Manual-de-Instalacion-Minichillers-y-Chillers-Modulares.pdf | Bomba | Agua\nguardarGuardar Manual-de-Instalacion-Minichillers-y-Chillers-Modu... para más tarde\nInvestigacion Grupal 303 - Evaporacion\nCentrales Frigoríficas- Caracteristicas y Funcionamiento\nProcedimiento Evapóracion Triple Efecto\n5 A 20 TONELADAS MANUAL DE INSTALACIÓN\nDatos técnicos Minichillers y Chillers Modulares\nEjemplo de determinación de la capacidad requerida\nDimensiones Mini Chillers y Chillers Modulares\nServicio y Mantenimiento Posibles Fallas y Soluciones\nServicio y Mantenimiento Diagramas de flujo\nServicio y Mantenimiento Chillers Modulares\nLista de partes y Dibujo explosionado\nOtros Sistemas de instalación Mini Chillers y Modulares\n6. Control Microprocesador\nCHILLERS MANUAL DE INSTALACIÓN\nLa instalación y mantenimiento debe de ser realizada únicamente por personal calificado de acuerdo a los códigos y reglamentos locales, y que tenga experien- cia con este tipo de equipo. Bohn de México no se hace responsable por cualquier daño al equipo, daño\nal personal o muerte debido al incumplimiento de es-\nLos bordes y superficies del serpentín son un riesgo de herida potencial. Evite tener contacto con ellos.\nEvite instalar esta unidad en área pública.\nUn interruptor de seguridad adecuado debe ser ins- talado al tablero principal cuando la unidad sea co- nectada a la fuerza eléctrica. El equipo en funcionamiento y energizado es peligroso. Este puede causar heridas al personal o incluso la muerte. Desconecte y asegúrese de que el sistema esta desenergizado antes de dar servicio al equipo. Las ilustraciones indicadas en este manual cubren los aspectos generales de los productos Bohn de México al momento de la publicación; nos reservamos el derecho de hacer cambios de diseño y construcción del equipo en cualquier momento sin previo aviso.\nMAC = Indica la familia del chiller 070 = Capacidad Nominal\nC = Serie (Diseño Más Reciente)\nDurante más de una decada, Bohn de México ha ganado la confianza de nuestros clientes para proveer a la industria de la refrigeración de la más alta calidad y la más avanzada tecnología.Hoy en día, nos enorgullece presentar la nueva gener- ación de MiniChillers Series MBMAC-C. La serie MBMAC-C fue diseñada con la idea de satisfacer a todos nuestros clientes con la más alta eficiencia, comodidad y de seguridad. Proporcionando las características de alta eficien- cia, bajo nivel de ruido, compactos, operación sencilla, fácil instalación y mantenimiento, etc., La unidad es totalmente equipada de planta y esta destinada principalmente a la aplicación de pro- cesos industriales tales como la industria del plásti- co en donde se requiere el enfriamiento de moldes o cualquier otra aplicación en donde se requiera el enfriamiento de agua a una temperatura de entre 4°C a 10°C, así como en hoteles y edificios.\nLos Chillers modulares de BOHN están diseña- dos con la más alta ingeniería del producto para obtener el adecuado balance entre el compresor, condensador y evaporador con el fin de ofrecerle altas eficiencias y un amplio margen de seguridad. Las unidades son de bajo nivel de ruido, compac- tos, operación sencilla, fácil de instalar y sobre todo de fácil mantenimiento, etc., Los modulares son to- talmente equipados de planta y están destinados principalmente a la aplicación de procesos industri- ales tales como la industria del plástico en donde se requiere el enfriamiento de moldes o cualquier otra aplicación en donde se requiera el enfriamiento de agua a una temperatura de entre 4 °C a 10 °C (40 °F a 50 °F). También, se pueden obtener temper- aturas del agua hasta de - 8 °C (18 °F) con el uso adecuado de glycol, favor de contactar a su agente de ventas Bohn de México o al Departamento de Ingeniería.\nLos arduos trabajos de investigación han dado como\nresultado un nuevo diseño de equipo de alta eficiencia\ny de óptimo funcionamiento. La estricta selección de\nsus componentes así como del sistema de control de calidad aseguran el buen funcionamiento y confiabilidad. Los componentes principales son rigurosamente pro- bados y calificados antes de probar el equipo en con- junto. Cada diseño de la unidad ha pasado muchas horas de pruebas rigurosas para asegurar la confiabilidad, la durabilidad y la calidad de todo el equipo. El com- presor Scroll hoy en día representa a un equipo de la más alta eficiencia energética. El intercambiador de calor de alta eficiencia tipo placas asegura la capaci- dad del equipo. La bomba de agua especialmente di- señada en los mini chillers funciona adecuadamente con una alta eficiencia y con una mínima vibración y ruido.\nLos MiniChillers son diseñados con sistema doble de refrigeración independiente (MBMAC100C y MB- MAC120C) por lo cual, se obtiene un mayor ahorro de energía debido a que sólo un compresor operará en la condición de carga parcial del sistema.\nLos chillers modulares fueron diseñados para aco- plarse entre ellos y ser combinados para satisfacer las diferentes variaciones de carga. Se pueden combinar hasta 6 modulos; estas combinaciones solamente pueden llevarse a cabo con chillers de la misma capacidad de 15 ó 20 toneladas.\nEl trabajo de ingeniería de detalle aunado con el es- tudio de investigación de mercado nos ha dado como resultado el nuevo modelo MBMAC el cual es diseña- do en módulos para obtener una estructura compacta\ny resistente manteniendo un perfil esbelto. El modelo\nMBMAC070C es el más pequeño en capacidad y viene diseñado con flujo de aire horizontal, mientras que los modelos MBMAC100C, MBMAC120C, MBMAC160A y MBMAC210A son de mayores capacidades y están diseñados con flujo de descarga de aire vertical.\nLas unidades cuentan con microprocesadores in- teligentes y sensores de temperatura para contro- lar automáticamente las condiciónes de operación óptima, haciéndola muy fácil de funcionar. Todos los valores de temperaturas son ajustados de fá- brica antes del envío. Lo único que debe de hacer el mecánico instalador y/o usuario es oprimir el bo- ton ON/OFF y después asegurarse de que la uni- dad funcione adecuadamente, posterior a esto la unidad operará automáticamente realizando sus paros y arranques por sí misma de acuerdo a la demanda del sistema de refrigeración.\nLas unidades han sido diseñadas para realizar una instalación amigable en campo de modo que no se requiere de una carga de refrigerante extra o de realizar algún tipo de unión (soldar) de tubos de co- bre en el interior de la unidad. Las conexiones del tipo roscado proporcionan una fácil instalación de las tuberías de agua. Estas co- nexiones de entrada y salida del agua están local- izadas en ambos lados de la unidad de modo que las tuberías puedan ser conectadas en cualquier lado del equipo. La tubería de agua resistente a la oxidación com- puesta de plástico PP-R de alta durabilidad vienen de di- seño estándar en estas unidades. Es recomendable usar cinta teflón en todas las conexiones roscadas cuando conecte o desconecte las unidades. En los MiniChillers el tanque de expansión, la bom- ba de agua y el interruptor de flujo de agua son elementos estándar en el diseño de cada unidad, además, Bohn de México provee un kit de acceso- rios hidráulico con tanque de agua, válvula de au- tollenado de agua, válvula de purga de aire, válvula de alivio de presión y filtro integrado los cuales, aseguran la máxima eficiencia y la operación segura del equipo.\nLos accesorios de protección tales como control de presión dual y protección de sobrecarga, etc., se suministran para la seguridad del equipo durante la operación. El microprocesador controla directamente la opción ON /OFF por medio de la temperatura de re- torno del agua de proceso. Si la temperatura del agua cae por debajo de un valor menor al deseado, el con- trolador automáticamente parará el sistema para pre- venir la congelación de la misma dentro del sistema y así garantizar la seguridad del equipo. Por lo tanto, el microprocesador automáticamente supervisará el estado del buen funcionamiento o mal funcionamiento de cada componente, este monitoreo facilitará la local- ización de la posible falla y su solución.\nEl gabinete esta hecho de lamina de acero electro galvanizado, recubierto con poliéster horneado para asegurarle a cada unidad una larga durabilidad en cualquier clima tales como rayos solares, lluvia y co- rrosión de viento. Diseñados para un menor espacio de instalación lo cual, elimina los requerimientos de grandes áreas de instalación. Los equipos usan partes y/o componentes de alta calidad para garantizar la du- rabilidad en distintas condiciones ambientales.\nLa simplicidad en el diseño de cada unidad permite al máximo la facilidad en el servicio de mantenimiento. Todos los componentes están al alcance del personal de mantenimiento abriendo el panel de servicio. Si una emergencia de paro ocurriera, el microprocesa- dor indicará la causa de la falla para acelerar y facilitar su solución.\nEl ensamble completo de la unidad reduce los costos de instalación en sitio. Cuentan con una base rígida la cual, soporta el peso de la unidad y permite tener una instalación sencilla.\nCada unidad es probada a presión, evacuada y car- gada con el refrigerante necesario para su correcta operación a diferentes temperaturas ambientales. An- tes de embarcarse, cada equipo se vuelve a checar por presión y carga de refrigerante.\nLos Mini chillers Bohn modelo MBMAC100C y MB- MAC120C y Modulares MBMAC160A, MBMAC210A cuentan con dos compresores Scroll de alta eficiencia, confiables y silenciosos.\nEl serpentín del condensador enfriado por aire con- siste de tubería de cobre sin costura de 3/8 de pul- gada, mecánicamente expandidos en las aletas de aluminio para asegurar la transferencia de calor.\nMotores Ventiladores del Condensador\nPara llevar a cabo el alto movimiento del aire, los equi- pos son equipados con ventiladores de tipo axial los cuales están fabricados de resina de acrílico de estire- no (Acryl Styrene Resin). Los ventiladores son accio- nados directamente por medio de motores monofásicos\na prueba de lluvia para asegurar la operación contínua.\nEl intercambiador de calor de placas, es fabricado de placas de acero inoxidable unidas estrechamente y soldadas para asegurar la alta eficiencia en el inter- cambio de calor. El intercambiador de calor es aislado con espuma de caucho para proporcionar un óptimo aislamiento térmico.\nPara asegurar una óptima operación, el circuito de re- frigerante es cargado con refrigerante R-22 de fábrica con su respectiva prueba de fugas. Cada circuito re- frigerante, es equipado con un tubo capilar cuidadosa-\nmente seleccionado para asegurar una operación contínua\ny un flujo adecuado de refrigerante. El MBMAC-210A\nes el único que cuenta con válvula de expansión ter- mostática.\nLas unidades son diseñadas con un control de seguri- dad inteligente para asegurar una operación continua segura. Los interruptores de alta y baja presión se suministran para prevenir daños al compresor como resultado de altas presiones de descargas anormales o bajas presiones debido a la falta de gas refrigerante. Los compresores se suministran con resistencias ca-lefactores de cárter para prevenir la migración de refrigerante líquido durante el ciclo de reposo y tam- bién facilitar el arranque de la unidad. El controlador electrónico estándar provee exactitud en el control de la temperatura del agua en el circuito a través de un monitoreo riguroso el cual reacciona con la tempera- tura del agua de entrada, con la temperatura del agua de salida y con temperatura del aire ambiente. Si durante la operación normal, si la temperatura del agua de salida cae por debajo de la temperatura de ajuste (antifreeze temperatura) la unidad parará au- tomáticamente. El interruptor de flujo se suministra para proteger a la unidad contra daños a la bomba de agua.\nCapacidades y Características MBMAC070C, MBMAC100C, MBMAC120C\nMB MA C 0 70C\nMB MA C 1 00C\nMB MA C 1 20C\nC APAC ID AD N O M IN A L EN F R IA MIEN TO\n12 0 1 00\nKC AL / H R\nSU MIN ISTR O ELE C TR IC O\n20 8 – 2 30 V / 3 F / 6 0 H z\nR EFR IG ER A N TE\nC AR G A\n16. 7 / 7. 6\n8.6 x 2 / 3 .9 x 2\n14. 