76 W/m K 0,017 m2K/W Chapa Galvanizada N 24 0,0006 m 58 W/m K 1,03 . 10-5 m2 K/W\ninforme tecnico grupo1_correccion.pdf\nCarlos C. Anguiano\nPrpragacion de Oleaje


Mosquera (Alcalalí) - Wikipedia, la enciclopedia libre\nMosquera es una partida del término municipal de Alcalalí, situada a la orilla derecha del río Gorgos, en la provincia de Alicante.\n1 Vestigios de la antigua alquería\n2 San Juan de Mosquera\n2.2 El porrat\nVestigios de la antigua alquería[editar]\nLa alquería de Mosquera -que tenía cuarenta viviendas- quedó despoblada con la expulsión de los moriscos en el año 1609. Los nuevos pobladores se establecieron exclusivamente en el núcleo de Alcalalí y Mosquera continuó deshabitada, salvo algunas casas de campo aisladas. De la antigua alquería aún se conserva en la actualidad su iglesia -conocida popularmente como la ermita de San Juan- y un aljibe del siglo XIII.\nSan Juan de Mosquera\nLa imagen de San Juan de Mosquera, que data del siglo XIX y fue obra del escultor Luis Gilabert Ponce, representa a San Juan Bautista a la edad de un año; por ello, se la conoce con el nombre del Sant Joanet. Se trata de una talla policromada, de unos 60 centímetros de altura sin medir la peana. La importancia de este santo para Mosquera se pone de relieve en la siguiente canción tradicional:\nSan Antonio está en Benisa,\nJesús Pobre, bajo el Montgó.\nEl Porrat de San Juan empezó en la época de los moriscos, y después de su expulsión continuó celebrándose con los nuevos repobladores de Alcalalí. Esta feria ganó mucho renombre durante el siglo XVIII. Visitantes y feriantes de toda la comarca se reunían año tras año hasta finales del siglo XIX, cuando el porrat fue trasladado definitivamente a Alcalalí.\nEn el año 1740 el Barón de entonces estableció toda una serie de medidas para regular la celebración del porrat, y encomendó su aplicación al rector y a dos concejales de Alcalalí, que eran los encargados de seleccionar los feriantes, de cobrar la tasa sobre cada parada y, finalmente, de destinar la recaudación a la reparación y mantenimiento de la ermita de San Juan.\nObtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosquera_(Alcalalí)&oldid=98166246»\nSe editó esta página por última vez el 6 abr 2017 a las 16:15.


¿Sabías que los CACTUS son las plantas más instagrameadas del mundo? | Architectural Digest España\n¿Sabías que los CACTUS son las plantas más instagrameadas del mundo?\nLas monsteras, los helechos pero sobre todo los cactus. Un estudio nos cuenta cuáles son las plantas más instagrameadas. Más de 4 millones de personas ya han colgado la fotografía de alguna de ellas.\nAunque parezca increíble, nuestra obsesión por las plantas y nuestro empeño por hacerlas instagrameables ha crecido (todavía más) en los últimos meses, con el cactus en lo más alto del podium. Un estudio de HomeHow lo demuestra. Sus expertos han descubierto que el hashtag #houseplants se ha utilizado más de 4 millones de veces en la Red Social y la tendencia se incrementa cada semana. Entre las más populares, además de la reina de los pinchos, están las prácticas monsteras y los venenosos filodendros, pero también los helechos y los potos. Y la que menos nos gusta postear es por lo visto el maíz, con apenas 40.000 entradas. Aquí una lista de las que más aparecen en Instagram.\n1- Los cactus\nGanan por goleada. Casi 24 millones de hashtags de Instagram han estado dedicados a estos nopales que necesitan pocos mimos, son estéticamente perfectos y además absorben los campos electromagnéticos. Hay 25.000 variedades, así que dan para todos los gustos, desde los microcactus ideales en espacios reducidos hasta otros de crecimiento rápido que pueden convertir tu salón en el desierto de Sonora en pocos meses. Mercedes García, la fundadora de Desert City, nos contó todo lo que hay que saber sobre pinchos aquí.\n2- Las monsteras\nHay hasta un día de la semana en Instagram dedicado a ellas, el #MonsteraMonday, que en esta imagen compiten con el imbatible #Caturday. Poco más se puede añadir excepto que esta planta con capacidad de transformar tu salón en el Amazonas, necesita igualmente pocos cuidados (será por eso que nos gusta) y es tan agradecida como aparente. Sus variedades son infinitas y según el estudio de HomeHow suma más de 1.654.000 hashtags.\n3- Los filodendros\nNo solo son habitantes perpetuos de las casas de nuestras abuelas y madres sino que desde hace unos años son tendencia, también en Instagram, con casi 800.000 entradas. Hablamos de las 700 variedades, originariamente tropicales, de estos pequeños arbustos de enormes hojas verdes que pueden sobrevivir en el interior si los cuidamos bien. Aunque algunos son venenosos, viven en los bosques y son capaces de trepar por los troncos de los árboles, los que conocemos son la versión domesticada, por suerte.\n4- Los helechos\nMás de 600.000 veces ha sido esta planta protagonista en la Red Social y es que el encanto de sus hojas largas y como lánguidas da mucha paz y es 100% decorativo. No en vano es una de las plantas de interior más populares que existen. Además, que sepas que es la ideal para los dormitorios porque produce mucho oxígeno y purifica el ambiente. Justo lo que necesitamos.\n5. Los potus o pothos\nAunque tengan nombre de presidente de los Estados Unidos (como todos los fans de la serie El Ala Oeste saben bien), esta planta entrañable es una de las más codiciadas en la Red, con casi 500.000 hashtags dedicados a ella. No tienes más que comprobar la popularidad de sus hojas verdes o amarillas en Internet. Trepa mediante raíces aéreas que se enganchan a las ramas de los árboles y está presente en muchas oficinas y espacios públicos porque crece considerablemente y es muy resistente.\n6- Las sansevieria\nLos ingleses la llaman snake plant, serpiente, por sus hojas alargadas que suben casi serpenteando y nosotros, quizás por lo mismo, lengua de suegra o de tigre. Es una de nuestras favoritas. Viene de África y Nueva Guinea y tolera muy bien la falta de agua y el calor, por lo que es ideal si vives en la mitad Sur de España o en otros países de climas cálidos y secos. Se popularizó en los años 30 y ahí sigue, cosechando más de 300.000 instagrameos. Es, además, otro buen purificador del aire.\n7- Las aglaonemas\nPueden ser rojas o verdes pero casi siempre aparecen moteadas o jaspeadas. Estas plantas, conocidas como Chinese Evergreen por su procedencia asiática, no necesitan mucha luz así que son perfectas para pisos interiores. Eso sí, para que alcancen su metro de altura (posible en alguna de sus variedades) necesitas mucha paciencia. Más de 242.000 hashtags celebran su aspecto tropical. Tomálo con calma.


