1.3.1 Wärmestrom aus dem Erdinneren durch Wärmeleitung\n1.3.2 Wärmestrom aus dem Erdinneren durch Konvektion\n3.2 Heizen und Kühlen mit Erdwärme\n3.3.1 Stromerzeugung aus Geothermie über Hochenthalpielagerstätten\n3.3.2 Stromerzeugung aus Geothermie über Niederenthalpielagerstätten\n4.3 (Rechtliche) Situation in Deutschland\n4.3.3.2 Marktanreizprogramm des BMU\n6.2 Regeneration des Wärmereservoirs\n6.2.1 Regeneration in klüftigen System mit dem Wärmetransport durch Konvektion\n6.2.2 Wärmetransport ausschließlich über die Wärmeleitung in dichtem Gestein\n7.1 Risiken für die Sicherheit eines Geothermieprojekts\n7.1.1 Risiken seismischer Ereignisse\n7.1.1.1 Kleinhüningen bei Basel/Schweiz (2006)\n7.1.1.2 Landau in der Pfalz (2009)\n7.1.1.3 Potzham/Unterhaching bei München (2009)\n7.1.2 Schäden an Gebäuden und Infrastruktur (indirekt) durch Verformung der Tagesoberfläche (Hebungen/Senkungen) oder (direkt) durch Bohrungen\n7.1.2.1 Oberflächennahe Geothermie\n7.1.2.1.1 Staufen im Breisgau\n7.1.3 Allgemeine Risiken\n7.1.4 Regeln der Technik zur Minimierung der Risiken\n7.2 Risiken für die Wirtschaftlichkeit eines Geothermieprojekts\n7.2.1 Risiken für die Wirtschaftlichkeit eines oberflächennahen Geothermieprojekts\n7.2.2 Risiken für die Wirtschaftlichkeit eines tiefen Geothermieprojekts\n7.2.3 Konkurrierende Nutzung\nGeothermie stammt zum Teil (geschätzt: 30–50 Prozent) aus der Restwärme aus der Zeit der Erdentstehung (Akkretion), zum anderen (geschätzt: 50–70 Prozent) aus radioaktiven Zerfallsprozessen und den Gezeitenkräften (vor allem des Mondes), die in der Erdkruste seit Jahrmillionen kontinuierlich Wärme erzeugt haben und heute noch erzeugen. Ein aktuelles Forschungsergebnis geht von ca. 50% Erdwärme aus radioaktivem Zerfall aus. Ganz oberflächennah kommen Anteile aus der Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche und aus dem Wärmekontakt mit der Luft dazu.\nDie Temperatur im inneren Erdkern beträgt nach verschiedenen Schätzungen 4800 °C bis 7700 °C. 99 Prozent unseres Planeten sind heißer als 1000 °C; ca. 90 Prozent des Rests sind immer noch heißer als 100 °C. Fast überall hat das Erdreich in 1 Kilometer Tiefe eine Temperatur von 35 °C bis 40 °C (siehe auch Geothermische Tiefenstufe). Unter besonderen geologischen Bedingungen – zum Beispiel in heutigen oder früheren Vulkangebieten – entstehen geothermische Anomalien. Hier kann die Temperatur viele hundert Grad Celsius erreichen.\nDie Erde ist vor ungefähr 4,6 Milliarden Jahren durch Akkretion von Materie entstanden. Hierbei erhitzt sich das Material, wobei potentielle Energie durch Gravitation in Wärme umgewandelt wird (gravitative Bindungsenergie). Diese Wärmeenergie hat sich wegen der geringen Wärmeleitfähigkeit der Gesteine und damit der geringen Wärmeabgabe an den Weltraum bis heute zum Teil erhalten und kann als Restwärme aus der Zeit der Erdentstehung bezeichnet werden. Zusätzlich wurde der noch jungen, geschmolzenen Erde erhebliche kinetische Energie (Bewegungsenergie) beim Einschlag eines Meteoriten zugeführt, in dessen Folge sich der Mond aus der Erde separierte.\nAuch die Wärme, die beim Erstarren des geschmolzenen Erdgesteins frei wird, zählt zur Ursprungswärme. Noch heute wird am Übergang vom festen zum flüssigen Teil des Erdkerns durch das allmähliche Verfestigen zähflüssigen Kernmaterials Kristallisationswärme freigesetzt.\nDieser Anteil der Geothermie geht auf den natürlichen Zerfall der im Erdkörper vorhandenen langlebigen radioaktiven Isotope wie z. B. Uran-235 und U-238, Thorium-232 und Kalium-40 zurück. Diese Elemente sind in die Kristallgitter bestimmter Minerale eingebaut, beispielsweise in die Feldspäte und Glimmer in Graniten.\nDie Leistung, die aus dem radioaktiven Zerfall resultiert, beträgt etwa 22·1012 Watt. Bei einem mittleren Erdradius von 6.371 km beträgt die geothermische Leistungsdichte des radioaktiven Zerfalls an der Erdoberfläche etwa 0,032 Watt (32 mW) pro Quadratmeter Erdoberfläche. Dies würde etwa die Hälfte des terrestrischen Wärmestroms ausmachen.\nDie Wärme wird aus tieferen Teilen der Erde durch\nWärmeleitung, also Konduktion, aber auch mittels\nKonvektion durch aufsteigende Tiefenwässer oder Gase,\nin für die Nutzung erreichbare Tiefen transportiert.\nIn geothermisch anomalen Gebieten, wie etwa\nin solchen mit einer großen Wärmestromdichte wie\nin aktiven oder geologisch bis vor kurzem aktiven vulkanischen Bereichen (z. B. in Deutschland der Schwäbische Vulkan bei Bad Urach) oder\noberhalb auskühlender Plutonite, bei denen aber die Wärmestromdichte noch über dem Durchschnitt liegt,\nin solchen mit einem hohe Wärmetransport durch Konvektion, wie in großen Grabenbrüchen (z. B. Oberrheingraben),\nin solchen mit großen Mengen frei verfügbaren warmen oder heißen Tiefenwassers, wie an der Basis tiefer Sedimentbecken, an deren Basis das dort gespeicherte heiße Wasser angezapft wird,\nim solchen mit einem Gestein mit einem hohen Wärmeleitkoeffizienten, wie im Umfeld von Salzdiapiren,\nkann der Wärmefluss um ein Vielfaches größer sein.\nWärmestrom aus dem Erdinneren durch Wärmeleitung\nDer terrestrische Wärmestrom, die von der Erde pro Quadratmeter an den Weltraum abgegebene Leistung, beträgt durchschnittlich etwa 0,063 W/m² (63 mW/m²) (Wärmestromdichte).\nWegen der häufig geringen Wärmestromdichte wird bei der Geothermienutzung außerhalb von Gebieten mit einer erhöhten Wärmestromdichte zunächst nicht die aus dem Erdinneren nachströmende Energie, sondern die in der Erdkruste gespeicherte Energie durch die Abkühlung eines Teils des Erdkörpers über einen bestimmten Nutzungszeitraum von einigen Jahrzehnten genutzt:\nZitat aus dem Sachstandsbericht des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag „Möglichkeiten geothermischer Stromerzeugung in Deutschland“:\n„Der natürliche Wärmestrom aus dem Erdinnern liegt bei ca. 70 kW/km² (Anmerkung: entspricht 0,07 W/m²). Beides zusammen reicht nicht aus, um die bei einer Stromerzeugung dem Quader zu entnehmende thermische Leistung von mehreren MW auszugleichen. In diesem Sinne steht eine Erdwärmenutzung immer für „lokalen Abbau“ der gespeicherten Wärmeenergie. Geothermische Energie kann also nur in einem weiteren Sinne zu den regenerativen Energien gerechnet werden“ (da bei rein konduktiver Wärmenachlieferung meist mehr Energie durch Abkühlung des erschlossenen Gebirgskörpers abgezogen wird, als aus dem Erdinneren nachströmt).