3 x 2 / 6. 5 x 2\nAC C ESO R IO C O N TR O L\nTU BO C AP ILAR\nC O MPR E SO R\nSC R O LL\nVO LTAJ E\nPO TEN C IA EN TR AD A\n4 3 60 x 2\n5 2 40 x 2\nAMPE R ES\n14. 5 x 2\n17. 5 x 2\nMO TO V EN TI LAD O R\nTIPO / AC C IO N A MI EN TO\nAXIA L / D IR EC TO\n20 8 – 2 30 V / 1 F / 6 0 H z\n26 0 x 2\n44 5 x 2\nBO MBA D E AG U A\nMU L TI E TAP A H O R IZO N TA L C O N SU C C IO N EN U N EXTR E MO\nC AR G A D IN . TO T AL\nMETR O S\nFLU J O D E AG U A\nG PM / m3 /hr\n12. 7 ( 0. 81)\n20. 7 ( 1. 31)\n26. 42 (1 .6 7)\nTAN Q U E D E EXPAN SIO N\nMAT ER IA L\nAC ER O IN O X ID AB LE\nC APAC ID AD\nLITR O S\nSIO N ES ES\nPul g / m m\n66. 9 / 1 70 0\n49. 6 / 1 26 0\n44. 7 / 1 13 5\n59 / 1 50 0\n70. 9 / 1 80 0\n19. 7 / 5 02\n35. 4 / 9 00\n45. 3 / 1 15 0\nKIT D E AC C ESO R IO S H ID R AU L IC O S\n19. 68 / 50 0\n32. 12 / 81 6\n15. 74 / 40 0\nC O N EXIO N ES D E TU BER I A D E AG U A\nR c 1”\n1 / 4 “\nTIPO D E C O N D EN SA D O R\nTU BER IA D E C O B R E R AN U R AD A Y A LETA S D E\nTIPO D E EVA PO R AD O R\nTIPO P LAC A S D E AC ER O IN O XID AB LE\nN IVEL D E R U ID O\nPESO N E TO\nLBS / K g\n51 8 / 23 5\n77 1.6 / 35 0\n10 36. 1 / 4 70\n1.- Todas las especificaciones están sujetas a cambios por Bohn de México sin previo aviso 2.- Las capacidades de enfriamiento nominal están basadas en una temperatura del agua de entrada / salida de 12 °C / 7 °C a una temperatura del aire ambiente de 35 °C (95 °F). 3.- Para otras condiciones, se pueden determinar aplicando los factores de corrección de las graficas siguientes. Basándonos en la temperatura ambiente y en la temperatura del agua de retorno deseada, podemos localizar el factor de corrección correspondiente a ese punto deseado, entonces la capacidad de enfriamiento actual y la energía de entrada pueden ser determinadas usando la siguiente fórmula.\nFórmulas para ser usadas con las curvas de corrección de capacidad y potencia de entrada:\nCapacidad de Enfriamiento Actual = (Capacidad de Enfriamiento Nominal) x Factor de Corrección de la Capacidad de Enfriamiento\nPotencia de Entrada Actual = Potencia de Entrada Nominal x Factor de Corrección de la Potencia de Entrada\nCapacidades y características Chillers Modulares MBMAC160C, MBMAC210A\nCAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO\n– 230 V / 3 F / 60 Hz\n14.6 x 2 / 6.6 x 2\n16.5 x 2 / 7.5 x 2\nTIPO / ACCIONAMIENTO\nAXIAL / DIRECTO\nmm / Pulg\n711.2 / 28\nESPESOR DE ALETAS\nPulg / mm\nLbs / Kgs.\nCONEXIONES DE TUBERIA DE AGUA\n3 Pulgadas (Brida)\n5 Pulgadas (brida)\nTIPO DE TUBO EN CONDENSADOR\nTUBERIA DE COBRE RANURADO ALTA EFICIENCIA\n1.- Todas las especificaciones están sujetas a cambios por Bohn de México sin previo aviso 2.- Las capacidades de enfriamiento nominal están basadas a condiciones ARI 550 3.- Para otras condiciones, se pueden determinar aplicando los factores de corrección de las graficas siguientes. Basándonos en la temperatura ambiente y en la temperatura del agua de retorno deseada, podemos localizar el factor de corrección correspondiente a ese punto deseado, entonces la capacidad de enfriamiento actual y la energía de entrada pueden ser determinadas usando las fórmulas citadas con anterioridad.\nde Corrección Consumo de Potencia Factor de Corrección Capacidad de EnfriamientoFactor\nDatos técnicos Mini Chillers\nFactores de Corrección para Cuando se Use Glicol\n% G L IC O L\nC AID A D E PR ES IO N\nF l u jo d e Ag u a y Ca íd a de Pre s i ó n\nMO D E LO\nMB MAC 07 0C\nMB MAC 10 0C\nMB MAC 12 0C\nCarta de Factores de Corrección de Enfriamiento\n1 5 o C\n1 4 o C\n1 3 o C\n1 2 o C\nT e m p e r a t u r a A m b i e n t e ( o C )\nCarta de Factores de Corrección de Potencia de Entrada\nDatos técnicos Chillers Modulares Factores de Corrección para Cuando se Use Glicol\n% GLI COL\nDatos corrección Glicol\nFactores de corrección de la capacidad proporcionada por el enfriador\nTemperatura de salida del etilen glycol ( o C)\nTemperatura ambiente Máxima ( o C)\nFactor de corrección de capacidad de enfriamiento\nFactor de corrección de energía consumida\nPorcentaje mínimo de etilen glycol\nCurva de Factores de Corrección de Capacidad\nTemperatura Ambiente o C\nFactor de Corrección Capacidad de Enfriamiento\nLas curvas antes mostradas cambian de acuerdo a la variación de la temperatura ambiente y de la temperatura del agua de suministro.\nCarta de Factores de Corrección de Enfriamiento MBMAC100C y MBMAC120C\nCarta de Factores de Corrección de Potencia de Entrada MBMAC100C y MBMAC120C\nEjemplo de cálculo de Chillers\nMuchos chillers son diseñados para usarse con soluciones de Etilen glicol o propilen glycol para evitar la congelacion del agua durante la operación de bajas temperaturas ambientales. Por lo que, se debe de corregir la capacidad y la caida de presión de acuerdo al porcentaje de glicol usado, también es necesario corregir el flujo de la solución Agua-Glycol. De acuerdo a los siguientes pasos:\n1 - Determine el % de glycol a ser usado\n2 - Una vez que haya determinado el porciento de glycol a usar, se puede conocer el factor de correción de capacidad.\n3 - Determine el nuevo flujo en GPM\nGPM de Agua o Glicol = (24 x (T oneladas de Refrigeración Neta) x Factor de Correción por Flujo) / 10 °F\n4 - Determine la caída de presión multiplicando por el factor de presión\nNO. 1: SIN EL USO DE GLICOL\nSe desea un Chiller para enfriar 15 GPM con una temperatura del agua de entrada de 54 °F y de salida de 44 °F y 95 °F ambiente\nAgua de entrada (°F): 54\nPaso No. 1: DT =\nAgua de Salida (°F):\n(DT= Temp. Agua de Entrada - Temp. Agua de Salida)\nCapacidad Requerida TR=\n(GPM x DT) / 24\n12.5 Entonces se selecciona el modelo MBMAC160A el cual proporciona 15.9 TR\na condiciones ARI\n(191127/12000 = 15.9 TR)\nAire ambiente de 95 °F Agua de entrada de 54 °F Agua de Salida de 44 °F\nTemperatura de Evaporación de 35 °F Flujo de agua de 2.4 GPM por Tonelada de Refrigeración\nEJEMPLO DE CALCULO USANDO GLICOL PARA OPERAR A - 8 °C (17 °F):\nDel ejemplo anterior seleccionamos el modelo MBMAC160A, ahora si operamos con Glicol se deben seguir los pasos siguientes:\n1 - Se debe de determinar el porciento de Glicol en la solución para obtener la protección de anticongelamiento del agua a - 8 °C (17 °F) (de las tablas mostradas anteriormente)\nDe acuerdo a la tabla de corrección se tiene que para una temperatura de - 8 °C (17 °F) se debe de tener un porcentaje de glicol del 30 % en el agua.\n2 - Determinar la capacidad corregida requerida tomando como referencia la capacidad neta del Chiller multiplicando la capacidad neta por el factor de corrección de capacidad.\nSi tenemos un flujo con 100 % Agua de:\nTemperatura de agua de entrada de:\nTemperatura de agua de salida de:\nLa DT de evaporación será de:\nProtección anticongelamiento (Freeze point) de:\n°F (- 8 °C)\nCapacidad Requerida Usando 100 % Agua es de:\nEl factor de capacidad para glicol al 30 % es de:\n(1 - 0.562 = 0.438)\nFactor de corrección de Flujo Glicol al 30 % es de:\nEntonces la capacidad mínima requerida será de:\nLos GPM de Agua-Glicol requerido son:\nEntonces el nuevo modelo del Chiller que cumple con este requerimiento es el MBMAC210A el cual proporciona 19.9 TR (238 908 BTUH / 12000 = 19.9 TR)\nDimensiones Modelo MBMAC070C\n4 - 1 0 X 2 0\n- R c1\nPulg adas / M ilí metr os\n19.7 / 5 02\n23.79 / 604.5\nModelo MBMAC100C y MBMAC120C\nPuerto de Cableado (OUT)\nPuerto de Cableado (IN)\nHP Gauge (SYS2)\nLP Gauge (SYS2)\nSalida de agua (Rc 1 1/4)\nEntrada de agua (Rc 1 1/4)\nPulgadas / Milimetros\nDISTANCIA ENTRE CENTROS DE BARRENOS\n70.86 / 1800\n45.27 / 1150\nKit de accesorios hidráulico\nEl kit de accesorios hidráulico consiste de un tanque de acero inoxidable de 40 litros de capacidad, una cá- mara de expansión de agua de una capacidad de 8 litros, una válvula de seguridad, una válvula de purga y una válvula de purga de aire.\n4 - 1 0 X2 0\nE nt r a da d e ag ua f r í a R 1\nS al i d a d e a gua f r í a R 2\nC on ex i ón de v en t eo R 1 / 2\nC o ne x i ó n de dr ena j e de a gu a\nDimensiones: Pulgadas y milímetros\nN D I C A D O R D E A L A R M A\nO D U L O D E C O N T R O L\nS Y M B O LDE\nS C R IP TIO N\nSY M BO L\nD ESC R IPT IO N\nMP RE SS OR RE LA YCO\nWA TE R PU\nO MP. L OW\nPR E S S U R E S W IT C H\nel d Wi\nr a w in g\nM0 8 0 2 4 3 2 5 1 3 1\nTH ER MA L OV\nER LO AD\nRE LA Y AM\nNO TE S:\nFA N MO TO R\nFU SE (1 0A )\nO MP . H IG H P R E S S U RE S WIT C H\nJU MP ER S SE\nTT IN G:\nCO NT AC TO R\nct or y Wi\nh e n JP\nin g cl\nth e tw\nu n c t\no n w i\nv a t e d\nTHERMAL OVERLOAD RELAY AMPS\nKM4 is the auxiliary electric heater contactor (field supply part)\nCOMP. HP SWITCH\nIf want to activate two way valve interlock function, let JP6 open.\nThe setting shown in the diagram is factory set\nCOMP. LP SWITCH\nDon't change the JP settings and the value of\nparameters ( including thermal overload relays).\nDiagramas eléctricos Diagrama de Conexión MBMAC160A y MBMAC210A a 208-230 V / 3 F / 60:\nInterruptor de presión alta\nSensor de descarga del compresor No. 2 Sensor de descarga del compresor No.1 Sensor de aire exterior Temperatura de agua de salida Temperatura de agua de entrada\nInstalación de campo Instalación de fábrica Contactor de bomba de agua y control anticongelación\nAjuste para 208-230/60/3\nAjuste para 460/60/3\nB M AC 1 6 0 A\nMB MAC 1 60 A\n0 . 0 A\n. 5 A\nMB M AC 2 1 0 A\n7 . 0 A\n. 2 A\nB M AC 2 1 0 A\n. 9 A\n208 – 230 V / 3 F / 60 Hz\nWatts de Entrada\nrea del Conductor Eléctrico de A limentación\nA rea (mm2)\nayor o Igual a 25\nRV V P2 x 1 mm2\nEstos equipos deben ser instalados por personal mecánico calificado y dicha instalación debe satisfacer todos los requerimientos siguientes.\nD esc a r g a d e a i r e\nS u c ci ó n d e a i r e\nu c c i ó n d e ai r e\ne s ca r g a d e a ir e\nuc c ió n d e a i r e\nS u c ci ó n d e a ir e\nS uc c i ó n de ai r e\ne s ca r g a de a ir e\nS u c c i ón de ai r e\nO R R E C T O\nCon la finalidad de obtener la máxima capacidad, la selección de la ubicación de instalación debe llenar los requerimientos siguientes:\n1) El lugar de instalación debe estar ventilado, de tal forma que el aire pueda circular y descargarse libre- mente.\n2) Instalar la unidad de tal modo que la descarga del aire caliente no regrese nuevamente hacia la unidad y/o a otras unidades\n3) Asegurarse que no haya obstrucciones de flujo de aire al entrar o al salir de la unidad. Quite obstáculos que pueden bloquear la entrada o descarga del aire. 4) Si no se puede garantizar una buena ventilación\nu c c i ó n d e a i r e\nD e s c ar g a d e a i r e\nIN C OR R ECT O\nu c c ió n d e a ir e\nb l o q u e a d a\nI N C O R R EC T O\nSu c c i ó n d e a ir e\ns t á c u l o s\nb lo q u e a n d o e l\nc c e s o a l s e r v i c i o\nI N C O R R E C TO\ncuando la unidad sea instalada en interiores, es re- comendable colocar extractores de aire o ductos,los cuales deben ser lo más cortos posibles para que el aire salga al exterior.\n5) Fije la unidad a nivel con la base o techo a una al- tura de 15 cm o 20 cm para evitar una inundación y el correcto drenaje, dicha base debe ser adecuada para soportar el peso de la unidad. 6) El área de instalación no debe ser susceptible al polvo o aceite para evitar que el serpentín del con-\ndensador se bloquee. Como precaución general, se recomienda que la unidad no se encuentre cerca de gases flamables.\n7) Se recomienda que la unidad cuente con suficiente espacio a su alrededor para una adecuada succión y descarga del aire y para facilitar el acceso para los servicios de mantenimiento.\nLocalización e Instalación Chillers Modulares\nTodos los Chillers modulares son embarcados en pallets de madera. Cada modular ha sido cuidadosamente cargados con gas refrigerante por lo cual, no es nece- sario recargar gas refrigerante nuevamente en campo.\nTan pronto como se reciba el equipo, se debe de inspec- cionar por cualquier daño que pudiera haber sufrido durante su transportación.\n2. Almacenamiento del Equipo\nSi los equipos no se instalarán a los pocos días de haberse recibidos, queda estrictamente prohibido esti- bar uno sobre otro.\n3.