Registrarse en bet365 aprovechando todas sus ventajas -\nRegistrarse en bet365 aprovechando todas sus ventajas\nbet365 casa de apuestas\nA continuación vamos a desgranar cómo registrarse en bet365 y conseguir una cuenta en una de las casas con mayor predicamento en nuestro país.\nRegistrarse en bet365 de manera fácil\nLo primero que tenemos que cumplir es hacer clic donde nos pone “Registrarse” o en nuestros banners. En ese momento nos aparecerá una ventana emergente donde nos pedirán una serie de datos, algunos de los cuales serán obligatorios y otros opcionales. En esta hoja de registro en el apartado de Preferencias vienen ya predeterminadas el huso horario CET y el formato decimal para las cuotas, pero si quieres puedes modificarlo.\nEs importante que te registres desde alguno de estos banners para evitar problemas de cookies. A veces registrarse desde sitios extraños, popups, layers etc… hace que no sea tan sencillo.\n¿Te gusta este artículo sobre bet365? ¡Vótalo! (7 votos, promedio: 5.00 de 5)\nRegistrarse en Bet365 desde su app\nBet365 permite registrarte con ellos desde su app, para ello lo primero que tienes que hacer es descargarse la app desde su web oficial, para ello puedes pinchar en cualquiera de los enlaces o banners de Bet365 que esta en esta página.\nUna vez te descargues e instales la app de Bet365 y abras la aplicación, la app te preguntara si quieres iniciar sesión (para ello deberías de tener tu nombre de usuario y contraseña de Bet365), si no puedes iniciar sesión porque no tienes cuenta activa en Bet365, la app te da la opción de “crear cuenta”.\nAl pinchar en Crear Tu cuenta aparecerá el formulario de registro de Bet365, de esta forma tendrás que rellenar los datos que te solicitan con tus datos personales y elegir tu nombre de usuario y contraseña.\nSi estás interesado, puedes comparar distintos sitios para terminar de definir tu elección para registrar tu cuenta. Por eso te dejamos esta comparación entre BEt365 y Betfair.\nPosibles errores y problemas al registrarse en bet365\nEntre los errores más comunes a la hora de registrarse en la casa de apuestas bet365, y hablo de errores que te pueden ocasionar problemas en el futuro, figuran los siguientes:\nLa base de los datos es tu Documento Nacional de Identidad, o D.N.I. Si ganamos o queremos retirar dinero de Bet365 nos van a pedir la pertinente documentación y cotejarán si los datos de registro en Bet365 coinciden con los recogidos en nuestro DNI. Si hay datos claramente incorrectos, directamente no nos pagarán el dinero que demandamos, a pesar de que al registrarnos utilizan una herramienta vinculada con la policía en la cual verifican nuestro DNI. No cuentes con esa coartada. No es cuestión baladí, así que recuerda que tienes que indicar todos los datos correctos al registrarte en Bet365.es así como en cualquier otra casa de apuestas o casino. Insistimos que a la hora de registrarte en bet365 revises tu documento de identidad para evitar problemas gordos en el futuro.\nPara poder registrarte en Bet365 y hacer apuestas deportivas tienes que ser mayor de edad, es decir debes tener 18 años o más. Para registrarte y apostar tienes que ser mayor de edad. Si, por ejemplo, tienes 17 años y te das de alta pensando que cuando seas mayor de edad ya retirarás el dinero que vas ganando, estás equivocado, no puedes. Si lograses crear la cuenta, que lo dudo, te podrías encontrar con la desagradable sorpresa que Bet365 te cancele todas las ganancias. Es un tema legal en el que no hay excusas posibles. Sí, te puedes registrar también desde la app de bet365, pero OJO, recuerda que has de ser mayor de edad si no quieres tener problemas.\nTen también muy en cuenta la corrección de la dirección de correo electrónico y del número de teléfono móvil que facilites, porque también son formas de control y verificación de datos. O sea, puede que a la hora de retirar el dinero te manden un email o un SMS, o realicen una llamada; si los datos no son correctos, podrían no pagarte cuando solicites el dinero. Precisamente por eso usa una cuenta de correo electrónico correcta y real, y facilita tu número de teléfono verdadero. No sería la primera vez que uno, haciendo el tonto o por equivocación, se registra con datos falsos u erróneos y termina teniendo problemas. A su vez una vez que estés registrado intenta comunicar todas las modificaciones que hagas a BET365.es así vas a evitar problemas a la hora de retirar dinero, a veces cambiamos el numero de telefono , no avisamos y pasa lo que pasa…..\nEn el área de usuario, a la hora de registrarse en Bet365, es importante tener en cuenta que el nombre de usuario no tiene que estar registrado y que, además, deberá contener entre 6 y 14 caracteres; podras utilizar letras, números y guiones bajos. Por otra parte, la contraseña debe tener entre 8 y 32 caracteres y, sobre todo, ten presente que no nos van a permitir usar combinaciones fáciles de intuir, como años y lugares de nacimiento, etcétera. La contraseña debe combinar letras,mayúsculas y minúsculas, y algún número, y si tiene algún símbolo mejor que mejor. Este apartado de login y password acostumbra a ser lo que más quebraderos de cabeza provoca a los usuarios, sobre todo la contraseña. Sé paciente, piensa que todo este entramado se establece para evitar que alguien te robe la cuenta y pierdas tu dinero, y casi te aconsejaría que a la hora del registro con Bet365 utilices herramientas de generación de contraseñas, la guardes y te olvides. A mí, personalmente, me gusta el generador de contraseñas de RoboForm. Si tú mismo no conoces tu contraseña, será más complicado que te la roben.\nMi consejo es usar programas de gestión de contraseñas al estilo Roboform o las contraseñas de Chrome\nFinalmente, tendrás que pinchar donde pone que confirmas que eres mayor de edad y que aceptas todas las condiciones de bet365.\nFAQs Registrarse en Bet365\n¿Puedo registrarme en Bet365 desde su app?