\nEine Geothermienutzung sollte idealerweise so dimensioniert werden, dass die Auskühlung des betreffenden Erdkörpers so langsam voranschreitet, dass in der Nutzungszeit der Anlage die Temperatur nur in einem Umfang absinkt, der einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage gestattet. In geothermisch vergleichsweise inaktiven Gebieten wird gegebenenfalls mehr Wärmeenergie aus der Erdkruste entnommen, als zunächst natürlich nachströmen kann. Da die in der Erdkruste gespeicherte Energie in einem solchen Fall schneller entzogen wird, unterliegt der Betrieb einer tiefen Geothermie-Anlage in vielen Regionen Mitteleuropas entsprechenden Begrenzungen. Die Einflussfläche (Fläche des Quaders) des rein konduktiv nachströmenden Wärmestrom kann sich jedoch beispielsweise in gut durchlässigen Aquiferen durch konvektive Ausgleichströme um ein Vielfaches vergrößern.\nDer terrestrische Wärmestrom kann gemäß der Gleichung für den konduktiven Wärmetransport berechnet werden.\n= Wärmestromdichte in\n= Wärmestrom in W\nA = horizontale Querschnittsfläche, durch die der Wärmestrom tritt, in m2\nΔz = vertikale Ausdehnung des von einem Wärmestrom aus dem Erdmittelpunkt durchflossenen Gebirgskörpers in m\nλ = spezifische Wärmeleitfähigkeit des Gesteins in\nΔT = Temperaturgradient im Gestein in Kelvin, meistens bezogen auf einen Bereich von etwa 10 m unter der Geländeoberfläche mit konstanten, von den Jahreszeiten unbeeinflussten Temperaturverhältnissen von ≈10 °C (283 K).\nDurch die geringe Wärmeleitfähigkeit von Gesteinen meist im Bereich von und dem daraus resultierenden niedrigen Temperaturgradienten von etwa können technisch nutzbare Temperaturniveaus nur erreicht werden, in dem möglichst große Bohrtiefen erschlossen werden. Diese sind bei der tiefen Hochenthalpiegeothermie wiederum begrenzt durch die begrenzte Temperaturbeständigkeit zum Beispiel\nder Bohrspülung oder von\ngeophysikalischen Geräten, die in die Bohrung eingeführt werden müssen, um die richtige Lage der Bohrung zu kontrollieren oder\ndie begrenzte Hakenlast der Bohranlage von bis zu 500 t.\nDie Nutzung dieses geringen Wärmestroms von maximal auf dem jeweiligen in der Teufe angetroffenen Temperaturniveau bedarf daher\nentweder technischer Hilfsmittel (bei einem niedrigen Temperaturniveau beispielsweise einer Wärmepumpe), oder\nbei direkter Nutzung eines höheren Temperaturniveaus, wie es beispielsweise in tieferen Bereichen der Erdkruste der Fall ist.\nWärmestrom aus dem Erdinneren durch Konvektion\noffenen (nicht durch Kristallisation verstopften) Kluftsystem oder\nfür Wasser permeablen (sprich durchlässigen) Gesteinsschichten\nkann Wärme wesentlich effektiver in das Geothermieprojekt nachgeführt werden. Dadurch wird die durch die Bohrung erschlossene Gesteinsschicht je nach Ausrichtung der Klüfte vertikal oder horizontal vervielfacht wodurch ein sehr hoher Wärmestrom realisiert werden kann. Solche Gebiete sind immer Gebieten vorzuziehen, in denen\nein dichtes Gestein durch Fracs für die Konvektion erschlossen werden muss oder\nwo mit ausschließlicher Wärmeleitung vorlieb genommen werden muss.\nDie Berechnung des erschließbaren Wärmestroms ist in solchen Gebieten nicht mit Hilfe von einfachen Gleichungen möglich, sondern bedarf der komplexen Analyse, zum Beispiel mit Hilfe von Finiten Elementen.\nDie weltweite Stromerzeugung aus Geothermie wird durch die Nutzung von Hochenthalpie-Lagerstätten dominiert. Dies sind Wärmeanomalien, die mit vulkanischer Tätigkeit einhergehen. Dort sind mehrere hundert Grad heiße Fluide (Wasser/Dampf) in geringer Tiefe anzutreffen. Ihr Vorkommen korreliert stark mit Vulkanen in den entsprechenden Ländern.\nItalien (Toskana) 3 700\nIn nichtvulkanischen Gebieten können die Temperaturen im Untergrund sehr unterschiedlich sein. In der Regel sind jedoch tiefe Bohrungen notwendig; für eine wirtschaftliche Stromerzeugung sind Temperaturen über 100 °C erforderlich.\nGenerell werden im Bereich der tiefen Geothermie drei Arten der Wärmeentnahme aus dem Untergrund unterschieden; welches der in Frage kommenden Verfahren zum Einsatz kommt, ist von den jeweiligen geologischen Voraussetzungen, von der benötigten Energiemenge sowie dem geforderten Temperaturniveau der Wärmenutzung abhängig. Es wird öfter zur Wärmegewinnung genutzt, denn da ist der Wirkungsgrad höher. Derzeit (2010) werden in Deutschland fast ausschließlich hydrothermale Systeme geplant. HDR-Verfahren befinden sich in den Pilotprojekten in Bad Urach (D), in Soultz-sous-Forêts im Elsass (F) und in Basel (CH) in der Erprobung. In Südost-Australien Cooperbecken ist seit 2001 ein kommerzielles Projekt im Gange (Firma Geodynamics Limited).\nLiegen entsprechende Temperaturen in einem Aquifer vor, so kann aus diesem Wasser gefördert, abgekühlt und reinjiziert werden: Im Untergrund vorhandene Thermalwässer zirkulieren zwischen zwei Brunnen über vorhandene natürliche Grundwasserleiter. Hydrothermale Energie ist je nach vorliegender Temperatur zur Wärme- oder Stromgewinnung nutzbar. Die für hydrothermale Geothermie brauchbaren Horizonte können im Geothermischen Informationssystem ersehen werden. Außerdem stellt dieses Informationssystem diverse Auswertemechanismen hinsichtlich der nutzbaren Aquifere und Temperaturen zur Verfügung.\nwerden oft auch als HDR-Systeme (Hot-Dry-Rock) bezeichnet: Ist das Gestein, in dem die hohen Temperaturen angetroffen wurden, wenig permeabel, so dass aus ihm kein Wasser gefördert werden kann, so kann dort ein künstlich eingebrachtes Wärmeträgermedium (Wasser oder auch CO2) zwischen zwei tiefen Brunnen in einem künstlich erzeugten Risssystem zirkuliert werden: zunächst wird Wasser mit (mindestens einer) Injektions- bzw. Verpressbohrung in das Kluftsystem eingepresst unter einem Druck, welcher so weit über dem petrostatischen Druck liegen muss, dass die minimale Hauptspannung in der jeweiligen Teufenlage überschritten wird, in das Gestein gepresst (hydraulische Stimulation); hierdurch werden Fließwege aufgebrochen oder vorhandene aufgeweitet und damit die Durchlässigkeit des Gesteins erhöht. Dieses Vorgehen ist notwendig, da sonst die Wärmeübertragungsfläche und die Durchgängigkeit zu gering wären. Anschließend bildet dieses System aus natürlichen und künstlichen Rissen einen unterirdischen, geothermischen Wärmeübertrager. Durch die zweite, die Produktions- oder Förderbohrung, wird das Trägermedium wieder an die Oberfläche gefördert.