- Localización del Equipo\n3.1 No instale los equipos en salidas de aire contami-\nnados, patios y/o en otros lugares de espacio limitado. Con esto, se evitará al máximo la resonancia y vi- bración de paredes y otros obstáculos.\n3.2 Se debe contar con espacio suficiente para tener\nacceso frontal y lateral a los equipos para un fácil man- tenimiento y/o servicio futuro y así evitar la obstrucción\nde la succión y descarga del aire caliente de la unidad.\n3.3 Instale los equipos de tal forma que el aire cali-\nente descargado por ellos no se regrese nuevamente.\nMantenga suficiente espacio entre los equipos y las paredes más proximas para una mayor comodidad de servicio y/o mantenimiento.\n3.4 Asegúrese que no exista ningún tipo de obstruc-\nción en las succiones y descargas del aire. Elimine cu- alquier obstáculo que pudiera bloquear las succiones y descarga de aire.\n3.5 La localización final del equipo debe de asegurar\nuna adecuada ventilación de modo que, los equipos operen a temperaturas y presiones de condensación moderadas.\n4. Base para el Montaje\nLos equipos deben ser instalados sobre una base de concreto plana y a nivel. También se pueden instalar en techos y/o en alguna otra área apropiada. Tam- bién, se recomienda instalar sobre viguetas tipo I la cual pueda soportar un peso de al menos 400 Kg/m2. Asimismo, se recomienda fijar la unidad a la base de concreto o vigueta tipo I con gomas de neopreno de un espesor de al menos de 20 milímetros.\nel Chiller y el muro\ndebe ser por lo menos\nde 1.8 metros\nEl espacio entre los\nChillers debe ser entre\n1.5 y 3 metros\nCuando transporte la unidad, es recomendable usar montacarga o grúa para levantarla. Unicamente se permite levantarla por la base de madera con la cual se transporta la unidad.\nCuando levante la unidad, por favor mantenga la uni- dad estable y sin inclinarla, mientrastanto, asegurela, de tal forma que evite el contacto de las cuerdas con el panel, guardas, etc. Una vez decidido el lugar de instalación de la unidad, retire la base de madera.\nG a n c h o d e i z a j e\nC i n t a s d e i z a j e\nA n g u l o d e a p o y o\nCuando realice el montaje, se recomienda usar tornillos de expansión u otro tipo para soportar la unidad a la base. Cuando se instale en interiores, se recomienda colo- car en los puntos de apoyos de la unidad tacones de neopreno o algún otro material amortiguador (absor- vedor de vibraciones).\nPara garantizar la calidad del agua fría, debe ser insta- lado un filtro de agua en la tubería de agua fría.\nCuando conecte las tuberías de agua, use abrazaderas para fijar las conexiones.\nLa válvula de purga de aire debe ser instalada en un punto más alto del sistema de tuberías de agua fría, ver información detallada en “ Diagramas de insta- lación de sistemas de agua fría”. Una vez terminada la instalación de tuberías de agua fría, puebe contra fugas y pruebe a una presión de 0.4 MPa (58 Psig) para asegurarse que no exista falla, después llene de agua el sistema, abra la válvula de venteo, purge todo el aire atrapado en la tubería y después de esto cierre la válvula de purga de aire. Una válvula de drene debe ser instalada en el punto más bajo del sistema de tu- berías de agua fría.\nCon el fin de obtener una operación duradera, es re- comendable usar tuberías de agua de plástico tales como PP-R, PVC, nunca use tubería galvanizada.\nLos accesorios embarcados con la unidad se deben de instalar o de lo contrario se puede originar la falla prematura de la unidad. La unidad debe ser conectada con el sistema de sumi- nistro de agua automático. La presión del agua de suministro debe ser mayor de 1.5 Bar (21.75 Psig) y menor de 6 Bar (87.0 Psig).\nSi el chiller es operado con agua aceitosa, salada o agua acida, estas sustancias pueden llevar provocar la pérdida de capacidad calorífica. Asegúrese de usar agua limpia cuando llene el sistema para evitar la cor- rosión y obstrucción del sistema.\nNo use la bomba de agua del Chiller para limpiar el\nsistema (tuberías). Si emplea la bomba para limpiar la tubería, Usted puede llenar de agua limpia el sistema, mientras opera la bomba por un tiempo de 30 minutos\ny posteriormente limpie el filtro.\nEl diseño, construcción y chequeo de aceptación del sistema hidráulico debe cumplir con las normas y có- digos correspondientes de las buenas prácticas de insta- lación.\nLas leyes y Normas regulatorias concernientes a los\ntrabajos de conexión eléctrica varían del país y ciudad, por lo que los trabajos deben ser realizados en apego\na la Normas y Regulaciones de cada País.\nAntes de conectar la energía, asegurese que el voltaje suministrado esta acorde a la placa de datos de la uni- dad.\nDa t o s El é ct ri c o s\nPor favor use el calibre del conductor adecuado para alimentar a la unidad. Las conexiones deben de ser hechas de modo que se evite la tensión en la termi- nales. Todos los trabajos eléctricos deben ser realizados por el técnico en apego a los códigos o regulaciones locales y a las instrucciones proporcionadas en este manual. La unidad debe ser conectada a tierra física. No co-\nnecte el conductor de tierra física a la tubería de gas,\na la tubería de agua de la ciudad, o ductos de tele-\nfono, una inadecuada conexión a tierra física puede originar un choque eléctrico. Por favor instale breaker de protección para evitar un choque eléctrico. Asegúrese de la secuencia de las fases, identifique\nL1, L2 y L3 y conéctelas a las terminales R, S, T en\nel tablero de control de la unidad, o de lo contrario el\nsistema no arrancará y el controlador no encedera. Cada conductor eléctrico debe ser firmemente co- nectado sin tensión a las terminales. Ningún cables debe estar en contacto con las tu- berías de refrigerante y componentes móviles tales como compresor y moto ventiladores, etc.\nEn caso de emergencia (si se sufre de una quemad- ura) pare la unidad y desconecte la energía switch OFF, consulte las instrucciones del fabricante. No tape con sus manos u otras piezas extrañas la descarga del aire de la unidad, o de lo contrario la unidad se dañará o Usted sufrirá algún daño.\nVO LTA JE\n20 8- 2 30 / 3 F / H z\nWA TT S TO T A LES D E EN TR A D A\nA MPER A JE A P L EN A C A R G A\n23. 0 – 2 5. 0\n34. 5 – 3 5. 7\n43. 0 – 4 4. 0\nR E U C TO R\nA R EA (m m 2)\nQ . T. Y.\nLos servicios y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal calificado quienes estén fa- miliarizados con el producto. Antes de volver a operar la unidad, haga un nuevo chequeo de los controles de seguridad de la unidad. El adecuado diseño del sistema de refrigeración elimi- nará la posibilidad de problemas que puedan ocurrir durante la operación normal. No hay necesidad de realizar mantenimiento a las tuberías de refrigeración mientras la unidad este operando adecuadamente. Bohn de México ha diseñado estas unidades conside- rando la facilidad de servicio. Una vez de haber reti- rado el panel, los servicios de mantenimiento serán fácilmente llevados a cabo. Bajo un ambiente normal y una correcta instalación, únicamente necesitará checar la adecuada circulación del aire (succión y descarga) y la limpieza de las su- perficies del intercambiador de calor de preferencia una vez al mes o de acuerdo a la temporada. Si los alrededores son sucios, grasosos o con mucho polvo, y para mantener la máxima capacidad del mis- mo, por favor consulte al personal especializado para realizar la adecuada limpieza del intercambiador de calor.\nPara mantener la adecuada eficiencia y la segura du- rabilidad del equipo siempre lleve a cabo regularmente el mantenimiento de la unidad. Durante un periodo largo de operación, el intercam- biador de calor se ensuciará y disminuirá su capaci- dad calorífica del sistema. Consulte con su distribuidor autorizado y/o al departamento de Ingeniería y Ventas Bohn sobre la adecuada limpieza del intercambiador de calor. No hay necesidad de mantenimiento o servicio al sistema de agua excepto si la bomba de agua fallará. Se recomienda llevar un control sobre el filtro y sustitu- irse si éste se encontrará sucio u obstruido. Siempre compruebe el nivel del agua del sistema, con el fin de proteger los componentes hidráulicos para que estos no sufran recalentamiento y protegerlos también contra la congelación del agua. Todos los sistemas de agua helada deben ser drena- dos completamente durante el invierno cuando la unidad se encuentre sin operar para evitar daños a la tubería de agua por la congelación de la misma.\nFallas y Su Solución en Minichillers\nCuando ocurra cualquier falla, inmediatamente desconecte la energía y pare el equipo y encuentre o contacte con el fabricante para encontrar la solución. Para algunas fallas frecuentes, Usted puede consultar la guía que a continuación se muestra.\nPO SIB LE S C A U SA S\nSO LU C IO N\n1.- El compresor No Arranca\n1.- No hay energía eléctrica 2.- Fusibles defectuosos o Breakers abiertos\n1.- Cheque y conecte la energía 2.- Cheque para verificar que no exista un corto circuito en el sistema o compresor. Cambie los fusibles o breakers. Cheque el apriete de las conexiones eléctricas. 3.- Encuentre el elemento de control disparado, reajustelo y restablezca la energía. 4. Verifique el reapriete de todos los tornillos de las terminales y compruebe las conexiones de los cables flojos o cortados.\n4.- Conductores Eléctricos Cortados o no conectados o flojos\n5.- Compresor defectuoso\ncambie el compresor.\n2.- Los Ventiladores No Operan\n1.- No hay energía Electrica 2.- Motor Defectuoso\n1.- Cheque y conecte la energía 2.- Contacte a Bohn de México y cambie el motor eléctrico.\n3.- El chiller si opera pero no enfria lo suficiente\n1.- Ajuste incorrecto del valor de temperatura 2.- Condensador sucio 3.- Succión y Descarga de aire obstruidos 4.-Insuficiente refrigerante en el sistema\n1.- Ajuste la temperatura 2.- Limpie el condensador 3.- Quite los obstáculos 4.- Contacte a Bohn de México y/o agregue refrigerante. Cheque el sistema por posibles fugas. 5.- Cheque tamaño de la bomba de agua y/o contacte a Bohn de México. Cambie la bomba por una de tamaño adecuado. 6.- Tire el agua sucia o contaminada y cámbiela por agua limpia.\n6.- El agua en el sistema esta sucia o contaminada\nFall as y S u S o lu ci ón en Mi cr o p oce s ad or d e M in ic hill er s\nSENSOR DE TEMPERATURA DE RETORNO SUELTO O NO ESTA HACIENDO BUEN CONTACTO\nCHEQUE Y PONGA EN CONTACTO\nSENSOR DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO DE AGUA SUELTO O NO ESTA HACIENDO BUEN CONTACTO\nSENSOR DE TEMPERATURA DE RETORNO DE AIRE SUELTO O NO ESTA HACIENDO BUEN CONTACTO\nSENSOR DEL SISTEMA DE DESHIELO 1 SUELTO O NO ESTA HACIENDO BUEN CONTACTO\nCHEQUE Y PONGA EN CONTACTO EL SENSOR, SUJETELO FIRMEMENTE\nFLUJO DE AGUA INSUFICIENTE\nAJUSTE EL FLUJO DE AGUA, Y LIMPIE EL FILTRO\nSOBRECARGA EN BOMBA DE AGUA\nCAMBIE LA BOMBA Y /O CONTACTE CON PERSONAL DE BOHN DE MEXICO\nSOBRECARGA EN COMPRESOR\nCAMBIE EL COMPRESOR Y /O CONTACTE CON PERSONAL DE BOHN DE MEXICO\nCHEQUE LIMPIEZA DEL CONDENSADOR, VENTILADOR NO FUNCIONA Y/O CONTACTE CON PERSONAL DE BOHN DE MEXICO\nEVAPORADOR SUCIO, FILTRO DE LIQUIDO Y/O SUCCION SUCIO CAMBIE FILTROS. TEMPERATURA DE CONDENSACION BAJA, AJUSTELA\nFALLA DE ACCESO RAM\nCONTACTE A PERSONAL DE BOHN DE MEXICO\nTEMPERATURA DEL AGUA SUMINISTRADA MUY BAJA CUANDO SE ENFRIA\nCONTACTE A PERSONAL DE BOHN DE MEXICO.\nNota: Cuando aparezca en la pantalla del control estos códigos u algún otro, favor de contactar al departamento de Ingeniería y/o Ventas de Bohn de México.