\nSi, la app de Bet365 te permite registrarte en bet365 y tener una cuenta para apuestas, casino o poker en bet365. De hecho, con esta aplicación podrás hacer exactamente lo mismo que con la versión de bet365 de PC o con la versión de web móvil.\n¿Cuesta dinero registrarse en Bet365?\nNo, crearse una cuenta en Bet365 no tiene ningún coste asociado. Recuerda introducir todos tus datos personales de forma correcta.\n¿Es mejor registrarse en Bet365 desde su web o desde la app?\nEs igual, tienes los mismos derechos te registres desde la web o desde la app, serían las mismas condiciones. De esta forma, te recomendamos que utilices la vía que te parezca más cómoda.\n¿Qué datos me piden para registrarme en Bet 365?\nTe piden tus datos personales y tu DNI / NIE / Pasaporte. Es importante, por motivos de seguridad, que introduzcas tus datos de forma correcta, tal y como aparecen en tu documento de identidad.\n¿Verifican mis datos al registrarme en Bet365?\nPara algunas funciones de Bet365 es posible que verifiquen tus datos y que te pidan una copia del documento que hayas indicado. Es por ello que te recomendamos que verifiques tu identidad nada más crees tu cuenta, así no tendrás ningún problema en el futuro.\n¿Es mejor apostar desde la app de bet365 que desde la web móvil?\nAmbas formas de apostar te ofrecen las mismas posibilidades y servicios. No obstante, sí que solemos recomendar de forma general la app de bet365 porque suele funcionar más rápido y fluido y que web móvil.\n¿Es legal y seguro apostar en bet365?\nHacer apuestas online en bet365 es totalmente legal y seguro. Este operador de juego otorga garantías ya que tiene todos los permisos necesarios para ejercer en España.\n¿Puedo jugar al casino con mi cuenta de bet365 para apostar?\nSí. La cuenta de bet365 sirve tanto para hacer apuestas deportivas como para jugar al casino online (slot, tragaperras, ruleta, juegos de naipes…).\n¿Cómo puedo registrarme en bet365?\nCrear tu cuenta en bet365 es tan sencillo como rápido y seguro. En este artículo de ApuestasFree te enseñamos cómo hacerlo de forma fácil y siguiendo una serie de pasos muy delimitados.\n¿Se tarda mucho en registrarse en bet365?\nEl proceso es muy simple y rápido, por lo que no te llevará más que un par de minutos. Aunque todo dependerá de lo rápido que escribas, claro.\n¿Puedo registrarme desde la web en móvil?\nSí, no hay ningún problema en crear tu cuenta desde un teléfono móvil, ya que la web es la misma tanto para PC como para dispositivos móviles.


Arizona registra más de 1,000 nuevos casos de coronavirus por tercer día consecutivo – el 5to Poder\nArizona registra más de 1,000 nuevos casos de coronavirus por tercer día consecutivo\nEl número de muertes por coronavirus en Arizona llega a 5,918 mientras que los casos confirmados llegan a 242,480 este jueves. Revisa aquí cuántos casos de coronavirus hay en el área que vives.\nArizona.-El día de hoy, Arizona reportó 1,315 nuevos casos de coronavirus y 13 muertes relacionados con la enfermedad\nLunes: 801 nuevos casos de coronavirus.\nMartes: 1,157 nuevos casos de coronavirus.\nMiércoles: 1,044 nuevos casos de coronavirus.\nJueves: 1,315 nuevos casos de coronavirus.\nEl número de muertes por coronavirus en el estado llega a 5,918 mientras que los casos confirmados llegan a 242,480. Cabe mencionar que el estado no reporta cuántas personas se han recuperado.\nRevisa cuántos casos de coronavirus hay cerca de tu casa\nEl departamento de salud de Arizona dio a conocer los códigos postales de las personas con coronavirus para que la comunidad sepa como se mueve el virus en sus áreas. Para buscar el numero de casos positivos en tu área, dale clic en la lupa en la pestaña a la derecha y escribe tu código postal o la dirección de tu residencia. Así te revelará los contagios.\nSolo un condado de Arizona puede para impartir clases presenciales todos los días. Sin embargo, continúan reportándose brotes en los planteles escolares a través del estado.\nDesde el mes de agosto, 39 escuelas a través del condado de Maricopa han reportado casos de coronavirus entre su población estudiantil y miembros de su plantel . Recientemente, el distrito escolar Phoenix Union informó que un estudiante-atleta del equipo de fútbol americano de Betty H. Fairfax dio positivo a la prueba de coronavirus. Además, el distrito reporta que se les informó la posibilidad de exposición al virus en dos oficinas de preparatorias.\nEsta semana la preparatoria Fountain Hills anunció que cerrará por dos semanas y todos los estudiantes se tendrán que poner en cuarentena, según el distrito. La decisión de cerrar la preparatoria fue debido a la cantidad de estudiantes que estuvieron en contacto con una persona que dio positivo a la prueba de coronavirus.\nA partir del 2 de Nov y para evitar rebrote, aplicarán nuevas medidas en Sonora\nConsulado de México en Yuma exhibirá altares de muertos\n11 agosto, 2019 10830 vistas


QUEREMOS VIDEOS DE LA SERIE!!!!!!!...jejeje... Q tan caro cuesta un pedazo de espacio en la net???...Sería ideal poder ver esa serie denuevo!!!\nQue fue de esta Idea!!!!!!!!!\nPublicado: Vie Mar 02, 2007 12:16 pm Asunto:\nRecuerdo cuando en el aula de Kevin hacen una votación para elegir al representante de la clase... ¡y Ringo Starr quedó segundo!\n(También me gustó mucho el homenaje a la serie "Star Trek" -la clásica, por supuesto-; pero ése es otro tema.)\nPublicado: Vie Mar 02, 2007 5:56 pm Asunto:\nDanica McKellar hoy:\nEn Path of Destruction:\nEn Strong Medicine:\nPublicado: Vie Mar 02, 2007 7:12 pm Asunto:\nSiempre me gusto Karen,la hermana hipiie de Kevin...despues tuve una enamorada que se llamaba Karen y hasta la lleve 2 años seguidos al teatro Peruano-Japones,curiosamente tambien Karen Arnold se caso finalmente con un tal Michael(en la serie)..recuerdan?\nPublicado: Vie Mar 02, 2007 7:53 pm Asunto:\ncuriosamente tambien Karen Arnold se caso finalmente con un tal Michael(en la serie)..recuerdan?\nSí, el actor era David Shrwimmer (o como se escriba), que luego fue "Ross" de la serie FRIENDS.