\nHier wird vergleichsweise wenig Energie extrahiert: eine tiefe Erdwärmesonde ist ein geschlossenes System zur Erdwärmegewinnung. Sie besteht aus einer 2000 bis 3000 m tiefen Bohrung, in der ein Fluid zirkuliert. In der Regel ist das Fluid in einem koaxialen Rohr eingeschlossen: Im Ringraum der Bohrung fließt das kalte Wärmeträgerfluid nach unten, um anschließend in der dünneren eingehängten Steigleitung erwärmt wieder aufzusteigen. Derartige Erdwärmesonden haben gegenüber offenen Systemen den Vorteil, dass kein Kontakt zum Grundwasser besteht. Sie sind an jedem Standort möglich. Ihre Entzugsleistung hängt neben technischen Parametern von den Gebirgstemperaturen und den Leitfähigkeiten des Gesteins ab. Sie wird jedoch nur einige hundert kW betragen und somit wesentlich kleiner sein als bei einem vergleichbaren offenen System. Dies liegt daran, dass die Wärmeübertragungsfläche mit dem Gebirge sehr klein ist, da sie nur der Mantelfläche der Bohrung entspricht.\nAlternativ zur Zirkulation von Wasser (eventuell mit Zusätzen) in der Erdwärmesonde sind auch Sonden mit Direktverdampfern (Wärmerohre oder aus dem Englischen Heatpipes) vorgeschlagen worden. Als Arbeitsmittel kann entweder eine Flüssigkeit mit einem entsprechend niedrigen Siedepunkt verwendet werden, oder ein Gemisch beispielsweise aus Ammoniak und Wasser. Eine derartige Sonde kann auch unter Druck und dann beispielsweise mit Kohlendioxid betrieben werden. Heatpipes können eine höhere Entzugsleistung erreichen als konventionelle Sonden, da sie auf ihrer gesamten Länge die Verdampfungstemperatur des Arbeitsmittels haben können. Tiefe Erdwärmestichsonden bis 3000 m sind mit einem Luftpolsterisolierverfahren auszustatten, da hierbei eine erhebliche Wärmeenergiemenge eingespart wird. Dies kann zu einer höheren Energieausbeute führen oder es kann eine geringere Bohrtiefe bei gleicher Leistung zur wesentlichen Kostenminderung beitragen. Das Isolierkappensystem ist einfach herzustellen und bietet eine dauerhafte Lösung dieses Problems.\nDie Geothermie ist global gesehen eine langfristig nutzbare Energiequelle. Mit den Vorräten, die in den oberen drei Kilometern der Erdkruste gespeichert sind, könnte im Prinzip, rechnerisch und theoretisch der derzeitige weltweite Energiebedarf für über 100.000 Jahre gedeckt werden. Allerdings ist nur ein kleiner Teil dieser Energie technisch nutzbar und die Auswirkungen auf die Erdkruste bei umfangreichem Wärmeabbau sind noch unklar.\nBei der Nutzung der Geothermie unterscheidet man zwischen Direkter Nutzung, also der Nutzung der Wärme selbst, und Indirekter Nutzung, der Nutzung nach Umwandlung in Strom in einem Geothermiekraftwerk. Mit Einschränkungen sind zur Optimierung der Wirkungsgrade auch hier Kraft-Wärme-Kopplungen (KWK) möglich. Vor allem in dünn besiedelten Gegenden bzw. an weit von Siedlungen mit Wärmebedarf entfernten Kraftwerksstandorten lassen sich nur schwer, KWK-Prozesse realisieren. Nicht an jedem Kraftwerksstandort werden sich Abnehmer für die Wärme finden lassen.\nWärme wird heutzutage in vielfältiger Weise gebraucht (Wärmemarkt). Eine klassische Darstellung der dabei benötigten Temperaturen gibt das Lindal-Diagramm (Baldur Lindal, 1918-1997).\nEine weitere Nutzungsmöglichkeit ist die natürliche Kühlung, bei der Wasser mit der Temperatur des flachen Untergrundes, also der Jahresmitteltemperatur des Standortes, direkt zur Gebäudekühlung verwendet wird (ohne den Einsatz einer Wärmepumpe). Diese natürliche Kühlung hat das Potential, weltweit Millionen von elektrisch betriebenen Klimageräten zu ersetzen. Sie wird jedoch derzeit nur wenig angewendet.\nRaumheizung/Fernwärme 62.984 5.391\nTrocknung (Landwirtschaft) 1.662 127\nKühlen, Schneeschmelzen 2.126 368\nZur Stromerzeugung wurde die Geothermie zum ersten Mal in Larderello in der Toskana eingesetzt. 1913 wurde dort von Graf Piero Ginori Conti ein Kraftwerk erbaut, in dem wasserdampfbetriebene Turbinen 220 kW elektrische Leistung erzeugten. Heute sind dort ca. 750 MW elektrische Leistung installiert. Unter der Toskana befindet sich Magma relativ dicht unter der Oberfläche. Dieses heiße Magma erhöht hier die Temperatur des Erdreiches soweit, dass eine wirtschaftliche Nutzung der Erdwärme möglich ist.\nBei der hydrothermalen Stromerzeugung sind Wassertemperaturen von mindestens 100 °C notwendig. Hydrothermale Heiß- und Trockendampfvorkommen mit Temperaturen über 150 °C können direkt zum Antrieb einer Turbine genutzt werden. In Deutschland liegen allerdings die üblichen Temperaturen geologischer Warmwasservorkommen niedriger. Lange Zeit wurde Thermalwasser daher ausschließlich zur Wärmeversorgung im Gebäudebereich genutzt. Neu entwickelte Organic-Rankine-Cycle-Anlagen (ORC) ermöglichen eine Nutzung von Temperaturen ab 80 °C zur Stromerzeugung. Diese arbeiten mit einem organischen Medium (z. B. Pentan), das bei relativ geringen Temperaturen verdampft.Dieser Dampf treibt über eine Turbine den Stromgenerator an. Eine Alternative zum ORC-Verfahren ist das Kalina-Verfahren. Hier werden Zweistoffgemische, so zum Beispiel aus Ammoniak und Wasser, als Arbeitsmittel verwendet. Für Anlagen in einem kleineren Leistungsbereich (< 200 kW) sind auch motorische Antriebe wie Stirlingmotoren denkbar. Geothermie ist grundlastfähig.\nDabei muss beachtet werden, dass andere Wärmeträgermedien für die Kreisprozesse als Wasser wie z. B.\nPentan (hochentzündlich) oder\nsind und daher aufwändige Vorkehrungen ergriffen werden müssen, um die Sicherheit solcher Anlagen im Betrieb und bei der Wartung zu gewährleisten.\nStromerzeugung aus Geothermie über Hochenthalpielagerstätten\nDie Stromerzeugung aus Geothermie ist traditionell in Ländern, die über Hochenthalpielagerstätten verfügen, in denen Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius in vergleichsweise geringen Tiefen (< 2000 m) angetroffen werden. Die Lagerstätten können dabei, je nach Druck und Temperatur, wasser- oder dampfdominiert sein. Bei modernen Förderungstechniken werden die ausgekühlten Fluide reinjiziert, so dass praktisch keine negativen Umweltauswirkungen, wie Schwefelgeruch, mehr auftreten.