\nFallas y Su Solución en Chillers Modulares\nSI N T O M A\nPO SI B LE S CA U SA S\nSO L U CI O N\nEl c o m pres or p ara s i n raz ón alg un a (Luz d e al ar m a enc en did a)\n• Fa lla en el s is t e m a d e c ont r ol\nont ac t e al f ab ric a nt e\n• C o mp res o r c on pos i ble d ef ec t o\nR uid o y Vib rac i ón\n• Suc i ed ad o polv o en el mot o r y\nmp ie el m ot or v e nt il ad or\nent ila do\n• C o mp res o r rui dos o\nont ac t e al Fa bric a nt e\n• Vibr ac i ón y rui do prov oc a do p or las pa re des o b as e d e mo nt aj e\nVerif i qu e la i ns t alac ió n\ndel e qu ipo\nEl mot ov ent il ad or s e p rot e ge\n• Ci rc uit o eléc t ric o inc orr ec t o\nVerif i qu e el c irc uit o y re pa re c uan do s e a n ec es a rio\n• R elay d e ar ra n q ue\nobr ec al ent a do\nI ns uf ic ie nt e Ca pac i da d de\nEnf ri a mi\n• C ont a m in ac ió n en el s is t e ma hidr áu lic o\nmp ie el s is t e m a hi dr ául ic o\nmp ie el s erp ent í n\n• C on de ns ad or o bs t rui do, s uc i o\nVerif i qu e p or f ug a, rep ar e y\n• Poc a c arg a d e ref ri ger ant e\nc arg ue r ef rig era nt e\nBo m ba d e A gu a No A rra nc a\n• N o hay e ne rgí a\nVerif i qu e la e ne rgí a\n• M ot or d e la b o m ba c o n pos ibl e def ec t o\nVerif i qu e la b o m ba d e a gu a\nc a mbi el a s i es nec es ar io\n• Bo m ba c o n p os ibl e def ec t o\na mbi e la bo m ba\nFa lla en la Ci rc ul ac ió n d e\n• Aire en e l s is t e ma h idr áu lic o\nEli mi ne e l air e (p ur gu e el s is t em a hi dr áulic o)\n• I nt erc a m bia do r de c alor s uc io u obs t ru id o\nmp ie el i nt erc a mb ia dor\nEl E qui po No A rr anc a\n• Fa lla en el i nt er ru pt or d e f luj o de a gu a\nVerif i qu e el f lu jo d e ag ua\n• Fa lla en el i nt er ru pt or d e pres i ón\nVerif i qu e la p res i ón del s is t em a\nDiagramas de Flujo del Refrigerante en Minichillers\nE n t r a d a d e a g u a f r í a\nS a l i d a d e a g u a f r í a\nD i r e c c i ó n d e l f l u j o d e r e f r i g e r a n t e\nC O MP R E S O R\nCO N DE N S A D OR\nTU B O C A P I L A R\nN TE R C AM B I A D O R\nB OM B A DE A G U A\nNT ER R U P T O R D E F L U J O\nD E P L AC A\nA CU MU L A D OR\nO M P R ES O R\nO ND E NS A D O R\nN TE R C A M B I AD O R\nBOM B A DE A GU A\nI NT E R R U PT OR D E F L U JO\nE PL A CA\nDiagrama Hidráulico MBMAC160A y 210A:\n3. Filtro deshidratador\n5 . Evaporador de Placas\n4 . Tubo\nen el MBMAC160A Válvula de expansión en el\n6 . Acumulador de succión\n1.- El diagrama hidráulico para el MBMAC160A es idéntico al anterior, la única diferencia es que el MBMAC160A usa tubo capilar como medio de expansión de refrigerante. 2.- Los Chillers modulares no incluyen bomba de agua.\nServicio y Mantenimiento Modulares\nVolumen de Agua en el Sistema\nTips Para Antes del Arranque:\nEl volumen de agua del sistema es la cantidad de agua en el evaporador, en el sistema de tuberías y deposito adicional para garantizar el adecuado suministro de agua al Chiller y al proceso. Si el volumen de agua es muy bajo, existirán problemas de operación los cuales se pueden presentar como: ciclado del compresor,\n1.- Cierre las válvulas de entrada y salida y abra la válvula del Bypass 2.- Opere la bomba para hacer circular agua en el sistema por un tiempo 3.- Abra el filtro e inspecciónelo por si requiere de limp- ieza\nfalta de flujo de refrigerante en el chiller, inadecuado enfriamiento del compresor, etc. El flujo de agua para operaciones normales, será aproximadamente cinco veces mas del flujo de diseño requerido por el chiller. Ejemplo, si un chiller requiere de diseño un flujo de\n4.- Limpie el filtro si es necesario para evitar algún tipo de obstrucción de la tubería del sistema. 5.- Cierre la válvula del Bypass y abra las válvulas de entrada y salida de agua 6.- Con estas recomendaciones, el sistema estará listo\nGPM, entonces se recomienda un flujo mínimo de\nGPM. Si el flujo de agua disminuye por debajo de\neste valor, entonces se corre el riesgo de problemas en el equipo. Es por esta razón que se recomienda in- stalar tanques de agua con una capacidad suficiente para evitar problemas de funcionamiento y capacidad del equipo.\nRecomendaciones para la Conexión de la Tubería de Agua:\nLas siguientes recomendaciones deben de tomarse en cuenta antes de conectar el sistema:\n1.- Para una mayor durabilidad y eficiencia, el agua debe ser limpia y desmineralizada. 2.- El instalador debe de proveer una bomba de agua de tamaño adecuada para su circulación. 3.- El flujo de agua no debe ser menor que el flujo nominal requerido por el equipo. 4.- Se recomienda aislar el tanque (deposito) de agua 5.- Es necesario colocar una válvula de agua de se- guridad en la toma principal.\nAsegúrese de que el agua este limpia antes de llenar el circuito y así evitar la corrosión y obstrucción de la tubería del sistema. Si el equipo es instalado operado en ambientes sucios, salitrosos o ácidos, estas sus- tancias pueden conducir a una pérdida de la eficiencia y vida del equipo y sobre todo puede conducir a la falla prematura del mismo.\nA continuación se muestra un diagrama típico de instalación:\n1.Manómetros de presión, 0 a 145 Psig.\n2. Cople flexible\n3,5,8 Válvula de compuerta\n10. Filtro tipo “Y“\n11. Difusor de succión\n12. Bomba de agua\n13. Válvula 3 conexiones\n14. Válvulas ByPass\n15. Termómetro 0 a 100 o C\n4.Soporte vertical (4PCS)\n5.Válvula de 4 vías\n8.Descarga de aire\n9.Guarda de descarga\n11.Tubería de descarga, Interruptor de presión\n13.Bomba de Agua\n14.Tubería de succión, Interruptor de presión\n16.Tubería de Agua PP-R\n17.Interruptor de flujo\n21.Ens. de tubo capilar y válvula check\n22.Intercambiador de placas\n23.Charola de drenaje\nSOPORTE DE PANEL FRONTAL\nGUARDA DEL SERPENTIN\nENSAMBLE SERPENTIN IZQUIERDO\nENSAMBLE PANEL DIVISOR\nENSAMBLE PANEL LADO\nENSAMBLE PANEL FRONTAL\nENSAMBLE CAJA ELECTRICA\nDE AGUA DE SALIDA\nDE AGUA DE ENTREGA\nENSAMBLE PANEL DE SERVICIO\nMOTOR DE VENTILDADOR\nGUARDA REJILLA DEL SERPENTIN\nENSAMBLE SERPENTIN DERECHO\nENSAMBLE BASE CHAROLA\nOtros sistemas de Instalación de tuberías típicos para Chillers en procesos abiertos:\nA r r e g l o d e u n s i s t e m a p r i m a r i o - s e c u n d a r i o\nV á l v u l a d e g l o b o\nB o m b a s e c u n d a r i a\n( p o r o t r o s )\nA g u a c a l i e n t e d e l p r o c e s o\nCHIL L E\nC o n e x i ó n " T "\nI n s t a l a c i ó n t í p i c a d e u n t a n q u e d e a g u a y c h i l l e r :\nA d a p t a d o r c o n s e l l o d e N e o p r e n o\nA l a b o m b a e x t e r i o r ( p o r o t r o s )\nCHIL L E R\nS a l i d a d e a g u a f r í a a l p r o c e s o\nAl momento de recibir la unidad, Usted debe de re- visarla por cualquier daño que hubiera tenido durante la transportación. Si un daño es evidente, debe de reportarlo al transportista. Un formato de verificación de material debe de llevarse a cabo por el transpor- tista. La cancelación del equipo por daño debe de re- portarse en un tiempo máximo de 15 días a partir de haber recibido el equipo. Cheque el embarque de acu- erdo al Check list de planta para cerciorarse de que todos los componentes fueron entregados. Cualquier falta de algún componente se debe de especificar en el formato del Check list de planta y avise de inmediato al transportista y a Bohn de México.\nOtras Instrucciones para el uso de Chillers\n1.Para evitar la congelación del agua en inviernos muy fríos. Toda el agua fría del sistema hidráulico debe ser dre- nada completamente cuando el equipo se encuentre sin operar en inviernos muy fríos, y así evitar daños a la tubería debido a la congelación del agua.\n2.No obstruya las entradas y descargas del aire en el condensador. Los obstáculos o algún otro material puede causar la reducción de capacidad de enfriamiento del equipo.\nTome medidas contra la oxidación y regularmente eli- mine los óxidos cuando emplee tubería de agua vul- nerable a la corrosión.\n4.Lleve a cabo regularmente los servicios de mante- nimiento. Esto le ayudará a prolongar la vida de su equipo, el equipo trabajará a su máxima capacidad y/o eficiencia.\n5.Se recomienda emplear agua limpia, además se re- comienda instalar filtros de agua de alta eficiencia.\nLos Mini Chillers han sido diseñados para instalarse en un sistema de tuberías de agua cerrado. Sin em- bargo, es posible usarlos en un sistema de tubería de agua abierto por medio de tanques de agua.\nA g u a d e p r o c e s o\nd e l p r o c e s o\nM i n i C h i l l e r\nB o m b a s e c u n d a r i a p o r o t r o s\nEn un sistema como el anteriormente mostrado, el Chiller descargará el agua fría en el tanque en tanto que una bomba de agua externa bombeará el agua al proceso. Se recomienda que el tanque de agua cuente con una división tal y como se muestra en la figura, esto evitará que el agua caliente del proceso se mezcle con el agua fría descargada por el Chiller.\nControl Microprocesador MiniChillers\nControl Microprocesador MiniChill- ers\nLos Mini Chillers vienen equipados con un Micropro- cesador Electrónico. El microprocesador está programado para proporcionar el adecuado control de las temper- aturas del agua de entrada y de salida del sistema. Las temperaturas de ajuste estándar son de 12 °C de temperatura de entrada del agua y de 7 °C de temper- atura del agua de salida. No se recomienda cambiar el ajuste de estos valores al menos que sea necesario. Cualquier cambio erróneo en estos parámetros afec- tará la adecuada operación del equipo de refrigeración y en consecuencia la anulación total de la garantía del producto. Si por requerimientos del proceso, fuese necesario cambiar el ajuste de fabrica de los parámet- ros de temperatura de entrada y salida, favor de con- tactar al Departamento de Ingeniería de Aplicación y Servicio y/o Gerente Regional de Ventas de Bohn de México. Después de quitar la tapa del tablero de control, Usted encontrará el control microprocesador, un conductor de 20 m (65.6 ft) de largo, y otro de 1.5 m (4.92 ft) de largo. Ubique un lugar adecuado para instalar el con- trol microprocesador, se recomienda montarlo sobre una pared o empotrarlo en la misma.\nControl Microprocesador Chillers Modulares\nNuestro controlador supera a todos los microprocesa- dores usados hoy en día. Es amigable en su uso y fun- cionamiento ya que simplifica la localización de algún tipo de falla presente en el sistema. Todos nuestros controladores son programados y probados antes de embarcarse y evitar una posible falla.\nNuestro controlador cuenta con un menú el cual, esta dividido en cinco categorías los cuales muestran la de- scripción total del estatus del equipo, parámetros de control y alarmas. El sistema de protección de pará- metros ayuda a prevenir algún cambio en los parámet- ros de ajustes del sistema. El controlador continuamente realiza un auto diag- nóstico de los parámetros de ajustes tales como de temperaturas, presiones y de otros parámetros de protección. Este auto diagnóstico, automáticamente parará un compresor, un circuito de refrigerante o a la unidad total si se detectará a algún tipo de falla. La causa del paro del equipo se desplegará en el display y se guardará en la memoria para su revisión por par- te del técnico. Esto, es una herramienta muy útil para localizar rapidamente la falla del equipo.\nQuite la tapa trasera del control, inserte un extremo del cable de conexión al conector CN3 en el control microprocesador, inserte el otro extremo en el conec- tor CN6 localizado en la tablilla terminal PCB, a con- tinuación vuelva a colocar la tapa del control y asi se concluye la conexión del control. Por favor asegúrese de que este bien conectado el cable de 1.5 m (4.92 ft). El cable restante consérvelo para un servicio de mantenimiento futuro.\nBohn de México garantiza al primer comprador de los productos que él fabrica, contra defectos de material y/o mano de obra empleada en su fabricación por un periodo de un año a partir de la fecha de instalación o de venta al cliente final o de 18 meses a partir de la fecha de facturación al primer comprador, lo que ocurra primero.\nCualquier producto de Bohn de México que llegará a fallar, será revisado en nuestra planta localizada en Queré- taro y deberá de enviarse flete pagado para determinar su garantía. Todos los componentes que forman parte de los Mini Chillers y Chillers Modulares están sujetos a los términos de garantía estándar. Cualquier cargo adicional que se incurra en la substitución no lo cubre esta garantía. Para mayor aclaración consulte al Departamento de Ingeniería de Aplicación y Servicio y/o a su representante de Ventas Bohn de México más cercano.\nTodo los productos de Bohn de México están diseñados para operar adecuadamente y producir la capacidad espe- cificada en catalogos cuando se instalan de acuerdo con una buena práctica de refrigeración recomendada.\nBosques de Alisos No. 47-A, Piso 5 Col. Bosques de las Lomas México, DF. C.P. 05120 Tel: (01 55) 5000 5100 Fax: (01 55) 5259 5521 Tel. sin costo 01 800 228 20 46\nAcceso II, Calle 2 No. 48 Parque Industrial Benito Juárez Querétaro, Qro. C.P. 76120 Tel: (01 422) 296 4500 Fax: (01 422) 217 0616 Tel sin costo 01 800 926 20 46\nCalle 19 No. 418 Ampliación Ciudad. Industrial C.P. 97930, Umán, Yucatán, Tel: (999) 946 3483\nAv. Marina Mazatlán No 229 Apartamento 109 Fracc. La Marina\nAv. Moctezuma 3515 Esq. López Mateos Sur Local Mezanine\nTorre Alestra, Piso 3 HQ Av. Lázaro Cárdenas 2321 Poniente Col. Residencial San Agustín\nCamino del Rey Oeste # 5459-2 Privada Capri # 2 Residencial Colinas del Rey\nC.P. 82102 Mazatlán Sin.\nC.P. 66260 San Pedro Garza García,\nTijuana BC, C.P. 22170\nTel: (01 667) 752-0700 Cel: (01 667) 791 5336\nGuadalajara, Jal. Tel: (01 33) 388 01214 Fax: (01 33) 3678 9123\nNuevo León Tel: (01 81) 1001 7032 Fax: (01 81) 1001 7001\nTel: (01 664) 900 3830 Fax: (01 664) 900 3845 Cel: (01 664) 674 1677 Nextel 152*1315271*1\n5000 5105 Ciudad de México 01 800 228 2046 Resto del país\nVisita www.bohn.com.mx enlacebohn@cft.com.mx\nBoletín CLLRS-MI, Publicado ABRIL, 2012, BCT-081\nR U P O F R I G U S T H E R M E\nE G I S T R O I S O 9 0 0 1:2000\no . D E A R C H I V O : A 5 4 0 5\nDocumentos similares a Manual-de-Instalacion-Minichillers-y-Chillers-Modulares.pdf\nValadez Romo Adrian\nArmand Curto Molina\nteoria de sist refrigeracion todo aquiola gefa la amo.docx\n5 FALLAS TIPICAS AIRES ACONDICIONADO\nUNNOBA ATS TEOR08 SERVICIO FRIO\nMaría Inés Santillán\nMás de makv12