\nPublicado: Vie Mar 02, 2007 8:18 pm Asunto:\nLo mismo yo, michael_music, Karen Arnold (Olivia D'abo) siempre fue mi favorita dentro de la serie; sobre todo en el capitulo "el angel", para mi uno de los mejores donde se ve a su novio ,un hippie total, discutiendo con Jack Arnold, el padre, que habia luchado en Corea.\nAl ver a un comunista frente a un ex militar a Kevin se le llenaba la cabeza de ideas sobre quien de los dos tenia la razon. Al final la razon la tiene el novio....... buen capitulo ese eh!!!\nPublicado: Sab Mar 03, 2007 6:44 pm Asunto:\nAl final la razon la tiene el novio....... buen capitulo ese eh!!!\nMuy buen capitulo si no me equivoco creo que es el primer capitulo,nose pero siempre tanto el primer y el ultimo capitulo es de vital importancia.Recuerdo llorar al ver el primero y ultimo capitulo de la serie(entre otros).Hoy en dia a veces cuando prende el DVD y se escucha el intro principal de Joe Cocker,mis sobrinos se congregan frente a la pantalla,y nos reimos de las ocurrencias y el buen humor de 'Los Años Maravillosos'.\nPublicado: Dom Mar 04, 2007 10:06 pm Asunto:\nSnif, Snif... Cunado nos reunimoa para ver esta serie?!?!?! .. como buenos Wonderyearniaticos que somos!!!!\nPublicado: Lun Mar 05, 2007 11:50 am Asunto:\nEl primer capítulo, si mal no recuerdo, alude a la guerra de Vietnam y al asesinato de Martin Luther King. Era, por tanto, 1968. En ese episodio le avisan a Winnie que su hermano mayor (Brian Cooper) murió combatiendo en el país asiático.\nEl capítulo "Angel", donde Karen Arnold lleva a su novio hippie Louis (interpretado por Jack Corbett, estoy seguro), fue el cuarto episodio de la primera temporada.\nYa que hablamos de esta serie de culto, precisamente en "Angel" hay una escena donde Kevin está viendo una TV a colores; pero al año siguiente, en la segunda temporada de la serie, hay un capítulo donde los hijos le ruegan al señor Arnold que compre una por Navidad pues eran los únicos del lugar que todavía tenían TV en blanco y negro (¿recuerdan?). Esto motivó cartas de los fans señalando el error; y los productores de la serie manifestaron que esto era una prueba "de que la memoria de Kevin al recordar su infancia no era cien por ciento precisa". ¡Qué tal salida!\nPublicado: Lun Mar 05, 2007 1:31 pm Asunto:\nsi, que tal salida. La verda que no me sabia esa y si, tienes razon cuando dices que el angel era el capitulo cuarto de la primera temporada.\nPublicado: Lun Abr 09, 2007 2:35 pm Asunto:\nAh, si, ese capitulo lo vi la otra semana. Quedo con 4 votos!\nTambien, se puede oir al final del episodio "La Oficina de Papa" la cancion "Blackbird", cuando Kevin y su papa estan en el patio viendo las estrellas.\nTambien, hay un capitulo donde estan viendo el tema de los valores y cuando la maestra pregunta que de donde sacamos los valores, uno de los alumnos dice "De los Beatles!"\nGran Serie, en verdad.\nPublicado: Lun Abr 09, 2007 5:35 pm Asunto:\nNo solo sale Blackbird, tambien hay otras canciones como Your mother should Know en el capitulo de su mama, tambien esta All you need is love en otro capitulo, bueno esas son las que recuerdo.\nPublicado: Lun Abr 09, 2007 5:40 pm Asunto:\nLa canciones Beatles que salen ufffff son muchas:\nBlackBird, in my Life, All you need is love, I want a hold your Hand, Here comes the sun, With a little help from my friends. etc etc\nEste viernes Santo tuvimos Los Harriboyz nuestra 2da maraton Keviniana en mi casa, ya postearan las fotos\nPublicado: Lun Abr 09, 2007 5:43 pm Asunto:\nSiempre se reunen para ver los años maravillosos ???\nPublicado: Lun Abr 09, 2007 5:58 pm Asunto:\nSi de vez en cuando , pero mas nos reunimos para las pichangas.\nPalabras en total: 1,253\nPublicado: Mie Abr 11, 2007 7:54 pm Asunto: in my life\nHay un capitulo dnd se escucha al final de esta la cancion IN MY LIFE interpretada creo por Judi Collins pero que le sale bien mas lenta y mas felling mostra\nPublicado: Mie Abr 11, 2007 8:08 pm Asunto:\nel video esta lindisimo años maravillosos los 60's\nPublicado: Mie Abr 11, 2007 10:28 pm Asunto: Re: in my life\nes cierto es cuando corta el BOSQUE HARPER, y lo convierten en un centro comercial...\nACA SE TIENE BUENOS DATOS http://www.ci.ulsa.mx/~elinos/WonderYears/\nUltima edición por Marko el Mie Abr 11, 2007 11:00 pm, editado 1 vez\nPublicado: Mie Abr 11, 2007 10:48 pm Asunto:\nEn la primera temporada, en el cuarto de Kevin y Wayne, se notaban las fotos que venian en la edicion de vinilo del White Album\nPublicado: Vie Abr 27, 2007 6:39 pm Asunto:\nOie y donde queda ALF?! jajaja no pero siendo francos ALF es otra serie con la q me siento bien atrapado...\nEn ALF hay un capitulo cuando Alf cree que su vecino es Elvis que nunca murio y dice "Me engañaron con lo de Paul McCartney, ya no volvere a ser tan credulo!"\nEn el primer capitulo, atras de la puerta tambien se ve un poster de Help!. Por lo visto, ya despues recortaron el poster del White Album o no se que, porque ya despues estaban las fotos arriba de la cama de Kevin todas separadas (referencia a la separacion del grupo?). En otro capitulo, cuando Kevin habla del dia de campo de empleados de donde trabajaba su papa, se oye de fondo "When I Am Sixty-Four"\nPublicado: Vie May 04, 2007 12:04 pm Asunto:\nCompletamente de acuerdo, una de las mejores serie que he visto .. resulta inevitable que al verla se movilicen una serie de recuerdos y vivencias de nuestra infancia (soy una idealista sentimental) ... además que la música es buenísima\nPublicado: Sab May 05, 2007 3:19 pm Asunto:\nNo olvidemos que tambien en el cap 93 donde Winnie y Kevin se pelean en una fuente de soda aparace como sound Track.\nuna cancion de nuestro Gran Ringo Starr!!!!!!!\nYou are Sixteen- Ringo Starr\nPublicado: Dom May 06, 2007 12:45 pm Asunto:\nA propósito tengo una gran curiosidad : cómo se dividio la serie; es decir si tiene creo que 151 capítulos, cuántas temporadas fueron o cuántos años duró??? y cómo se organizaron éstas?? ... Please!!! no sé si alguien orientarme\nPublicado: Dom May 06, 2007 1:41 pm Asunto:\n11 temporadas llenecitas de referencias Beatleras.