\nStromerzeugung aus Geothermie über Niederenthalpielagerstätten\nIn Niederenthalpielagerstätten, wie sie ungünstigerweise in Deutschland meist angetroffen werden, ist wegen der geringen Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf der maximal mögliche Wirkungsgrad systembedingt niedriger als in Hochenthalpielagerstätten.\nDurch andere Kreisprozesse (z. B. Kalinaprozess mit Ammoniak) versucht man den Abstand zwischen Vor- und Rücklauftemperatur zu erhöhen. Dabei ist aber zu beachten, dass die Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit Ammoniak wesentlich anspruchsvoller sind als für den Umgang mit Wasser oder auch organischen Arbeitsmitteln.\nDer Eigenstromverbrauch in solchen Anlagen kann bis zu 25 Prozent der erzeugten Strommenge betragen.\nIm Nahen Osten wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten das erste Geothermie-Projekt realisiert. Es soll zur Versorgung der Ökostadt Masdar mit Energie zur Kühlzwecken dienen. Zunächst wurden zwei Probebohrungen in Tiefen von 2800 und 4500 m gestartet.\nIn 2005–2010 neu installierte\nIn Australien wird in Cooperbecken das erste rein wirtschaftliche Geothermiekraftwerk auf der Basis HFR (Hot Fractured Rock) erstellt. Bisher sind zwei Bohrungen auf über 4.000 m Tiefe gebohrt und ein künstliches Risssystem erzeugt. Die Temperaturen sind mit 270 Grad höher als erwartet und auch die künstlich erzeugte Wasserwegsamkeit zwischen den Bohrungen ist besser als geplant.\nBezogen auf die pro-Kopf-Nutzung der Erdwärme ist Island heute Spitzenreiter mit 664 MW (2011) installierter Gesamtleistung (Geothermale Energie in Island). Die USA führen dagegen bei den Absolutwerten mit einer installierten Gesamtleistung von 3.093 MW (2010) vor den Philippinen mit 1.904 MW (2010) und Indonesien mit 1.197 MW (2010). (Quelle:)\n(Rechtliche) Situation in Deutschland\nDas Geothermiekraftwerk Neustadt-Glewe in Deutschland von Innen\nGeothermische Energie ist nach dem deutschen Bergrecht (Bundesberggesetz, BBergG, § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2b) ein bergfreier Rohstoff (bergfreier Bodenschatz), er gehört also dem Staat und das Recht für Aufsuchung und Nutzung wird an die jeweiligen Antragsteller verliehen (wenn sie nicht städtebaulich genutzt wird, weil dann der Gewinnungsbegriff im § 4 Abs. 2 Bundesberggesetz nicht einschlägig ist). Dies bedeutet, dass das Eigentum an einem Grundstück sich nicht auf die Erdwärme erstreckt. Für die Aufsuchung der Erdwärme bedarf es also einer Erlaubnis nach § 7 BBergG und für die Gewinnung einer Bewilligung nach § 8 BBergG. Die meisten Anlagen oberflächennaher Geothermie können jedoch bislang nach dem § 4 BBergG ohne ein solches Verfahren erstellt werden, wenn die Nutzung auf dem eigenen Grundstück erfolgt, bei der genauen Abgrenzung herrscht die übliche föderale Vielfalt. Auf jeden Fall sind Anlagen, die in das Grundwasser reichen, nach dem Wasserrecht erlaubnispflichtig. Für Bohrungen, die länger als 100 Meter sind, ist außerdem ein bergrechtlicher Betriebsplan nötig. Die Stadt Freiburg im Breisgau hat allerdings unter Anderem in Folge der in Staufen nach einer Probebohrung aufgetretenen Geländehebungen sowie der in Basel durch eine solche ausgelösten Erdbeben ihre Auflagen für oberflächennahe Geothermie-Projekte auch für Bohrungen unter 100 m verschärft.\nNach zumindest in zeitlichem Zusammenhang mit Erdwärmenutzungs-Sondierungen aufgetretenen Erdabsenkungen in Leonberg und Renningen (beide im baden-württembergischen Landkreis Böblingen) reduzierte das Landes-Umweltministerium die maximale Bohriefe für die oberflächennahe Geothermie; die Bohrungen dürfen nurmehr bis zur obersten Grundwasser führenden Schicht niedergebracht werden.\nDie geothermische Stromerzeugung steckt in Deutschland noch in den Anfängen. Unter anderem beschäftigt sich jedoch das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam intensiv mit diesem Thema. Der Niedersächsische Forschungsverbund „Geothermie und Hochleistungsbohrtechnik – gebo“ verfolgt die Zielsetzung, neue Konzepte zur geothermischen Energiegewinnung in tiefen geologischen Schichten mit hoher Effizienz und Effektivität sowie geringerem geologischen und technischen Risiko zu entwickeln, um die bislang noch fehlende Wirtschaftlichkeit dieser regenerativen Energiequelle herzustellen. Vier Kraftwerke (in Neustadt-Glewe, Unterhaching bei München, Bruchsal und Landau) erzeugen Strom aus Geothermie.\nZahlreiche weitere Projekte sind im Bau, so dass in den nächsten Jahren mit einem Anstieg beim Anteil der geothermisch erzeugten Strommenge zu rechnen ist.\nRecht weit verbreitet ist hingegen die direkte energetische Nutzung von hydrothermaler Geothermie beim Betrieb von Fern- und Nahwärmenetzen. Eine Übersicht über die in Deutschland vorhandenen Anlagen hydrogeothermaler Nutzung ist in dem Verzeichnis Geothermischer Standorte zu finden. Aus den derzeit bekannten Ressourcen hydrothermaler Geothermie könnte bis zu 29 Prozent der in der Bundesrepublik benötigten Wärme bereitgestellt werden.\nIn Deutschland ist die direkte Nutzung oberflächennaher Geothermie (Wärmepumpenheizung) schon weit verbreitet, 2010 wurden 51.000 neue Anlagen installiert . Insgesamt waren 2009 etwa 330.000 Anlagen installiert. Erstmals flächig erforscht werden soll der Einsatz von oberflächennaher Geothermie im Erdwärmepark in Neuweiler im Nordschwarzwald; einem Baugebiet, in dem ausschließlich Erdwärme zu Zwecken der Gebäudeheizung und –kühlung verwendet wird. Hier soll im Rahmen eines Modellprojekts auch das Heizen bzw. Kühlen der vorhandenen Straßen erstmals umgesetzt werden. Oberflächennahe Geothermie wird auch in Bayern u. a. in der Umgebung von Ansbach untersucht, wo es auch einen Ausbildungsschwerpunkt an der dortigen Fachhochschule gibt.\nDas Molassebecken in Süddeutschland (Alpenvorland) bietet günstige Voraussetzungen für eine geothermische Nutzung. Zahlreiche balneologische Erschließungen in Baden-Württemberg (Oberschwaben) und Bayern (Bäderdreieck) bestehen bereits seit einigen Jahrzehnten. Darüber hinaus existieren in Südbayern derzeit neun groß-energetische Nutzungen (geothermisch betriebene Fernwärmenetze in Simbach-Braunau, Straubing, Erding, Unterschleißheim, Pullach, München-Riem, Unterhaching, Unterföhring, Aschheim) und zahlreiche weitere sind in Planung oder im Bau. Das Thermalwasser stammt aus einer Kalksteinschicht (vor allem Kluft- Karstgrundwasser) des Oberjura (Malm) an der Basis des nordalpinen Molassetrogs. Diese Gesteine treten entlang der Donau an der Erdoberfläche in Erscheinung und tauchen in Richtung Süden am Alpenrand auf bis über 5000 m unter die Erdoberfläche ab. Dort sind auch Temperaturen höher als 140 °C zu erwarten.