El PSOE Azuqueca respeta la renuncia de Bellido pero lamenta que "se dificulten" unos buenos resultados electorales | Diariocrítico.com\ndomingo 18 de octubre de 2015, 10:51h\nEl PSOE de Azuqueca explica que la decisión de Pablo Bellido se produce por una investigación judicial que se sigue ante un Juzgado de Instrucción de Guadalajara "por una denuncia interpuesta por quien resultó ser el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares".\n"No existen, a nuestro juicio, razones que permitan cuestionar la honestidad personal de Pablo Bellido por razón de dicha denuncia y en relación con su participación en un procedimiento administrativo que tiene, además, naturaleza reglada", argumenta.\nAsí, añade que "desde la convicción de que no se puede demostrar lo que no es cierto y desde la absoluta convicción en la honestidad de Pablo Bellido", considera que la mera existencia de un procedimiento judicial, "cuya tramitación se está demorando más de lo que sería para nosotros deseable, no justifica su renuncia a concurrir como cabeza de lista a las próximas elecciones legislativas".\n"Respetando su decisión personal, presidida por su vocación de no dañar a nuestro partido por la utilización mediática que pudiere hacerse de los hechos relatados, afirmamos que quien cree en un Estado de derecho, cree en la presunción de inocencia", apunta.\n"No, salvo que resultasen de la instrucción indicios concluyentes que permitieran considerar, razonablemente, que su persona pudiera ser sujeta, avanzada que sea la instrucción, de acusación alguna. Esta circunstancia no sólo no se ha dado, sino que mantenemos nuestra férrea confianza en que no se va a dar tampoco en un futuro", agrega.\nPara el PSOE de Azuqueca, la decisión del Bellido, aunque "loable" por el fin perseguido, "perjudica a todas las personas que creemos en las políticas de progreso y confiamos su consecución a las personas que por su proyección, ideología y capacidad más lo merecen".\n"En todo caso, y dado el carácter irrevocable de su decisión, desde la dirección de la Agrupación Local de Azuqueca de Henares, que le propuso de forma unánime ante el Comité Provincial para asumir la responsabilidad de la que ahora ha renunciado, queremos revalidar nuestra confianza, apoyo y cariño a Bellido", concluye.


Jonas Brothers presentan "Lovebug"\nInicio » Noticias » Actualidad » Jonas Brothers presentan “Lovebug”\nJonas Brothers presentan “Lovebug”\nPublicado por Alex Socco el 26 de Octubre de 2008 a las 2:47.\t1 Comentario\tComparte\nYa podemos ver el nuevo video de uno de los combos adolescentes más amados y a su vez odiados del espectro musical actual: son los estadounidenses Jonas Brothers, quienes nos presentan ahora la balada “Lovebug“.\nSe trata de una composición acústica, y es un nuevo corte del último trabajo de los hermanos, ‘A Little Bit Longer‘, editado este año, que es el tercero en la carrera del grupo.\nNicholas Jerry Jonas, Joseph Adam Jonas y Paulno Kevin Jonas siguen su camino triunfal y no les importa que Nikki Sixx ni los fans de Airbarg digan de todo sobre ellos…\nExtreme filmaron el video de “Ghost”\njhon mario vera bohorquez dijo\nquiero que me envien todos los dias un video de musica a mi correo.\nResponder a jhon mario vera bohorquez\tDeja un comentario Cancelar respuesta\tTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario Nombre * Correo electrónico * Web Google+


MAGIA SERRANA: LA HOZ DEL RÍO TRABAQUE EN ALBALATE DE LAS NOGUERAS\nLA HOZ DEL RÍO TRABAQUE EN ALBALATE DE LAS NOGUERAS\nLa Sierra de Bascuñana es un cordal montañoso que nace en las inmediaciones de la ciudad de Cuenca, y en alineación sur-norte traza una vertical que llegaría hasta el límite con la provincia de Guadalajara en el término del conquense pueblo del Pozuelo, siendo de unos 55 km de longitud aproximada. Se puede decir que tal cordal montañoso traza el imaginario límite de lo que se consideraría Serranía y Campichuelo (derecha) de la Alcarria (izquierda).\nDicha sierra de Bascuñana es atravesado por 3 ríos que vienen de la Serranía, y la abandonan en busca de los campos alcarreños, abriendo el cordal montañoso en tres estrechos.\nDe norte a sur, el río Guadiela lo abre por el Estrecho de las Tejeras y los Toriles; el siguiente sería el río Escabas, horadando el espectacular Estrecho de Priego, y por último el río Trabaque, lo hace por la no menos espectacular Hoz de Albalate de las Nogueras.\nCuando pasa por los ríos Escabas y Guadiela, ya no se llama Sierra de Bascuñana, pero técnicamente viene a ser el mismo cordal montañoso.\nEsta última, y no tan conocida hoz, es la que os voy a enseñar en esta entrada. Ser la más meridional, y estar rodeada de campos de cultivo y sin tanta vegetación, ha hecho que no se visite tanto en detrimento de otros parajes no muy lejanos y más atractivos a priori.\nY esta entrada viene a corroborar que es un paraje de gran belleza que no defraudara, siendo la primavera y el otoño sus mejores épocas (en el verano y parte del otoño el río irá seco o casi seco, al igual que en épocas de sequía).\nLa ruta no tiene confusión alguna. Se deja el coche en el pueblo, cerca de donde la carretera cruza el río Trabaque, y se remonta dicho río hasta meterte de lleno en la Hoz; todo el rato llevaremos una pista hasta que lleguemos al final de la Hoz. Quien no quiera elevar un poco la dureza, se volvería por el mismo camino.\nNosotros subiremos por una pedregosa ladera y volveremos por arriba, ya fuera de caminos y sendas, para obtener vistas aéreas de este espectáculo geológico y darnos cuenta que este hoy en día humilde río en otra épocas fue un gran curso fluvial. La excursión hay que rematarla con un paseo por el bonito casco del pueblo y sus consiguientes cervezas.\nLlenamos las botellas en vieja fuente al lado del puente.\nUna maravilla su puente medieval sobre el río Trabaque.\nPruebas del Carbono 14 han datado el origen del puente entre los años 762 y 887, en pleno Emirato de Córdoba. ¡Ahí es nada!\nCamino hacia la Hoz podemos ver como la Sierra de Bascuñana se eleva montañosamente desde el llano alcarreño.\nAh, voy a la presentación: esta vez me acompaña mi amigo Paco (este es otro Paco)\nEntramos en la Hoz.\nNos asomamos a ver su caudal siempre entre mucha exuberancia.\nMenudo paseo bonito que tienen los albalateños. Un saludo desde aquí a Lourdes Barrios y a Paco Auñón.\nBajo la atenta mirada de los buitres\nSe aprecia por donde va el río debajo de los paredones.\nUn deleite para la vista ver su orografía.\nVenimos a ver esta cascada, todo un clásico de la Hoz.\nBuena poza se forma ahí abajo. La lástima es que los veranos esto está prácticamente seco.\nBajemos a verla pues su estampa es preciosa.\nRecuerdo que fue mi padre el que me enseñó este sorprendente paraje.\nFoto de la cascada en invierno.\nVista más lejana de esa cascada.\nVamos a ir por la izquierda para bajar un poco más.\nAl otro lado tenemos el viejo molino de la Hoz que aprovecha otro salto que se intuye en el medio.\nAmplia perspectiva de la Hoz que me sale desde este lateral.\nLa 2ª cascada crea una especia de cueva.\nBajo al cauce, donde aviso que no está fácil llegar.\nEsto es lo máximo que me pude acercar a esa cascada.\nZoom a la parte alta donde divisamos diferentes covachos.\nMe encanta caminar siendo observado por los Gyp fulvus.\nSeguimos hacia delante, llegando a una parte de la Hoz más agreste.\nEl estar más alejada del pueblo le da este toque más serrano, ya que esta foto podría ser perfectamente de cualquier otro lugar como Beteta, Las Majadas o Salvacañete.\nY las paredes rocosas no pierden un ápice de su espectacularidad.\nEn esta parte final de la Hoz, la obra del albalatense se aprecia menos y la vegetación avanza.\nUno de los muchos puntales de la Hoz.\nLas amapolas dejan la hoz bien bella.\nMe encanta la estampa de esta montaña dentro de la hoz.\nYa vamos llegando al final de la hoz y en la vertiente izquierda nos saldrá este corral medio en ruinas..\nSitio que aprovecharemos para tirar para arriba, olvidándonos de caminos y sendas.\nAhí está Paco cómo diciéndome qué por donde le estoy metiendo.\nYa llevamos un buen trecho hacia arriba.\nDesde arriba la Hoz se ve así de espectacular, recordándome a diversos tramos de la Hoz del Huécar o Júcar en Cuenca ciudad. Arriba del todo está el vértice de Valdelatas (1103 m.)\nDesde aquí arriba, y en dirección a la Serranía, veo lo que parece Ribatajada, un pueblecito del Campichuelo, y al fondo la sierra.\nParte alta de la Hoz donde iremos por esa senda que se aprecia a la derecha.\nOtro vista de lo que se conoce como el Rincón de Marigarcia.\nYa estamos en la senda por donde avanzaremos mejor.\nAunque la senda sigue yéndose hacia la derecha y nosotros queremos volver al pueblo lo más cerca a la hoz posible.\nPor lo que buscaremos un sitio cómodo para bajar y ponernos en los bordes más inmediatos de la Hoz.\nEspectacular por donde la mires.\nAl otro lado, vemos alguno de los barrancos que le entran perpendicularmente a la Hoz.\nVean a Paco para calibrar el verdadero tamaño de esto.\nParte primera donde se ven los campos de almendros, y los erosionados puntales de la Hoz.\nYa tenemos a la vista Albalate y el Trabaque serpenteando hacia el pueblo.\nEl paseo por dentro de la Hoz tiene unos 3,5 kilómetros, más luego la subida y la vuelta por arriba, echarle unos unos 7 kilómetros bastante asequibles, con el único punto de dureza en la subida por la ladera.\nEtiquetas: ALBALATE DE LAS NOGUERAS\nLourdes 14 de diciembre de 2020, 2:18\nEspectacular!. Por cierto la fuente que hay al lado del puente del Nogueral (el puente medieval) se llama Fuente de la Alhaja.\nToni 17 de diciembre de 2020, 1:03\nEncantado que te guste. Voy a añadir el dato de la fuente que dices.\npaco domingo 15 de diciembre de 2020, 9:18\nMuy chula Toni. Me encantan esos paredones que flanquean los cursos fluviales y barrancos. Y no hay nada como recorrer esas hoces por abajo y por arriba para calibrarlas bien. Una pasada. Próximamente colgaré una entrada sobre el Júcar que seguro te encantará ... , jejeje. Un saludo.\nToni 17 de diciembre de 2020, 1:04\nUna buena hoz, estrecho, garganta, valle si se puede apreciar por dentro y luego por arriba es cuando se muestra en todo su esplendor y espectacularidad.\nummm, ya me has dejado intrigado con lo del Júcar. Será allá por Cofrentes, sitio que tengo pendiente de hace mucho tiempo.\nEduardo Pardo 18 de diciembre de 2020, 16:19\nQuizás que tenga esa pista para recorrerla por dentro, la hace diferente al resto, que son más agrestes, con mucha vegetación, y más complicadas de caminar.\nAún así, ofrece tramos muy bonitos y como bien dices, la mejor forma de disfrutar de estas hoces, es caminar por dentro y por arriba de ellas.