\nComenzó en el 88', con 2 temporadas por año (promedio de 23 capítulos cada una), por lo que la última temporada acaba a la mitad del 93' (por eso son 11), con Kevin de 17 años, habiendo comenzado a los 12. Eso hace que literalmente veamos a Kevin crecer y "los tiempos cambiar" a lo largo de la serie\nEn Perú circulan 11 DVDs (los míos los tiene hace tiempo el desgraciao de Rolly y no me los devuelve!) con todas las temporadas completas, tomadas de la tv.\nPublicado: Dom May 06, 2007 2:06 pm Asunto:\nlos míos los tiene hace tiempo el desgraciao de Rolly y no me los devuelve!\nEl FBI mató a Lennon? 16 Danielennon 14701 Vie Oct 22, 2010 7:17 pm\nFeedback 22 taxbluesman 15343 Mar Jun 08, 2010 6:11 pm\nQue les parece esta Foto 29 Marko 31099 Mie Feb 25, 2009 7:06 pm\nConcert for George 34 I_ll_Follow_The_Sun 37990 Sab Feb 07, 2009 6:52 pm\nHola.. Jeanvd esta con ustedes xD!!! 18 jeanvd 11428 Sab Dic 02, 2006 11:12 pm


Tónico Iluminador 30 ml - Louré\nTónico Iluminador 30 ml\nUn rostro homogéneo y luminoso es posible gracias a nuestro tónico iluminador Ready, Set, Shine, pues mejorará la calidad de tu piel enfocándose en su tono y textura, gracias a su fórmula altamente concentrada de Niacinamida y nuestro activador celular Euglena Gracilis Extract, un ingrediente que reafirmará y tonificará tu rostro eliminando los signos de fatiga y estrés de tu piel.\nElimina y combate los signos de fatiga.\n✔ 3 veces más firme.\n✔ 4 veces más tonificada.\n✔ Inflamación disminuida al 75%.\nEuglena Gracilis Extract, activador celular cronobiológico que tonifica y reafirma la piel, reactivando su metabolismo y eliminando los signos de fatiga y estrés.\nNiacinamida, mejora el tono de piel de manera inmediata para lograr un aspecto radiante y homogéneo.\nKombucha Black Tea Ferment, extracto biotecnológico extraído del té negro dulce, el cual entrega una rica y potente dosis de luminosidad a la piel mejorando además su tono y textura.\nDespués de limpiar tu piel, humedece una almohadilla con Ready, Set, Shiney aplica en el rostro y cuello mediante suaves palmaditas. Utilízalo dos veces al día, mañana y noche.\nAgua (Aqua)/Water/Eau, Agua de Manzanilla*, Niacinamida, Extracto de Avena*, Extracto de Pepino*, Propanediol, Extracto de Euglena Gracilis**, Extracto de Phragmites Communis**, Extracto de Poria Cocos**, Glicerina*, Oryza Sativa (Arroz) Bran Extract*, Extracto de Centella Asiática*, Ácido Caprilhidroxámico, 1,2-Hexanediol, Saccharomyces/Xylinum/Black Tea Ferment**, Hidroxietilcelulosa, Thermus Thermophillus Ferment**, Sodium Gluconate.\nEvitar alimentos procesados ayuda a combatir los signos de fatiga. Sustituye estos productos con frutas y verduras de temporada, cereales integrales, carbohidratos complejos, plátanos, avena y chía para energizar e iluminar tu piel.


Manteros / Un reclamo que no encuentra salida - Abran Paso\n“Lamentablemente los manteros se adueñaron de la calle”, le dijo un vecina llamada Adelina al Jefe de Gobierno. “Vos vas por Pueyrredón entre Corrientes y Rivadavia y es un desastre. Ni se te ocurra ir por Bartolomé Mitre. Es gente sumamente agresiva, con la droga en la mano. No se puede caminar del olor a marihuana que hay. Es un espanto. Yo te escucho siempre decir que el problema está resuelto, pero están ganando la calle de nuevo. Los vecinos de Balvanera no merecemos semejante trato”, agregó.\n“Nadie me puede decir que es igual a lo que era hace tres años, cuando estaba todo tomado. No era venta ambulante porque no ambulaban, tenían tiendas fijas. Todo Pueyrredón era una especie de tolderio fijo. Eso no existe más y no va a volver”, respondió Horacio Rodríguez Larreta. “Era la peor concentración de venta ambulante de la República Argentina. Tuvimos un avance, pero eso no significa que no tengamos situaciones en las que van a vienen y violencia”, agregó.\nEl contexto violento lo vinculó al accionar de una colectividad extranjera que trabaja en la zona. “Yo no tengo nada contra gente de otros países, pero uno de lo grupos más violentos viene del extranjero. Estamos trabajando para ver si podemos extraditarlos”, destacó y el salón comenzó a aplaudirlo.\nEs comprensible que los vecinos reclamen un espacio público que permita caminar con tranquilidad. No tienen la obligación de aportar soluciones exitosas, eso le corresponde la Poder Ejecutivo. Es preocupante la irresponsabilidad y el oportunismo con el que actúa el Gobierno de la Ciudad frente a un tema tan sensible. Lejos de explicar las raíces del problema, plantea soluciones cosméticas que no resuelven el problema de fondo y que, con declaraciones xenófobas, responsabiliza a los extranjeros.\nMillones de personas circulan a diario por Once porque allí se encuentra una de las estaciones de trenes más importante de la Ciudad. En Retiro y Constitución ocurren situaciones similares.\nEn cualquier lugar donde no abundan las oportunidades laborales, muchas personas se dedican a actividades autónomas para poder obtener un ingreso. Una de las más comunes es la venta ambulante y sus protagonistas suelen desplazarse a las zonas de mayor circulación de personas. Si alguien atenta contra su mercadería, que es su fuente de ingreso, se defienden y comienzan los hechos violentos. A nadie le gusta que le roben.\nPor más que se los corra, los vendedores regresan una y otra vez porque no tienen otra forma de garantizar un ingreso para sus familias. El conflicto tiene un origen social y económico, requiere de soluciones para el corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, hay que ubicar a los vendedores en zonas de circulación sin afectar las veredas y el espacio público. Los galpones asignados hasta al momento están alejados de los transeúntes. Luego, habrá que buscar mecanismos de fomento que hagan crecer los emprendimiento personales y ayudar a cubrir las necesidades básicas y los derechos sociales de estas personas. Por último, sería interesante tener como objetivo generar las condiciones para que los vendedores tengan la oportunidad de acceder a un empleo digno.