\nIn Bad Urach (Schwäbische Alb) konnte ein langjährig betriebenes und weit fortgeschrittenes Projekt aus finanziellen Gründen nicht vollendet werden.\nDas erste geothermische Kraftwerk in Deutschland ist 2004 in Mecklenburg-Vorpommern als Erweiterung des bereits 1994 errichteten geothermischen Heizwerks in Betrieb genommen worden. Die elektrische Leistung des Geothermiekraftwerks Neustadt-Glewe beträgt bis zu 230 kW. Aus einer Tiefe von 2250 Metern wird etwa 97 °C heißes Wasser gefördert und zur Strom- und Wärmeversorgung genutzt. Im Jahr 2004 betrug die erzeugte Strommenge 424 000 Kilowattstunden (Quelle: AGEE-Stat/BMU); angestrebt werden jährlich ca. 1,2 Mio. Kilowattstunden (entspricht einer mittleren Leistung von 48kW bzw. 137kW). Die Inbetriebnahme stellt einen Meilenstein in der Entwicklung der geothermischen Stromerzeugung in Deutschland dar, dem weitere Projekte folgen werden. Der Bau von Geothermiekraftwerken erlebt in Deutschland derzeit geradezu einen Boom. Viele Kraftwerke sind im Bau oder in der Planung, die meisten davon am Oberrhein und in der oberbayrischen Molasse. Die Bergämter haben dort zahlreiche Aufsuchungsgenehmigungen vergeben (bis 2007 über 100).\nNeustadt-Glewe 10 0,21 98 119 2.250 Im Kraftwerksbetrieb seit 2003\nBad Urach (HDR-Pilotprojekt) 6–10 ca. 1,0 170 48 4.500 Bohrarbeiten beendet wg. Auslauf der Finanzierung\nKarlsruhe 28,0 > 150 270 3.100 unbekannt\nLandau 22 3 159 70 3.000 Im Probebetrieb seit 2007. Zeitweise eingestellt wegen leichter Beben. Wiederaufnahme mit reduziertem Pumpendruck..\nInsheim 4,0–5,0 >155 3.600 voraussichtlich 2011\nSchaidt >155 >3.500 (Bohrbeginn 2011)\nRiedstadt 21,5 ca. 3,0 250 3.100 unbekannt\nUnterhaching 40 3,4 122 > 540 3.577 seit 2008 im Betrieb\nSauerlach ca. 80 ca. 5 140 > 600 > 5.000 Ende 2011 (Bohrarbeiten erfolgreich beendet)\nDürrnhaar ca. 50 ca. 5,0 135 > 400 > 4.000 2011 (Bohrarbeiten erfolgreich beendet)\nMauerstetten 40 4,0–5,0 120–130 ca. 300 4.100 unbekannt (zu geringe Schüttung)\nKirchstockach 50 5 130 450 > 4.000 2011 (Bohrarbeiten erfolgreich beendet)\nLaufzorn (Oberhaching) 50 5 130 470 > 4.000 2011 (Bohrarbeiten erfolgreich beendet)\nKirchweidach 120 470 > 3.000 2012 (Bohrbeginn 2010)\nBernried 150 > 4.500 2013 (Bohrbeginn 2011)\nTaufkirchen 120 470 > 3.000 2012 (Bohrbeginn 2011)\nGeretsried > 4.000 2013 (Bohrbeginn 2011)\nBasel 17,0 6,0 200 5.000 Projekt eingestellt wegen Beben\nSt. Gallen ca. 30 3-5 150-170 ca. 4.000 Projekt in Planung, voraussichtlich 2012\nDurch die Novellierung des EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) zum 1. Januar 2009 wird die geothermische Stromerzeugung mit bis zu 0,23 EUR pro eingespeister Kilowattstunde deutlich höher gefördert als zuvor. Die Förderung setzt sich zusammen aus:\nGrundvergütung 16 Cent pro eingespeister Kilowattstunde.\nBonus von 4 Cent für Anlagen die bis 2015 ans Netz gehen.\nBonus von 3 Cent bei Auskopplung von mindestens 20% Fernwärme.\nAls zusätzliche Vergünstigung darf die Einspeisevergütung für die gesamte Brutto-Stromproduktion der Anlage in Anspruch genommen werden. Dies entspricht einer EEG-einheitlichen Regelung und gilt für alle Formen erneuerbarer Stromerzeugung. Der Eigenenergiebedarf beträgt bei deutschen Geothermiekraftwerken ca. 30% der Bruttostromproduktion (größter Verbraucher sind die Förderpumpen). Dieser Eigenenergiebedarf darf aus günstigeren Netztarifen zugekauft werden und muss auch nicht aus regenerativen Quellen stammen.\nAnlagen der tiefen Geothermie werden aus dem MAP (Marktanreizprogramm des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) durch zinsverbilligte Darlehen mit Tilgungszuschüssen gefördert. Förderfähig sind:\nDie Reduzierung des Fündigkeitsrisikos durch Haftungsfreistellungen für bis zu 80% der Bohrkosten („Kreditprogramm Fündigkeitsrisiko“)\nDie KfW kann daraus Darlehen pro Projekt in einer Höhe von bis zu 80% der Bohrkosten vergeben. Diese Darlehen werden im Fall der Nichtfündigkeit haftungsfrei gestellt, d. h. sie müssen vom Kreditnehmer ab diesem Zeitpunkt nicht weiter zurückgezahlt werden. Das „KfW Sonderprogramm“ für allgemeine Projektfinanzierungen, wie u. a. Geothermieprojekte, refinanziert Banken mittels KfW-Krediten bis zu einem Kreditbetrag von i.d.R. 200 Mio. Euro pro Projekt.\nAufgrund der mit der Bohrung verbundenen hohen Investitionskosten und Risiken besteht bei Geothermieprojekten ein hohes Anfangshemmnis. Dies erschwert und verteuert die Finanzierung.\nDie Geothermie wird zu den regenerativen Energiequellen gezählt, da ihr Potenzial als sehr groß und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich gilt. Der kumulierte Energieaufwand (KEA, auch: graue Energie) von Geothermie liegt in dem Bereich von 0,12 kWhPE / kWhth. Theoretisch würde allein die in den oberen drei Kilometern der Erdkruste gespeicherte Energie ausreichen, um die Welt für etwa 100.000 Jahre mit Energie zu versorgen. Allerdings ist nur ein sehr kleiner Teil dieser Energie technisch nutzbar. Im Arbeitsbericht 84 des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag wurde 2003 ein jährliches technisches Angebotspotenzial aus geothermischer „Stromerzeugung von ca. 300 TWh/a für Deutschland ermittelt, was etwa der Hälfte der gegenwärtigen Bruttostromerzeugung entspricht“. Die Berechnungen in der Studie ermitteln einen nachhaltigen Nutzungszeitraum von eintausend Jahren für diese Form von 50 Prozent geothermischer Gesamtstromerzeugung. Entscheidenden Einfluss bei der Realisierung einer nachhaltigen Nutzung hat das Wärmeträgerfluid (Wasser oder Dampf). Wird die Wärme über das Fluid im großen Maßstab dem Untergrund entzogen, so wird, in Abhängigkeit von den geologischen Rahmenbedingungen, regional mehr Wärme entzogen, als durch den natürlichen Wärmestrom zunächst „nachfließen“ kann. So gesehen wird die Wärme zunächst „abgebaut“. Nach Beendigung der Nutzung werden sich jedoch die natürlichen Temperaturverhältnisse nach einer gewissen Zeit wieder einstellen. Das Entnahmeszenario der Studie berücksichtigt die Wärmeströme in der Potenzialberechnung. Geothermie ist wie Biomasse oder Wasserkraft bei der Stromerzeugung und nicht wärmegesteuerten Kraftwerken grundlastfähig.