\nLa fuente de la Alhaja y el puente medieval del Nogueras, son una maravilla, antes sí que se hacían las cosas en condiciones, a ver qué construcción de las de ahora, se mantienen en pie durante más de 13 siglos.\nToni 20 de diciembre de 2020, 1:04\nSi, la ruta por dentro de la Hoz es un paseo, pero a mi entender ahí esta lo peculiar de esto. Ya que generalmente estas hoces suelen estar por la sierra, muy apartada de los pueblos y con ese carácter agreste, agua, mucha vegetación, pero está al estar al lado de pueblo, digamos que ha sido domesticada por la gente de Albalate a lo largo de los siglos, qué suerte para ellos poder disponer de un lugar tan bonito en las mismas puertas de casa para sus paseos cotidianos.\nLo del carbono 14 de puente fue la leche, pues yo creo que se le echaba al puente ser de época bajomedieval, siglos XIII o XIV, y cuando lo dató de los siglos VIII Y IX, época árabe, fue como una apunte de orgullo para el pueblo saber que tiene un origen tan antiguo.\nDavid Bonilla 9 de enero de 2021, 4:20\nComo cuenta encontrar tiempo para poder leer y comentar con el peque... jejeje\nMe ha parecido una ruta muy bonita, de una zona, que si bien he pasado cerca en muchas ocasiones, desconocía que tenía un cañón tan bonito y espectacular.\nNo podía faltar un punto de "picante" para darle a la ruta el punto de "Magia Serrana"... jejeje\nToni 9 de enero de 2021, 6:23\nMe ha descolocado este comentario, ya que pensaba que ya habías comentado, jajaja. Ya me imagino que ahora con Quim el ritmo será otro, pero seguro que lo estas haciendo de puta madre. No te conozco personalmente pero tienes toda la pinta de ser un gran tío y todo un padrazo ;-)\nYa son varias las personas en Cuenca que me han dicho que desconocían que Albalate tuviera esa hoz tan chula ahí medio escondia, y a ti te pilla al lado de Arrancacepas.


Maradona y el cine: documentales y películas sobre el ídolo del fútbol - Tomatazos | Crítica de cine, televisión y estrenos en cartelera\nMaradona y el cine: documentales y películas sobre el ídolo del fútbol\nEl futbolista Diego Maradona trascendió en el séptimo arte y a continuación te presentamos algunos títulos que vale la pena ver para recordarlo\nPOR Staff - 2020-11-25T21:10:00+00:00\nDiego Armando Maradona fue un futbolista argentino campeón del mundo y consagrado en distintos equipos alrededor del planeta, considerado entre los mejores jugadores del mundo. El Diego, trascendió más allá de las canchas convirtiéndose en una figura de la cultura popular, desde tener su propia religión, la famosa Iglesia Maradoniana, hasta las muchas canciones que hablan sobre él de distintos artistas, como “La mano de Dios” del cuartetero Rodrigo Bueno, “Santa Maradona” de Mano Negra, “Maradona” de Andrés Calamaro, “Para siempre Diego” de Los Ratones Paranoicos, “Capitan Pelusa” de Los Cafres y así una gran lista de composiciones dedicadas a su figura.\nPodría interesarte: Fallece el futbolista Diego Armando Maradona a los 60 años\nDiego Armando Maradona Franco nació el 30 de octubre de 1960 en Buenos Aires, Argentina. Proveniente de una familia humilde, se interesó desde temprana edad en el balompié, destacándose por su gran habilidad con la pelota, llevándolo a obtener muchos reconocimientos en sus años como deportista.\nDesde sus inicios en las canchas demostró tener un talento innato, de hecho, con tan solo 10 años figuró en un periódico local donde fue descrito como “un pibe con porte y clase de 'crack'". Fue hasta 1976 cuando Maradona, con 15 años, debutó en Primera División con el equipo Argentina Juniors. A raíz de esto, y cimentando logro tras logro, fue convocado en el Mundial Juvenil en 1979, mismo que ganó junto con su selección. Estuvo en las filas de Boca Juniors, el Xeneize y del Newell’s Old Boys de Rosario en Argentina, posteriormente jugó en Europa con en los clubes del Barcelona, Nápoles; que a su vez se convirtió en uno de sus puntos más glorificados en su carrera, y Sevilla. En cada uno de estos equipos tuvo triunfos inigualables, siempre jugando en posiciones como mediocampista ofensivo o delantero. Su carrera como jugador profesional abarcó desde 1976-1997.\nEn sus años como jugador profesional fue reconocido con muchos méritos tales como, Máximo goleador del Campeonato Metropolitano argentino, Mejor jugador del Mundial Juvenil de Japón, Balón de Oro al Mejor Futbolista del año, y según el Centro de Periodistas Acreditados en la AFA (CEPA), Pluma de Oro al Mejor Deportista de Europa, por mencionar sólo unos pocos. Muchos de estos fueron en años consecutivos. Sin duda, Maradona pasó a la historia tanto en el deporte del fútbol como en la cultura popular y será recordado por los años venideros.\nPero su figura trascendió no solo en la música y en las canchas, también fue la cara de innumerables documentales, series y películas sobre su persona, uno de los documentales más emblemáticos fue el documental Maradona by Kusturica dirigido por Emir Kusturica, que se basaba en la vida de El 10. Kusturica explica en el documental lo que Maradona representa para el mundo y lo que hay detrás del jugador, además de recopilar los sucesos más importantes de su vida, tanto su infancia, su carrera como jugador y su problema con el abuso de sustancias, también hace énfasis en sus actividades entre el 2005 y el 2007, tanto como presentador de televisión en “La noche del 10” y su postura política a lado de Fidel Castro, Evo Morales y Hugo Chávez.\nMás recientemente, en el año 2019, el britanico Asif Kapadia presentó en el Festival de Cannes el documental Diego Maradona - 70%, donde se mostraba material nunca antes visto del futbolista. El documental explora la vez que Maradona fue transferido del FC Barcelona al Napoli, donde eventualmente sería campeón de la Serie A italiana y de la Copa de la UEFA de la temporada 88-89. Este documental obtuvo varias nominaciones como a los premios BAFTA, donde fue candidato a mejor documental y al British Independent Film Awards donde obtuvo 5 nominaciones incluido el de mejor director.\nPor otro lado, también se le retrató al astro del fútbol en la ficción, en películas argentinas como El Camino de San Diego del director Enrique Sorín, quien era un gran admirador de Maradona.\nAsí es como Diego Armando Maradona transcendió no solo en la cancha de fútbol, sino también en la pantalla grande y sin duda estas producciones son una carta de amor al futbolista, homenajes que son imprescindibles para todos sus seguidores y para el público en general que desee conocer más acerca de él. A continuación, las películas que inspiró.\nLee también: Películas de futbol aclamadas por la crítica\nDiego Maradona - 70%\nDirigido por el aclamado cineasta Asif Kapadia (Amy: La Mujer Detrás del Nombre - 95%), el documental más reciente sobre la figura de “el Pelusa”, se construyó sobre una base de 500 horas de metraje inédito sobre la carrera y la vida del aclamado y controvertido futbolista argentino durante sus años en el SSC Napoli. Presentado fuera de competencia en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes, se trata de una mira cruda y sin concesiones al astro del deporte. En su reseña para el Sydney Morning Herald, Sandra Hall señaló:\nKapadia ha elaborado un retrato extraordinario e íntimo del ascenso y la caída de Maradona, empleando un granulado material gráfico que retrata cada una de las fases de su vida.\nDirigido por Alessio Maria Federici, este documental es un homenaje a la relación que unía a Maradona con la ciudad de Nápoles. La experiencia del jugador es contada a través de los recuerdos y con algunas intervenciones del propio Diego Armando. El director se enfoca en exponer la manera en la que el ídolo se convirtió en todo un símbolo de la ciudad, para ello da voz a sus habitantes para entender su impacto social, así como a los aficionados de la escuadra “azzurri".\nBoca Juniors 3D (2015)\nDirigido por Rodrigo Vila, este documental recorre los mejores momentos de los 110 años de historia del club más popular de Argentina, el Boca Juniors, por el que pasaron grandes leyendas del balón como Martín Palermo, Juan Román Riquelme y el gran Diego Armando Maradona. Si bien este largometraje cuenta la historia del club, dedica su tiempo para hablar de los logros del “D10S”. Boca Juniors 3D tiene el récord de ser el documental más visto de su género en Argentina al contar 145 mil asistentes en su primer fin de semana en cartelera.\nGoyo Carrizo nace en Villa Fiorito, Buenos Aires. Nueve días después, en el mismo lugar, nace Diego Maradona. A los siete años la pasión por el fútbol los reúne en el potrero. Son compañeros inseparables. Quienes los veían jugar debatían sobre cuál de los dos era mejor. Diego construye una carrera de éxitos, para Goyo el camino es otro. El retrato de una vida sujeta a una pregunta ¿qué hubiese pasado si el destino era otro? Dirigido por Gabriel Amiel y Ezequiel Luka, se trata de un documental que reflexiona de forma emotiva sobre el destino de aquellos jugadores que no llegaron al nivel de Maradona. En su reseña para [i]Otros Cines[/i], Ezequiel Boetti expuso:\nUn muy logrado documental sobre quien tuvo todo para ser un crack, pero cuya carrera quedó trunca y a la sombra de su amigo, un tal Diego Maradona.\nContinúa leyendo: Actores que son fanáticos del fútbol\nPresentado fuera de competencia en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 2008, en este documental, el reconocido cineasta Emir Kusturica hace un recorrido biográfico sobre la vida del argentino. Kusturica se planteó explicar lo que Maradona representa para el mundo, así como el hombre que hay detrás de esa representación, para llevar a cabo dicha industria, el cineasta recopiló los sucesos más sobresalientes de la vida del astro y registró su vida durante los años 2005 a 2007. También fue una mirada al rol de Maradona como presentador en el programa La Noche del 10, así como su militancia política junto a Fidel Castro, Evo Morales y Hugo Chávez.\nMaradona, la mano de Dios, dirigida por Marco Risi, es una biopic sobre el ascenso y la caída del astro argentino. El actor italiano La 'Mano de Dios', ¿el gol más recordado en la historia? El 22 de junio de 1986 Argentina e Inglaterra se encontraron en cuartos de final de la Copa del Mundo de México, el escenario fue el Estadio Azteca. Marco Leonardi (Cinema Paradiso - 90%, Como agua para chocolate - 90%, El Síndrome de Stendthal - 75%)dio vida a Maradona en este filme que parte de aquel momento de gloria para el futbolista: cuando marcó un gol con la mano que fue el empuje para Argentina pasará la semifinales y terminará ganando la Copa Mundial contra Inglaterra, el 22 de junio de 1986 en cuartos de final en México, en el Estadio Azteca.\nEn este documental deportivo dirigido por Benjamin Turner y Gabe Turner, cinco jóvenes británicos apasionados del fútbol, intentan recaudar fondos para viajar a Argentina y conocer a Diego Armando Maradona. Este documental echa una mirada no sólo a la afición, también a la figura de inspiración que fue el futbolista para los aspirantes.\nTati, un joven de la provincia de Misiones, es un fan loco de Maradona, como la mayoría de los argentinos. A pesar de haber perdido su trabajo y de que su situación económica sea dramática, Tati no pierde su espíritu jovial. Cuando la televisión informa del internamiento de Maradona en la Clínica Suizo Argentina de Buenos Aires por un problema cardíaco, Tati decide viajar a la capital para hacerle entrega personalmente de una talla esculpida en madera. Atraviesa el monte a pie cargando la escultura envuelta en papel de diario y un bolso con otras tallas que espera vender. Una vez en la ruta, conoce a Warguinho, comenzando así su periplo, rico en sorpresas y encuentros. ¿Logrará entregar la escultura a su ídolo? Dirigida por Carlos Sorin, se trata de una película de ficción que tiene como figura alegórica a Maradona. En su reseña para el periódico ABC, José Manuel Cuéllar apuntó:\n…la película discurre por una senda de seda, agradable y llena de bonanza…\n¿Qué tienen en común un chico jugando en una calle de Villa Fiorito y el dueño de una cantina de Nápoles? ¿Qué tienen en común 500 personas celebrando la navidad el 30 de octubre y 25 fanáticos del fútbol mostrando sus tatuajes? Todos están amando a Maradona. Es el mismo Diego quien repasa su vida desde Cuba y nos introduce en un viaje que va encontrando la pasión de sus seguidores en todo el mundo. Este documental es dirigido por Javier Vázquez.\nEsta película de ficción es una suerte de musical de fantasía en el que se recurre a dos de las grandes leyendas de Argentina, Gardel y Maradona. Dirigida por Rodolfo Pagliere, la trama sigue a dos tipos tan dispares: un relojero y un editor de televisión tienen que liberar el alma de Carlos Gardel de un extraño pacto con el diablo, que la tiene atrapada. Para romper el maleficio, estos fanáticos del Morocho del Abasto, e improvisados exorcistas, necesitan encontrar una figura mítica de tanta fuerza popular como Gardel: el gran Diego Maradona.\nTambién podría interesarte: Cortometrajes y spots de fútbol hechos por 10 famosos directores de cine