Iglesia particular y vida consagrada – Iglesiaactualidad\nLa Conferencia Episcopal Española publica el documento “Iglesia particular y vida consagrada”\nLa Iglesia en Colombia preocupada por corrupción, protestas y proceso de paz\nCI Asamblea Plenaria\nLa eclesiología de comunión es una idea central y fundamental en los documentos del Concilio y no puede reducirse solo a cuestiones organizativas o a temas referentes al ejercicio de la potestad. El sentido de comunión en la Iglesia y su realización no significan uniformidad, pues los dones del Espíritu se encarnan en la variedad de carismas y de estados de vida. Pero dentro de esta variedad han de existir aquellos elementos sin los cuales la Iglesia deja de ser una. Buscar dichos elementos es tarea de todos, bajo el ejercicio del carisma de discernimiento con que el Espíritu ha dotado a la Iglesia y especialmente a su jerarquía, en particular, al papa para la Iglesia universal y al obispo para la porción del Pueblo de Dios que tiene encomendada. La estructura sacramental propia de la Iglesia es intrínsecamente constitutiva de toda experiencia verdadera de comunión cristiana; por ello, «los fieles (…) deben estar unidos con su obispo, como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre, para que todo se integre en la unidad y crezca para gloria de Dios», unidos igualmente con el sucesor de Pedro.\nLa expresión «espiritualidad de comunión» la acuñó el Sínodo sobre la vida consagrada en la proposición 28. Se halla incluida en la exhortación Vita consecrata, donde se indica que «el sentido de la comunión eclesial, al desarrollarse como una espiritualidad de comunión, promueve un modo de pensar, decir y obrar que hace crecer la Iglesia en hondura y en extensión. La vida de comunión será así un signo para el mundo y una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo (…). De este modo la comunión se abre a la misión, haciéndose ella misma misión. Más aún, la comunión genera comunión y se configura esencialmente como comunión misionera».\nLa constitución conciliar Lumen gentium imprimió un impulso decisivo al concepto de «estado religioso», explicado como conjunto de derechos y deberes de los consagrados al servicio de la Iglesia, cuando afirmó que «ese estado, cuya esencia está en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, de manera indiscutible, a su vida y a su santidad». A partir de ahí, lo que tradicionalmente se conocía como estado religioso –comprendiendo todas las formas de vida consagrada– se manifestó eclesialmente como realidad teológica dentro del misterio de la Iglesia, del que no se puede prescindir. «La vida consagrada no podrá faltar nunca en la Iglesia, como uno de sus elementos irrenunciables y característicos, como expresión de su misma naturaleza (…). El concepto de una Iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde a las intenciones de su divino Fundador tal y como resulta de los Evangelios y de los demás escritos neotestamentarios».\nEste sentido eclesial de comunión se expresa también en la fraterna relación espiritual y la mutua colaboración entre los diversos Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida apostólica, quienes, permaneciendo siempre fieles a su propio carisma, están llamados a manifestar una fraternidad ejemplar, que sirva de estímulo a los otros componentes eclesiales en el compromiso cotidiano de dar testimonio del Evangelio. Así lo reflejan las palabras de san Bernardo a propósito de las diversas Órdenes religiosas: «Yo las admiro todas. Pertenezco a una de ellas con la observancia, pero a todas en la caridad. Todos tenemos necesidad los unos de los otros: el bien espiritual que yo no poseo, lo recibo de los otros (…). En este exilio la Iglesia está aún en camino y, si puedo decirlo así, es plural: una pluralidad múltiple y una unidad plural. Y todas nuestras diversidades, que manifiestan la riqueza de los dones de Dios, subsistirán en la única casa del Padre que contiene tantas mansiones. Ahora hay división de gracias, entonces habrá una distinción de glorias. La unidad, tanto aquí como allá, consiste en una misma caridad».\nLa Conferencia Episcopal Española publica el documento “Iglesia particular y vida consagrada” Previo\nLa Iglesia en Colombia preocupada por corrupción, protestas y proceso de paz Siguiente


Picanya Basquet: Una camiseta por la igualdad - Endesa Basket Lover\nEl baloncesto solo entiende de pasión, juego limpio, emoción, generosidad, adrenalina, magia… Por eso somos Basket Lover. Amamos el baloncesto en cualquiera de sus expresiones y sobre todo nos encanta compartirlo con todos vosotros. Por eso os traemos esta historia que protagoniza el Picanya Basquet y su equipo junior femenino.\nLa camiseta del equipo de este club valenciano lucirá esta temporada el mensaje ‘Avanzamos en igualdad’. Una pequeña gran acción con la quieren hacer una llamada a la reflexión para conseguir pasos hacia adelante en la lucha por conseguir que todos los colectivos tengan igualdad de acceso y oportunidades, sobre todo en el mundo del deporte. ¿Y qué mejor manera que con el baloncesto por bandera?\nComo ellos mismos apuntan “mucho ha sido el camino recorrido y mucho todavía queda por recorrer”. Y no les falta razón. El baloncesto femenino en España sigue creciendo y recoge los frutos del gran trabajo día tras día con la selección absoluta femenina española como gran exponente.