\nRegeneration in klüftigen System mit dem Wärmetransport durch Konvektion\nKarstgebiete (z. B. bayerisches Molassebecken) oder\nZonen mit offenen Kluftsystemen (z. B. der Oberrheingraben)\nIn einer Modellrechnung über den Wärmetransport wurde in diesem Zusammenhang exemplarisch für einen Standort im bayerischen Molassebecken das Folgende festgestellt: Für ein hydrothermales System im Malmkarst mit 50l/s Reinjektionsrate und 55 °C Reinjektionstemperatur wurde die folgende Zeitdauer für die vollständige Wärmeregeneration unmittelbar um die Injektionsbohrung nach Abschluss des Dublettenbetriebs bei rein konduktivem Wärmetransport berechnet: Nach 2.000 Jahren wird eine Temperatur von 97 °C und etwa 8.000 Jahre nach Betriebsende die Ausgangstemperatur von 99,3 °C wieder erreicht: „Die Modellierung der Wärmeregeneration nach Abschluss eines 50 Jahre währenden Betriebszeitraumes unter den gegebenen Randbedingungen verdeutlicht, dass frühestens nach 2000 Jahren mit einer weitgehenden thermischen Regeneration des Reservoirs im Malm zu rechnen ist“. Die Modellrechnung verdeutlicht aber auch das hohe Potenzial des Reservoirs: „Im vorliegenden Szenario kann zusammengefasst gesagt werden, dass im Betriebszeitraum von 50 Jahren erwartungsgemäß nur von einer geringen thermischen Beeinflussung des Nutzhorizontes auszugehen ist, da die erschlossene Malm-Mächtigkeit mehrere 100 Meter beträgt und somit ein ausreichend großes Wärmereservoir zur Wiedererwärmung des injizierten Wassers zur Verfügung steht. Exemplarisch zeigt … die radiale Kaltwasserausbreitung im Injektionshorizont zu diesem Zeitpunkt mit einem Radius von ca. 800 m.“\nWärmetransport ausschließlich über die Wärmeleitung in dichtem Gestein\nIn diesen Fällen kann die nachhaltige Entnahme ausschließlich aus dem Wärmestrom abgedeckt werden, der durch die Wärmeleitung geliefert wird. Der Wärmestrom hängt dann vom Wärmeleitkoeffizienten ab. Die Entnahme ist dann so zu gestalten, dass während der geplanten Betriebsdauer die Rücklauftemperatur nicht unter den Mindeswert absinkt, der durch das Nutzungskonzept bestimmt wird.\nRisiken für die Sicherheit eines Geothermieprojekts\nDie oberflächennahe Geothermie kann bei der Einhaltung des Standes der Technik und einer ausreichend intensiven Überwachung und Wartung so errichtet und betrieben werden, dass in der Regel keine erheblichen Risiken von solchen Anlagen ausgehen. Durch die stark angestiegene Verbreitung dieser Nutzungsform, steigt jedoch auch entsprechend das Risiko von technischem Versagen oder von Fehlplanungen.\nDie tiefe Geothermie muss sehr sorgfältig geplant und durchgeführt werden, um die damit verbundenen Risiken so gering wie möglich zu halten. Die Tiefbohrtätigkeiten werden daher von zahlreichen Behörden intensiv überwacht und setzen ein umfangreiches Genehmigungsverfahren voraus. So wird das gegebene Risiko als planbar herstellbar bezeichnet, wenn z. B. folgende Aspekte beachtet werden:\nKleinere, kaum spürbare Erderschütterungen (Seismizität) sind bei Projekten der tiefen Geothermie in der Stimulationsphase (Hochdruckstimulation) möglich. Im späteren Verlauf, soweit nur der Dampf entzogen wird und nicht reinjeziert wird, ist es durch Kontraktion des Speichergesteins zu Landabsenkungen gekommen (z. B. in Neuseeland, Island, Italien). Diese Probleme führten bereits zur Einstellung von Geothermieprojekten (z. B. Geysers-HDR-Project der AltaRock Energy Inc. Kalifornien 2009 und Kleinhüningen bei Basel 2009).\nDie Gesteine des Cooperbeckens in Australien gelten für wirtschaftliche Bohrtiefen und unabhängig von vulkanischer Aktivität als vergleichsweise heiß. Als das Reservoir angebohrt wurde, kam es zu einem kleinen Erdbeben mit einer Magnitude auf der Richterskala von 3,7.\nDie Wahrscheinlichkeit für das Auftreten seismischer Ereignisse und deren Intensität richtet sich stark nach den geologischen Gegebenheiten (z. B. wie permeabel die wasserführende Gesteinsschicht ist) sowie nach der Art des Nutzungsverfahrens (z. B. mit welchem Druck das Wasser in das Gestein injiziert wird oder mit welchem Druck stimuliert wird).\nGenerell ist eine verlässliche Bewertung der Risiken durch tiefe Geothermie in Deutschland nur begrenzt möglich, da hierzulande bislang nur wenige langfristige Erfahrungswerte vorliegen.\nOb stärkere Schadbeben durch Geothermie ausgelöst werden können, ist derzeit noch umstritten, war aber die Grundlage für die Einstellung des Vorhabens in Basel.\nDie Seismizitäten von Basel und Landau verdeutlichen, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung für die Aufrechterhaltung der Sicherheit in einem Geothermieprojekt wichtig ist:\nKleinhüningen bei Basel/Schweiz (2006)\nDie Staatsanwaltschaft in Basel hat gegen den Geschäftsführer der Firma Geothermal Explorers Ltd. wegen\nSachbeschädigung mit großem Schaden sowie\nder Verursachung eines Einsturzes\nAnklage erhoben. Das Gericht hat den Geologen jedoch freigesprochen, das strafrechtliche Verfahren ist damit beendet.\nInzwischen wurde entschieden, das Vorhaben nicht fortzusetzen, da gemäß einer am 10. Dezember 2009 vorgestellten Risikoanalyse allein während des Anlagenbaus mit weiteren schweren Erdbeben und mit Schäden von rund 40 Millionen Franken gerechnet wird. Während des Betriebs sind zusätzlich Schäden von rund sechs Millionen Schweizer Franken pro Jahr zu erwarten.\nDie Erde beruhigt sich nach derartigen Vorfällen meist nur langsam und es kommt oft zu einer ganzen Serie kleinerer Erdstöße.