El coronavirus también infecta a la economía mundial - elEconomista.es\nFuerte impacto del coronavirus en la economía\n3/03/2020 - 19:19\nUno de los mercados más afectados está siendo el bursátil, con caídas en todas las plazas no vistas desde la última crisis económica, lo cual está descapitalizando a importantes compañías de múltiples sectores e incluso a grandes bancos. El miedo y la incertidumbre no gusta a los inversores que, llevados por un pánico escénico, están abandonando la renta variable para refugiarse en valores más seguros como el oro, la deuda pública o incluso el dólar. Ni tan siquiera se ha librado bitcoin, cuyo precio también está cayendo por sorpresa de todos, puesto que hasta ahora su cotización siempre se había mantenido al margen de los vaivenes de la economía.\nPor otra parte, el confinamiento de millones de personas en amplias zonas de China ha comportado el cierre de numerosas fábricas y cierta parálisis de la economía del gigante asiático que, en una economía globalizada, está causando problemas de abastecimiento en industrias de todo el mundo, como por ejemplo la de la automoción o de la telefonía móvil, pero también en la enorme red mundial de comercios y bazares regentados por ciudadanos de aquel país. De modo que, a medida que se expande la enfermedad, crece el número de industrias y comercios alrededor del mundo que se ven obligados a reducir su actividad o incluso a cerrar temporalmente.\nAsimismo, otra de las industrias especialmente afectada es la del turismo, sobre todo en aquellos países, regiones y ciudades con un importante nombre de afectados. La irracional cancelación masiva de vuelos y reservas hoteleras, junto al cierre de monumentos y la suspensión de eventos de todo tipo, ha frenado en seco uno de los principales motores del intercambio económico mundial y ha encendido las alarmas en aquellos países cuyas economías dependen de forma importante de la llegada de turistas y, obviamente, de sus divisas. Incluso la OPEP se ha tenido que reunir de urgencia para intentar frenar el desplome del precio del petróleo ante la importante bajada de la demanda mundial de crudo.\nEspaña no es ajena a todas estas consecuencias. A la sonada cancelación del Mobile World Congress de Barcelona, se ha sumado el batacazo del IBEX35 que ha perdido en una semana un 12%, situándose en niveles de 2010, y el cierre de algunas plantas de fabricación de automóviles por falta de piezas procedentes de China. La afectación en el turismo de momento no se observa pero dependerá de la propagación de la enfermedad en nuestro país y, sobre todo, de la gestión de la información que medios públicos y privados hagan de la misma.\nEs evidente que la globalización no sólo se explica por Internet, la economía digital o la posibilidad de viajar a bajo precio, también tenemos los desastrosos efectos del cambio climático, el injusto reparto de la riqueza mundial debido a la elusión fiscal de las multinacionales y ahora la emergencia sanitaria internacional causada por un virus desconocido que no sabe de fronteras. Todo lo cual nos urge a tomar medidas globales que permitan configurar un nuevo orden mundial a todos los niveles y que aseguren la sostenibilidad del planeta y el bienestar de sus habitantes. Ya no estamos ni en el siglo XIX ni el XX, de modo que los países y sus representantes deberían de dejar de lado sus políticas egocentristas, cortoplacistas y electoralistas, y empezar a tener altura de miras para comprender que el futuro de nuestro mundo depende de ello.\nLa Fed se anticipa al resto de los bancos centrales con una bajada de tipos por sorpresa para atajar el coronavirus 03/03/2020\nEl coronavirus cierra los eventos deportivos con equipos de zonas de riesgo\nEl coronavirus pone en peligro la producción de los nuevos iPhones\nCoronavirusRecesiónEspañaMobile World CongressTurismo


José Carlos Villarreal Juegos Olimpicos Tokio Puerto Peñasco Arizona Colorado - El Sol de Hermosillo | Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Sonora y el Mundo\nEl mediofondista rocaportense trabaja por primera vez en equipo, cambio de entrenador y se mudó de Arizona a Colorado\nAhora que el mundo se está acomodando después de varios meses de arraigo a causa de la pandemia, muchos son los atletas que han iniciado una nueva etapa en sus vidas personales y deportivas, con la mira puestas en eventos internacionales de alto nivel que fueron aplazados y están por colocarse de nuevo en el calendario.\nTal es el caso del mediofondista sonorense José Carlos Villarreal, quien se acopla a una nueva fase competitiva en su anhelo por conseguir el ansiado boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio que habrán de celebrarse el año próximo.\nVillarreal Peinado, quien ganó medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019 en la distancia de mil 500 metros planos, acaba de cambiar de residencia y de entrenador al moverse de Arizona para Colorado, en Estados Unidos.\nEl originario de Puerto Peñasco, pero avecindado desde varios años en la unión americana, busca la clasificación a Tokio, Japón, ya sea a través de la marca requerida o bien por medio del ranking internacional de su prueba.\nCon todo para llegar\nLa semana pasada José Carlos externó sus posibilidades y habló sobre la preparación que sostiene rumbo a obtener la clasificación al máximo evento en una plática virtual con el director general de la Codeson, Gabriel Tapia, y el secretario de la Sedesson, Manuel Puebla, al lado de otros atletas sonorenses quienes también aspiran a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.\n“Mi mejor tiempo es de 3 minutos 37 segundos y 20 centésimas y en estos momentos estoy cerca pues piden 3:35’00 para alcanzar la plaza olímpica, de hecho también estaría de por medio el superar el récord mexicano de 3:36’60”, comentó desde Colorado en transmisión por medio de la plataforma Zoom.\nLa otra posibilidad de consagrar su debut olímpico es que se mantenga dentro de los 45 primeros del listado mundial de los mil 500 metros varonil, pues actualmente está en la posición número 34.\n“Ahorita estoy acoplándome a mi nuevo plan de preparación ya que cambié de entrenador, me encuentro en Colorado en donde celebramos entrenamiento de altura en las montañas; es la primera vez que estoy dentro de un equipo. Ha sido duro pero poco a poco vamos mejorando”, dijo.\nEn la carrera de 1500 metros planos, José Carlos Villarreal, no solo nos regaló un oro en los #JuegosPanamericanos2019, sino una gran sonrisa con el orgullo de ser mexicano.\n— Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) August 11, 2019\n“Ya no entreno sólo, tengo un compañero de Australia, otro de Nueva Zelanda y uno de Estados Unidos, quienes también pueden calificar a los Juegos Olímpicos, todos estamos con marcas muy parecidas ayudándonos a llegar a Tokio, y porque no, protagonizar una final”, concluyó.\nIDJH lanza invitación al webinar “Experiencias de Vida”


el Lun 02 Sep 2013, 7:19 am\nde alguna forma rara el juego me va bien en multijugador, entre para ver los cambios que tenia que hacer para poder jugar con ustedes y el juego me va a unos 70 o 90 fps, no me quiero hacerme ilusiones por que puede que cuando este jugando online y empienzen las explosiones los disparos y mas movimiento puede que se lag el juego pero en fin solo queria decirles eso.\ncuenten conmigo para el cod 5\nel Lun 02 Sep 2013, 7:22 pm\nHola, hombre, el cod waw no tendrá problema con lag si lleva más de 512 MB de grafica y 2 GB de ram.\nPero eso si, problema con juego descargado (pirata) tener problemas a crear perfil (en realidad no te dejará crearlo) aunque desinstales el cod y lo reinstalas, tendrá el mismo problema, eso en algunas PC.\nY si una clave está en uso, sus estadisticas como rango, partidas guardadas, experiencia y todo lo que llevas hasta ahora, hasta la configuración se elimina automáticamente, y si eso pasa, no te dejará jugar a ningun servidor porque no te dejará escanear la lista porque no estás conectado es como Steam.\nA mi me paso un montón de veces cuando lo tube descargado, y para no tener esos problemas, es recomendado comprarse el juego y no dejar la clave a nadie. Eso es todo.\nel Sáb 07 Sep 2013, 12:40 pm\nCuando salio la demo de cod5 yo jugando jajaja por aquel entonces me llamaba FoaM! jajaja\nel Sáb 07 Sep 2013, 2:35 pm\nTe queda mejor el nombre de ahora jaja


Motocultor A.Electrico 3V Ruedas + Arrancapatatas + Asurcador + Vertedera\nMotoazada con arranque eléctrico con kit agrícola para realizar todo tipo de trabajos en tu huerta.\nMotoazada con arranque eléctrico y kit agrícola ideal para sembrar cultivos y preparar la tierra, incluye juego de ruedas neumáticas de 400x8, asurcador, vertedera, arrancapatatas y juego de mangones, la motoazada Sakawa 1G85 será todo un acierto para preparar tu huerto o terreno. Tiene un ancho de trabajo variable entre 50 cm a 85 cm que permite cultivar y excavar la tierra a una profundidad de 17-35 cm. Recomendada para terrenos de 200 a 1500 m.\nEstamos ante una motoazada de gran calidad con caja de cambios de 2 velocidades hacia delante y otra hacia atrás. Su embrague de doble correa garantiza una mayor potencia al motor. Cuenta con un motor de gasolina de 4 tiempos de 208cc y 7cv reales.\nEl rotavator de esta motoazada va sobre un eje hexagonal, y las cuchillas de acero atornilladas individualmente. Su filtro en baño de aceite permitirá trabajar de manera óptima y alargar la vida útil de la máquina. La motoazada 1G85 cumplira tus expectativas. Completa tu motoazada con nuestros accesorios.\nAncho de trabajo ajustable desde 50 a 85 cm\nPotencia Real 7 Cv\nZona Garden te ofrece todos los recambios de esta máquina para que puedas mantenerlas como nuevas y usarlas durante mucho tiempo.\nMedida Embalaje Largo 77 x Ancho 44 x Alto 87


OFERTAS DE FIN DE SEMANA: Sevilla, su feria y sus ofertas hoteleras\nYa lo dice la canción que Sevilla tiene un color especial y sobre todo cuando celebra su fiesta más colorida, la Feria, así que desea vivirla aún está a tiempo para esta Oferta de hoteles en la Capital de Andalucía desde 31€.\nLa portada de la feria de este año, ha estado inspirada en las torres de la famosa Plaza de España y en los puentes, cuenta con una altura de 43 metros y se han usado treinta mil bombillas y tres mil quinientos metros de cable para fijarla.\nEs el momento de disfrutar de una feria con buen tiempo, del maravilloso tiempo primaveral que goza la capital de Andalucía y poder embriagarse por la fragancia de azahar de sus calles; no te lo pienses más y disfruta de unos días en los mejores Hoteles sevillanos a los mejores precios.\nEl Real de la feria de Sevilla contará este año con 1100 casetas, algunas de las cuales son privadas con acceso limitado y otras tienen la entrada libre, estas últimas están ubicadas en Costillares, Curro Romero, la Avenida Bienvenida, Sánchez Mejías, Pascual Márquez, Juan Belmonte y Joselito el Gallo.\nEl clásico Paseo de enganches y caballos es de lo más bonito de la feria, contemplará en las calles del Real, preciosos caballos y una enorme cantidad de carruajes, que son auténticas obras de arte.