Estación Marítima de Dénia Estación Marítima de Dénia\nComercios y Servicios - Motor - Náutica - Transportes\n10 de mayo de 2014 - 14:43\nDesde el 20 de marzo de 2013, Dénia cuenta con un nuevo edificio que forma ya parte de su fachada marítima y que habilita un nuevo lugar, más amplio y espacioso, para la llegada y salida de barcos con destino a las Islas Baleares.\nLa Estación, construida por Baleària, se encuentra en el nuevo paseo marítimo de Dénia, en la zona bautizada como "El Portet". La empresa tiene la explotación de estas instalaciones durante los próximos 25 años.\nLa nueva Estación Marítima de Dénia fue inaugurada por el president de la Generalitat, Alberto Fabra, que estuvo acompañado por la alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, y numerosas personalidades de la vida social dianense.\nEl edificio y sus servicios\nEl complejo abarca un total de 54.845 metros cuadrados, de los cuales 2.300 metros cuadrado corresponden al propio edificio de la Estación Marítima y el resto, a los tres muelles de atraque, campa, aparcamientos y superficies contiguas.\nEl edificio cuenta con tres alturas. En la planta baja se encuentra el hall, en el que los pasajeros disponen de asientos para descansar mientras esperan la salida del barco, así como los mostradores de información de la naviera, de información turística y de empresas privadas de servicios relacionados con el turismo como alquiler de coches.\nLos niños cuentan con una pequeña ludoteca en la entrada del vestíbulo que les entretiene por 3 euros la hora en la que una profesional de animación les ofrece talleres y actividades.\nEn la misma planta baja, y con acceso a la parte exterior de la Estación Marítima, se encuentran varios bares y restaurantes cuyo mayor atractivo, además de la cocina que ofrecen, son las vistas a la fachada marítima de Dénia, en la que reinan el Montgó y el castillo.\nLa primera planta es el lugar donde se albergan las oficinas del personal de Baleària y en ella podemos encontrar también una sala conocida como "La Casa de la Paraula" que se ofrece para presentación de libros y otro tipo de actividades culturales.\nEn la segunda y última planta se ha habilitado una zona diáfana polivalente en la que tienen cabida exposiciones o charlas multitudinarias y que próximamente, tras la finalización de la construcción de la pasarela, será la zona de embarque al ferry.\nEl acceso a la Estación Marítima de Dénia se realiza por la rotonda de la Plaza de Benidorm, junto al paseo del Raset. Desde ahí da comienzo un paseo de 1,5 kilómetros que discurre por encima del Mediterráneo y que finaliza en las instalaciones de la estación.\nLos pasajeros que accedan en vehículos particulares tienen a su disposición un parking de pago, si bien los primeros 45 minutos el aparcamiento es gratuito.\nQuienes prefieran no acceder en coche tienen la posibilidad de llegar a la Estación Marítima a bordo del barco solar La Panseta, que conecta el centro de Dénia con el edificio en pocos minutos de manera gratuita.\nEl horario de la Estación Marítima para el pasaje es de lunes a viernes de 9:00 a 20:15 horas, sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 10:00 a 20:15.\nPara la carga el horario es de domingo a viernes de 18:00 a 20:00 horas, y los sábados de 15:00 a 17:00 horas.\nEstación Marítima s/n Ver mapa\nEnrique Miquel dice:\nExcelente lugar para ubicar la nueva Estación de Autobuses de Denia y darle más realce y utilidad a la magnífica Estación Marítima y más si al final se construye en sus inmediaciones el Centro Comercial, que dicen….\nMarcos cuesta creer dice:\nSi, ese centro conercial se ha quedado en una discoteca, ahora ya se llama la estacion JAUJA, todo vale para hacer dinero, ocupando el dominio publico, que de seguro no se lo hubiesen concedido si en la propuesta hubiesen hecho constat de que iban a vonstruir una ESTACION-DISCOTECA, o quizas si, despues de visto lo visto, no se puede jugar con el espacio que nos pertenece a todos, y dicho espacio debe ser utilizado para dar mejores servicios a los ciudadanos, no para hacer la competencia a actividades que no estan encuadradas dentro del ambito de la concesion.


Apple le dirá adiós al criticado teclado mariposa en 2020: analista - CNET en Español\nApple lanzará el próximo año un nuevo modelo de MacBook con teclado de tijera según el atinado analista, Ming-Chi Kuo.\n31 de octubre de 2019 12:00 a.m. PT\nLa MacBook Pro de 15 pulgadas (foto) sería reemplazada por una nueva MacBook Pro de 16 pulgadas con teclado de tijera, según reportes.\nApple podría utilizar un teclado con mecanismo tijera en la próxima generación de las MacBook.\nSegún un informe del confiable analista Ming-Chi Kuo reportado el 29 de octubre por MacRumors, el cambio sucederá a mediados de 2020. Según Kuo, el fabricante taiwanés Wistron será el principal proveedor de este nuevo teclado para la compañía de la manzana y la nueva computadora podría presentarse durante la próxima conferencia de desarrolladores de Apple, la WWDC.\nNo está claro si esta computadora sería la nueva MacBook Pro de 16 pulgadas previamente rumoreada, que se esperaba fuera lanzada durante el cuarto trimestre de 2019 con un teclado de tijera y que finalmente se retrasará en llegar.\nEl rediseño del teclado en la nueva MacBook Pro llegaría tras las críticas de los usuarios al teclado mariposa presente en las tres últimas generaciones de MacBook Pro. Estas críticas han generado que incluso, Apple haya lanzado programas gratuitos para el reemplazo de teclas.\nDe acuerdo con los reportes, en el futuro teclado tijera las teclas no serán tan susceptibles a fallar con las filtraciones de polvo o migajas, como sí sucede en el teclado tipo mariposa actual.\nPor el momento solo se trata de especulaciones, por lo que no podemos asegurar que Apple vaya a cambiar definitivamente el teclado de sus computadoras.\nComenta: Apple le dirá adiós al criticado teclado mariposa en 2020: analista