\nAuch in Landau in der Pfalz hat es am 15. August und 14. September 2009 leichte Erderschütterungen gegeben, die mit dem Geothermiekraftwerk Landau in Verbindung gebracht werden. Die Erdstöße hatten eine Stärke von ca. 2,5 auf der Richterskala und sind ebenfalls als leicht einzustufen. Die zuständige Aufsichtsbehörde geht davon aus, dass die in ihrem Auftrag durchgeführten Berechnungen von vier unabhängigen Instituten alle bestätigt haben, „dass das Epizentrum in der Nähe des Kraftwerks liegt“. Andere Auslöser könnten daher gemäß dem Bericht nahezu ausgeschlossen werden. Dieser Meinung ist demnach auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Nach Erfüllung der Auflagen des Landesbergamtes (Errichtung von Messstationen, Erhöhung der Versicherungsschutzes sowie möglichst wenig Druckdifferenz beim Anfahren und Abstellen des Kraftwerks) hat das Kraftwerk den Betrieb wieder aufgenommen. Inzwischen liegt der Abschlussbericht der Expertengruppe „Seismisches Risiko bei hydrothermaler Geothermie“ vor, die feststellt, dass das Erdbeben vom 15. August 2009 bei Landau sich den Ergebnissen der Expertengruppe zur Folge in unmittelbarer Nähe der Bohrloch-Landepunkte (≤ 2 km entfernt) und im gleichen Tiefenbereich wie das geothermisch genutzte Reservoir befindet. Die Expertengruppe ist der Meinung, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen der Seismizität seit November 2007 im Bereich um Landau, die auch das Erdbeben vom 15. August 2009 beinhaltet, und der geothermischen Energiegewinnung in Landau sehr wahrscheinlich ist, da sowohl ein enger räumlicher als auch ein zeitlicher Zusammenhang gegeben ist. … Die nach derzeitigem Stand der Wissenschaft anerkannte Theorie zur Ursache fluidinduzierter Erdbeben besagt, dass durch die Injektion von Wasser in tiefe Gesteinsschichten der Porenwasserdruck erhöht werden kann. Hierdurch wird die Scherfestigkeit auf präexistenten Scher-/Bruchflächen herabgesetzt. Wenn die Spannung im Gestein nun schon vorher nahe der Scherfestigkeit lag, kann dieses Herabsetzen dazu führen, dass die Scherspannung im Untergrund die Scherfestigkeit überschreitet und somit ein Erdbeben ausgelöst wird. Bei diesem Vorgang werden bereits im Untergrund vorhandene tektonische Spannungen abgebaut. … Unerwünscht hohe Seismizität lässt sich nach derzeitigem Wissensstand durch Reduktion der Fluidfließrate und des Fluiddruckes verringern. Die langsame Fluidausbreitung im Untergrund führt jedoch zu einer zeitlichen Verzögerung zwischen der Änderung der hydraulischen Parameter einer Geothermieanlage und der daraus folgenden Änderung der Erdbebentätigkeit. Tritt nun eine unerwünscht hohe Erdbebentätigkeit auf, kann der Prozess nicht sofort sondern nur zeitlich verzögert verringert werden. Zu Beweissicherung bei möglicherweise in Zukunft eintretenden Beben empfiehlt die Expertengruppe daher das Folgende: Die Expertengruppe empfiehlt, Beobachtungsnetze (seismologisches Netz und Immissionsnetz) so auszulegen, dass innerhalb des Reservoirs Ereignisse deutlich unterhalb der Spürbarkeitsgrenze vollständig aufgezeichnet werden können. Die Genauigkeit bei der Bestimmung der Hypozentren sollte so hoch liegen, dass im Zweifelsfall ein möglicher Zusammenhang mit der geothermischen Nutzung hergestellt bzw. ausgeschlossen werden kann und dass die Betreiber angehalten werden, die kontinuierlichen seismologischen Wellenformdaten in Echtzeit in ein gemeinsames Datenzentrum einfließen zu lassen sowie vereinheitlichte und abgestimmte seismologische Datenformate zu verwenden sowie die Berechnung der Überschreitenswahrscheinlichkeit als Funktion der maximalen Bodenschwinggeschwindigkeit (seismische Gefährdungskurve) innerhalb der angenommenen Laufzeit der Geothermieanlage (z. B. 30 Jahre) als Maß für die seismische Gefährdung durchzuführen sowie numerische Reservoirmodellierungen durchzuführen. Hierbei sollte gemäß dem Bericht die durch das Geothermiereservoir verursachte hydraulische Druckausbreitung, die thermische Kontraktion und die daraus resultierenden Spannungs-änderungen im Untergrund abgeschätzt werden. Ferner soll nach Meinung der Expertengruppe bereits im Voraus ein Reaktionsschema erstellt werden, falls unerwünschte Erdbeben wider Erwarten auftreten sollten, um bereits im Vorfeld festzulegen, wie beim Eintreten bestimmter Seismizität zu reagieren ist. Um durch die Beweissicherung im Schadensfall eine schnelle Regulierung zu garantieren, soll gemäß dem Bericht eine Messnetzes zur Bestimmung der Bodenschwinggeschwindigkeit nach DIN 4150 errichtet werden. Die Expertengruppe stellt fest, dass bis zum 1. Oktober 2010 63 Schadensanmeldungen beim Betreiber des Vorhabens eingegangen sein.\nAm 2. Februar 2009 wurden bei Potzham nahe München zwei Erdstöße der Stärke 1,7 und 2,2 auf der Richterskala gemessen. Potzham liegt in unmittelbarer Nähe des 2008 fertig gestellten Geothermiekraftwerks Unterhaching. Die gemessenen Erdstöße ereigneten sich ca. ein Jahr nach Inbetriebnahme dieses Kraftwerks. Aufgrund der großen Herdtiefe ist ein unmittelbarer Zusammenhang zum Geothermieprojekt Unterhaching jedoch fraglich. Weitere Mikro-Beben wurden gem. Geophysikalischem Observatorium der Uni München in Fürstenfeldbruck dort nach der Installation weiterer Seismometer zwar beobachtet, sie lagen jedoch alle unter der Fühlbarkeitsgrenze. Auch die größten Ereignisse in Potzham lagen unterhalb der Fühlbarkeitsgrenze gemäß der Einteilung der Richterskala. Auch sie wurden daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verspürt sondern nur von Geräten aufgezeichnet.\nSchäden an Gebäuden und Infrastruktur (indirekt) durch Verformung der Tagesoberfläche (Hebungen/Senkungen) oder (direkt) durch Bohrungen\nIn Deutschland gibt es derzeit fast 200.000 Installationen der oberflächennahen Geothermie. Jährlich kommen etwa 40.000 neu dazu. In einigen Fällen sind Probleme aufgetreten, die jedoch vor Allem einen Bedarf an verbesserter Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung aufgezeigt haben. Herausragend ist in diesem Zusammenhang die Katastrophe von Staufen zu nennen. Dieser und weitere Problemfälle sind nachfolgend aufgeführt; die Stadt Freiburg hat in der Folge ihre Auflagen für die Nutzung oberflächennaher Geothermie verschärft, sie sind jetzt genehmigungspflichtig.\nIn Staufen traten im Jahr 2008 nach dem Abteufen mehrerer Erdwärmesonden (mit je ca. 140 m Tiefe), zur Beheizung unter anderem des Rathauses, erhebliche kleinräumige Hebungen von bis zu 20 cm im bebauten Stadtgebiet auf, die zu großen Zerrungen und Stauchungen bzw. Schiefstellungen an Gebäuden führten. Über 200 Häuser wurden dabei erheblich beschädigt. Die Ursache ist offiziell noch nicht geklärt, wahrscheinlich fand aber eine Reaktion von Wasser mit Anhydrit (wasserfreier, dehydrierter Gips) statt. Durch die Umwandlung von Anhydrit zu Gips nimmt das Gestein Kristallwasser auf, wodurch es an Volumen zunimmt. Geschieht dies großflächig, so wird die Ausdehnung ggf. zur Tagesoberfläche übertragen und führt dort zu punktuellen Hebungen, wodurch die Tagesoberfläche deformiert wird. Dadurch entstehen Risse an den betroffenen Häusern. Das Problem des Aufquellens von Anhydrit bei der Umwandlung zu Gips ist aus dem Tunnelbau und dem Tiefbau bekannt und hängt von den regionalen geologischen Bedingungen ab (z. B. im sog. Gipskeuper Südwestdeutschlands). Unter Umständen spielt auch das Fehlen einer äußeren Verrohrung in den Bohrungen eine Rolle (Man hätte in einer verrohrten Bohrung bohren müssen. Dann hätte eine äußere Verrohrung der Bohrung den Kontakt zwischen Grundwasser und Gips-Keuper sehr stark reduziert bis vermieden). Die Umwandlung von Anhydrit zu Gips ist auch ein natürlicher Prozess, immer wenn ein Anhydrit-haltiges Gestein innerhalb der Verwitterungszone mit Oberflächenwasser, Niederschlagswasser bzw. Grundwasser in Kontakt kommt (Hydratationsverwitterung). Ab einer bestimmten Tiefe in der Erdkruste sind die Druck- und Temperaturverhältnisse so hoch, dass eine Kristallumwandlung trotz Wasserkontakt nicht mehr eintritt.