••▷ chaqueta esqui niño Decathlon - Ofertas y descuentos【 2021 】\nSi sigues pensando en qué chaqueta esqui niño te tienes que adquirir, entonces no te puedes perder todas y cada una la selección que te brindamos en nuestra web, las superiores chaqueta esqui niño del mercado, con las características más sobradas y flipantes que te consigas imaginar.\n[Chaleco Calefactor Para Hombre y Mujer]Chaleco térmico con aislamiento ligero, impermeable y a prueba de viento,chaleco calefactor eléctrico usb admite lavado a mano / lavado a máquina / limpieza en seco,adecuado para hombres, mujeres, niños y niñas. Perfecto como regalo de cumpleaños, regalo de acción de gracias y regalo de Navidad. Nota: saque el banco de energía y coloque el enchufe USB en el bolsillo antes de lavar.\n[Seguro & Cómodo] El chaleco calefactor está hecho de fibra de carbono Elementos calefactores, sin radiación dañina, seguro y respetuoso con el medio ambiente, chaleco suave y cómodo.La parte calefactora humanizada está diseñada para la parte fría del cuello y la espalda. Puede ayudarlo a vivir fácilmente durante todo un invierno.\n[Calentar Rápidamente] Después de conectar cualquier banco de energía de 5V / 2A, con solo presionar el botón se puede calentar rápidamente en segundos, ajustable inteligente de tres velocidades (alta, media, baja), 3 elementos calefactores de fibra de carbono de grafeno generan calor en todo el cuerpo central áreas (Medio-Espalda, Pecho izquierdo y Pecho derecho), que pueden resistir perfectamente contra el frío en invierno y el viento en primavera.\n[ Se Puede Usar en Cualquier Ocasión]Chaleco con calefacción para mantenerte abrigado en cualquier lugar,el chaleco con calefacción eléctrica es adecuado para la vida diaria o actividades al aire libre, como caminar, correr, acampar, ir de excursión, pescar, cazar, esquiar o la rutina de la oficina, viajes de negocios.\n[ Carga USB ]Alimentado por un banco de energía de 5V /2A, el puerto USB es compatible con la mayoría de los bancos de energía (el banco de energía NO está incluido),Puede usar su propio banco de energía para cargar la chaqueta de calentamiento, hasta 8-10 horas de trabajo.Si tiene algún problema con los artículos, no dude en contactarnos,Responderemos y solucionaremos su problema lo antes posible, así que compre con confianza.\nCMP Chaqueta de esquí Feel Warm Flat 5.000 39W1854 Chaqueta, Niños, Antracite, 176\nCon costuras parcialmente encintatas\nSPYDER Challenger Chaqueta, Unisex niños, olg aby, 6 Años\nBurton Dugout chaqueta de snowboard, Niños, Bog Heather, M\nHelly Hansen Jr Hillside Aislado Chaqueta De Esquí, Unisex niños, Scuba Blue, 14 YRS\nPrimaloft Black Eco Insulation 133 g/ m² en cuerpo, 100 g/ m² en mangas, capucha y cuello\nLa falda en polvo repelente al agua evita que la nieve entre.\nHola vis en la capucha para mayor visibilidad y seguridad\nSJIUH Traje de Esquiar,Traje de esquí de Invierno...\nSJIUH Traje de Esquiar,Chaqueta Deportiva cálida...\nPhil Beauty Chaqueta Calefactora USB para Hombres...\nPhil Beauty Chaqueta Calefactora De Carga USB...\nChaleco con calefacción eléctrica Chaqueta con...\nChaleco con calefacción Chaqueta con calefacción...\nCHQY Chaqueta de calefacción de los Hombres,...\nAngelay-Tian Chaleco calefactable para Hombres,...\nAngelay-Tian Chaleco con calefacción Chaqueta con...\nKURAZL 2020 Chaleco Térmico Invierno para Niños...\nCompras seguras por Internet de chaqueta esqui niño Decathlon\nConsejos y precauciones generales para comprar chaqueta esqui niño Decathlon\nMedios de pago de chaqueta esqui niño Decathlon\nOpiniones chaqueta esqui niño Decathlon\nProductos relacionados con chaqueta esqui niño Decathlon\nComprar por Internet chaqueta esqui niño tiene una serie de ventajas incuestionables:\nPodemos encontrar mejores ofertas de chaqueta esqui niño y comparar precios en distintas tiendas. Además, es posible encontrar productos que no tenemos en nuestra localidad.\nDebido a esas ventajas, la venta electrónica de chaqueta esqui niño es un sector en crecimiento continuo desde finales del siglo pasado. Sin embargo, este avance es menor del esperado porque todavía tenemos muchas reservas y temores: “¿Mis datos se mantendrán privados?, ¿qué hago si el producto no me satisface?, ¿estaré sufriendo algún engaño?…”\nAdemás, la proliferación de noticias sobre hackers, virus y fraudes online ha contribuido a crear un clima poco propicio para incentivar la compra a través de Internet de chaqueta esqui niño. Paradójicamente, no tenemos ningún miedo en dejar nuestra tarjeta en un comercio convencional.\nUno de los objetivos de esta web es mostrarle qué debe conocer sobre seguridad en las compras online de chaqueta esqui niño. Además, proporcionaremos consejos útiles, de sentido común, para que pueda convertirse, si lo desea, en un comprador online.\nCuando compramos por Internet chaqueta esqui niño debemos tener claro que, como consumidores, tenemos exactamente los mismos derechos (reclamación, devolución o reemplazo, información, etc.) que en una compra convencional. Asimismo, la ley garantiza la privacidad de los datos que facilitamos a los comercios.\nEn tanto no se familiarice con las TIC y el proceso de compra por Internet, conviene que empiece comprando en comercios conocidos, de reconocida confiabilidad, y que disponen de un buen departamento de apoyo al cliente, online y telefónico. De hecho, podrá “ensayar” sus compras de chaqueta esqui niño sin compromiso eludiendo los procedimientos finales de tramitación de compra.\nLea atentamente toda la información sobre las condiciones de la compra de chaqueta esqui niño, especialmente la relativa a la garantía, devoluciones, plazos de entrega y gastos de envío. Verifique siempre posibles cuotas y cargos adicionales por entrega urgente o por zona del país. Compruebe la moneda que utilizará en la transacción, y si el IVA está, o no, incluido en el precio.\nLea cuidadosamente las pantallas en las que se introducen datos personales y se modifican las opciones de compra de chaqueta esqui niño. A menudo incluyen pequeñas casillas que olvidamos marcar o desmarcar del tipo “Sí. Acepto y he leído la política de seguridad y privacidad…” o “Sí, deseo recibir boletines…”.\nCuando compre chaqueta esqui niño, necesitará registrarse en cada establecimiento e identificarse (Iniciar Sesión) en algún momento de la compra. No olvide nunca usar la opción “Cerrar Sesión” cuando finalice. Especialmente si está conectado a Internet en algún servicio público como bibliotecas, hoteles o cibercafés. De todas maneras, evite realizar gestiones comerciales que impliquen intercambio de datos personales en redes abiertas de aeropuertos, zonas comerciales y turísticas, etc…\nEvite comprar chaqueta esqui niño en páginas desconocidas, especialmente si presentan defectos en el diseño, faltas de ortografía, ofertas “increíbles”, etc. Rechace también cualquier sitio web que no proporcione toda la información que desea de forma clara.\nLleve la cuenta de las transacciones online que realice, y guarde los correos electrónicos recibidos o haga “pantallazos” del proceso de compra (muy sencillo mediante la tecla “ImprPant” de su teclado) que confirmen la operación o la idoneidad de la oferta de chaqueta esqui niño.\nAntes de hacer una compra online de chaqueta esqui niño debemos conocer cuáles son las formas de pago del comercio en cuestión. No todos los comercios electrónicos admiten todas las modalidades de pago. Infórmese en cada página de cuáles son las formas de pago admitidas.\nSegún la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la forma de pago de chaqueta esqui niño más habitual en más del 80% de los comercios electrónicos son las tarjetas de crédito (demorando el pago a cambio de mayores comisiones), o tarjetas de débito (la orden de transferencia económica es inmediata).\nAl comprar por Internet chaqueta esqui niño mediante la tarjeta lo que tendremos que facilitar para finalizar la compra es el número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el titular de la tarjeta.


Por fin terminas de encontrar Ayer Me Llamo Mi Ex Khea. Y lo mejor de todo es que te hallas a un paso de descargar mp3 gratis de alta fidelidad como no hay en otras plataformas. Además, te ofrecemos la oportunidad de escuchar música online, y a continuación bajarla sin problemas, impidiendo que tu pc, o teléfono, se infecte con software malicioso. Por norma general, la mejor calidad para bajar música mp3 es de 192 kbps. De ahí que, te proponemos que la fidelidad sea aún mayor. Sin más, revisa el listado de canciones que hemos dispuesto para ti, en verdad, una de las melodías que te te sugerimos: Ayer Me Llamo Mi Ex - Khea x Natti Natasha x Prince Royce (Remix) y ya sabes que también tienes puedes bajar la canción mp3 gratis. También si así lo decides tendrás el tiempo suficiente para escuchar sin ventanas molestas, y sin precisar bajar la música.\nEste sitio web te facilita acceder y seleccionar el tema por género, o bien por cantautor, sin cargo y descargar mp3 de Ayer Me Llamo Mi Ex - Khea x Natti Natasha x Prince Royce (Remix) gratis. Con solo poner el título de lo que buscas, conseguirás una lista de reproducción con diferentes canciones y con el agregado que puedes oírlas completamente gratis. Además, verás la opción de bajar tus canciones en formato mp3, ya que el buscador sofisticado, que sin duda es el más eficiente, te ayuda a descargar todas y cada una de las canciones que quieras, reproducirla en el momento o descargar en cualquier computador que tengas.\nEscucha gratis Ayer Me Llamo Mi Ex Khea mp3. Encontramos 16 temas mp3 semejantes para usted. En esta web conseguirás descargar musica gratis online y sin registro alguno. El tema mp3 Ayer Me Llamó Mi Ex ft. Lenny Santos - KHEA, Natti Natasha, Prince Royce (Remix) tiene una duracion de 4:17, esta música está en su repertorio del canal de Youtube KHEA y tiene actualmente tiene mas de 113,495,400 vistas y va para arriba.


Bonos gratis para el Summercase - OpenStereo\nBonos gratis para el Summercase\nSegún están de precio las entradas para los festivales, que cada año se suben más al guindo, siempre intento trasladaros todas aquellas oportunidades que encuentro por ahí de conseguir alguna por la cara. Y aquí va otra de esas opciones. Muzikalia sortea, entre los que estén dados de alta en su lista de correo y envíen un mail con sus datos, dos bonos para la tercera edición del Summercase que se celebrará los días 18 y 19 de julio en Barcelona y Boadilla del Monte (Madrid).\nHasta el 31 de enero tienes de plazo para participar en este concurso si cumples, como te digo, los siguientes requisitos:\n1. Estar dado de alta en la lista de correo de Muzikalia.\n2. Enviar un correo electrónico a concursosmzk –arroba- muzikalia –punto- com escribiendo en el asunto “Concurso Summercase 2008” e indicando en el e-mail tus datos personales.