Air Jordan 11 Blackout uffg.es\nTambién está cubierto de cinta reflectante brillante, lo que estoy diciendo es: Sexo encarnado .. 'Nuestro director de ventas / CEO querrá tratar con esto y hablar con usted mismo. Él con un cliente esta mañana, pero estará de vuelta En la oficina esta tarde.Kassian entró en la Etapa 2 del programa de la liga porque había violado la Etapa 1, que involucra principalmente el asesoramiento y no hay pérdida de salario o suspensión. Pero incluso eso era una ventana a su turbulento mundo y los Canucks perdieron la fe y la paciencia de que Kassian pudiera ser todo lo que hablaba.\nNicole Polizzi ya no necesita la ayuda de sus compañeros Air Jordan 11 Blackout habitantes de 'The House' para estar en el centro de atención. Un interminable motor de interés en su vida personal, ya sea el compromiso, el embarazo, lo que ella piensa acerca de la lactancia materna o la mamá bronceadora que estamos prestando atención (si eso es bueno o no).\nFrecuentemente se usan descargas de heparina a dosis bajas para llenar los lúmenes de un CVAD entre el uso en un intento de prevenir la formación de trombos y para prolongar la duración de la permeabilidad del cateter. Sin embargo, la eficacia de esta práctica no está clara (Loveday et al 2014, Bishop et al 2007).\nOtras enseñanzas incluyen la certificación en la enseñanza del hatha yoga clásico, el estudio de la homeopatía de la Escuela de Homeopatía de Nueva Inglaterra, la práctica del Aikido durante dos años y la Prueba de Respuesta de la NRT: una prueba de resistencia para detectar deficiencias nutricionales y posibles alergenos Air Jordan 11 Blackout o toxinas En un cuerpo de persona o ambiente. Practico los estilos agudos y constitucionales (5 Elementos) de la acupuntura, lo que significa que los problemas repentinos como esguinces o lesiones de los accidentes automovilísticos y las dificultades crónicas a largo plazo como el estrés y la depresión pueden ser abordadas.\nEste fragmento es sólo una pequeña parte de una entrevista en profundidad de 45 minutos entre Rodgers y Daniels que afectó a una serie de temas, desde la amistad de Rodgers con Steph Curry (y Air Jordan 11 Blackout la admiración por Kobe Bryant) hasta lo que ha aprendido viendo a Tom Brady NFL, además da una vista previa de lo que puede esperar de los Packers en 2017 y, por supuesto, hace su Final Four picks ..\nDistintas diferencias en la conductividad radial en diversas etapas de desarrollo de la raíz se puede mostrar con una sonda de presión de raíz. Alrededor de 20 mm de un ápice de la raíz, donde está presente una endodermis pero demasiado inmadura para imponer una barrera hermética al transporte, el agua y los solutos fluyen a la estela a lo largo de una vía de baja resistencia, en gran parte apoplásmica (Frensch et al.\nDada la fila de sexismo que actualmente envuelve al Partido Laborista, su programa es oportuno. Hazarika admite que está 'en la desesperación' en el estado actual del partido Holthusen: Él iba a volver este año, 'porque él era un crédito o dos cortos; Él iba a ser nuestro manager. Era como un gran empujón para nosotros.\nTenis Jordan Para Niño Retro\nInicio / Air Jordan 11 Blackout


Vista general El hotel Inishowen Gateway de 3 estrellas ofrece un acceso rápido a bares, campos de golf y restaurantes en Donegal Town. Las principales atracciones de Donegal Town, como Lisfannon Strand, Buncrana Golf Club y Glenmore Estate, están en las cercanías del hotel. El paseo de 10 minutos te llevará a Fort Dunree Military Museum y Buncrana Beach. Con un acceso rápido al aeropuerto Eglinton (City of Derry), a 25 km de distancia.\nHabitaciones Las 80 habitaciones espaciosas cuentan con un escritorio, una caja fuerte para portátiles, un cuarto de estar, TV con múltiples canales y reproductor de DVD. La mayoría de habitaciones ofrecen vistas maravillosas sobre el lago. Los huéspedes pueden utilizar los baños en suite con una ducha, un secador de pelo y una bañera, disponibles en todas las habitaciones.Comer Cada mañana se sirve el desayuno en el restaurante. El restaurante 24 horas sirve platos de cocina ligera irlandesa. El bar Loughview cuenta con Wi-Fi gratis y una terraza.Servicios Inishowen Gateway ofrece las instalaciones de negocios como un centro de negocios, una sala de negociaciones y una fotocopiadora y proporciona recepción 24 horas, un servicio de planchado y servicio de periódicos.Descansar El centro balneario del establecimiento ofrece centro de bienestar, una sala de vapor y jacuzzi. El hotel Inishowen Gateway ofrece las actividades deportivas como ciclismo, piragüismo y equitación.Internet\nIrishHOTEL AWARDSHighly RecommendedDonegal TownInishowen GatewayA partir de los comentarios de los clientes, el hotel ha sido calificado comoHoteles recomendados por los huéspedes de Irlanda\nUbicación del Inishowen Gateway\n80 mDirección: Railway RoadTeléfono: 07493 61999\nAl 72% le gusta, según 87 comentariosGama de precios: EUR 8 -\n820 mDirección: Grianan ParkTeléfono: 353-77-61005\nAl 79% le gusta, según 44 comentariosComida: Europea\n810 mDirección: Ardaravan Square\nAl 81% le gusta, según 31 comentariosComida: Contemporánea\n980 mDirección: 5 Upper Main Street\nAl 61% le gusta, según 45 comentariosComida: Cafetería, Inglesa, Internacional, Helado, Irlandesa\nComentarios sobre el Inishowen Gateway\nLas reseñas de los huéspedes son enviadas por nuestros clientes una vez finalizada su estancia en Inishowen Gateway\n8.4/10Hoteles cercanosAn Grianan Hotel Burt3 stars10 kmCiudades cercaHoteles en Sligo - 49 kmHoteles en Bundoran - 23 kmHoteles en Moville - 40 kmHoteles en Letterkenny - 41 kmHoteles en Ardara - 23 kmHoteles en Rossnowlagh - 12 kmHoteles en Dungloe - 36 kmHoteles en Ballinamore - 70 kmHoteles en Portnoo - 31 kmHoteles en COUNTY DONEGAL - 1 kmDestinos habitualesHotel en CadaquesHoteles en TotanaHoteles en Bruselas CentricosHotel Puerta de AtochaHotel Baratos en BilbaoPlasencia HotelsHoteles en Rivas VaciamadridHotel Barato MenorcaHotels in GreenlandHoteles Baratos PanamaHoteles en todo el mundoHotel Cap SalouHotel Orange en BenidormAtenas Hostal GranadaLa Quinta RojaHotel Agustin de FoxaHotel Xauen JaenHotel Blaumar BlanesHotel nh Central Convenciones SevillaAuditorium Hotel MadridHotel Navarra BrujasHotel Barcelo en Punta Umbria Beach ResortCasablanca Hotel SalouLx Boutique Hotel LisbonHostal ZamoránHotel Botanico TenerifeHotel LindnerHotel Tryp Macarena de SevillaHotel Mar y Sol RosasHotel Melia Castilla Madrid EspañaHostal San Marcos BadajozVacaciones popularesViajes a LyonViaje a Cuba BaratosViajes a Disneyland