\nNach gesetzlichen Bestimmungen muss ausgeschlossen werden, dass Quellen oder sogar Heilquellen durch das Geothermieprojekt beeinträchtigt werden. Enthalten die durchströmten Erdschichten Sulfide, so kann\nbrennbarer (Gefahrstoffeinstufung hochentzündlich)\nSchwefelwasserstoff freigesetzt werden.\nWichtig ist es auch, den Aspekt der Versauerung von Wasser aus tiefen, sauerstofffreien Grundwasserschichten wegen Oxidation von Eisen II zu Eisen III (Bildung von braunem Eisenoker) zu beachten.\nDurch Ableitung von Eisen-II-haltigem Wasser in eine Vorflut (Bach oder Fluss) findet die Oxidation zu Eisen III unter Sauerstoffverzehr im Fluss statt, wodurch, je nach Konzentrationen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Fischsterben eintritt, da\ndann kein gelöster Sauerstoff im Wasser für die Fische zur Atmung zur Verfügung steht und\nauch die Fische beim Luftschnappen an der Oberfläche über die Kiemen keinen Sauerstoff aufnehmen können, da die Kiemen mit Eisenoker zugesetzt und damit für den Sauerstoff undurchlässig, also verstopft werden. Das Verursachen eines Fischsterbens ist eine Straftat nach § 324 (Gewässerverunreinigung), § 326 (Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen), § 329 (Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete), § 330 Abs. 1 Nr. 1 „ein Gewässer … derart beeinträchtigt, daß die Beeinträchtigung nicht, nur mit außerordentlichem Aufwand oder erst nach längerer Zeit beseitigt werden kann“ (Besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat) Strafgesetzbuch.\nIm Bereich der oberflächennahen Geothermie besteht das Risiko, bei Nutzung eines tieferen Grundwasserleiters den trennenden Grundwassernichtleiter derart zu durchstoßen, dass ein die Grundwasserstockwerke verbindendes Fenster entsteht, mit der möglichen Folge nichterwünschter Druckausgleiche und Mischungen. Bei einer ordnungsgemäßen Ausführung der Erdwärmesonde wird dies allerdings zuverlässig verhindert.\nEin weiteres potenzielles Risiko bei einer Geothermiebohrung ist das Durchbohren von Artesern, da der artesische Austritt von Grundwasser nur sehr schwer beziehungsweise kostenaufwändig zu stoppen ist und sehr große Schäden durch eine dann eintretende Überschwemmung eintreten können (Straftat nach dem § 313 Strafgesetzbuch).\nAuch gespannte Gase können unvermutet angetroffen werden. Denkbar sind Kohlendioxid und Stickstoff, aber auch Erdgas gegebenenfalls in Zusammenhang mit Erdöl. Solche Funde sind meistens nicht wirtschaftlich verwertbar, führen aber zu hohen Zusatzkosten auch wegen\nzusätzlicher Maßnahmen zum Explosionsschutz und\nzusätzlicher Kontamination der Bohrspülung mit Kohlenwasserstoffen.\nBei der Planung sollte daher sorgfältig untersucht werden, welche geologischen Risiken bei der Planung durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen wie Preventer, Verrohrung, Schwerspülung etc. nachweislich mit ausreichender Sicherheit beherrscht werden müssen.\nSchäden nach Geothermiebohrung zur Erkundung der oberflächennahen Geothermie am Finanzministerium in Wiesbaden\nAufgefangene Wasser- und Betonschlammmassen\nBohrstelle auf Parkplatz\nAufgetürmter Steinhaufen am Bohrloch\nRisiken für die Wirtschaftlichkeit eines oberflächennahen Geothermieprojekts\nBei der oberflächennahen Geothermie besteht das größte Risiko in einer Übernutzung der Geothermiepotentiale. Wenn benachbarte Geothermieanlagen sich gegenseitig beeinflussen, kann die Vorlauftemperatur der im Abstrom des Grundwassers gelegene Anlage so weit abgesenkt werden, dass die Wärmepumpe nur noch mit einer sehr ungünstigen Leistungszahl betrieben werden kann. Dann heizt der Nutzer im Grunde genommen mit Strom und nicht mit Erdwärme. Das tückische daran ist, dass die Fläche im Anstrom des Grundwassers, in der eine Errichtung einer weiteren Anlage zu einer zusätzlichen erheblichen Absenkung der Temperatur des Grundwassers für die betroffene Anlage führt, sehr groß sein kann und es für den Betreiber schwierig ist, die Ursache hierfür zu erkennen. Er wird das wahrscheinlich nur merken, wenn er den außentemperaturbereinigten Stromverbrauch ins Verhältnis zur genutzten Wärmemenge setzt, um so die Leistungszahl beobachten zu können. Das erfordert aber die Kenntnis der mittleren wirksamen Außentemperatur und der im Haus abgegebenen Wärmemenge und bedarf eines großen Messaufwandes.\nRisiken für die Wirtschaftlichkeit eines tiefen Geothermieprojekts\nBei der tiefen Geothermie ist vor allem das Fündigkeitsrisiko und das Umsetzungsrisiko zu beachten.\nDie Risiken können beim Eintreten des Schadensfalls zu einer Unwirtschaftlichkeit des Vorhabens führen. Um das Scheitern von Geothermieprojekten zu verhindern, bietet die öffentliche Hand für Kommunen Bürgschaften an (z.B. durch die KfW), die wirksam werden, wenn zum Beispiel in einer Bohrung kein heißes Tiefenwasser in ausreichender Menge angetroffen wird. Auch einige große Versicherungen bieten solche Versicherungsprodukte an.\nDas Fündigkeitsrisiko definiert sich aus den beiden Parametern Temperatur und Schüttung. Das heißt kann eine notwendige Mindesttemperatur und eine Mindestschüttungsrate für einen wirtschaftlichen Betrieb der Geothermieanlage erreicht werden. Um das Fündigkeitsrisiko für den Investor abzufedern, werden mittlerweile Fündigkeitsversicherungen auf dem Versicherungsmarkt angeboten. Laut der Presseerklärung des Bundesumweltministeriums, der KfW Bankengruppe und der Münchener Rück vom 25.Februar 2009 sind "Die hohen Bohrkosten sind wegen des Risikos, in der Tiefe nicht fündig zu werden, das größte Investitionshemmnis für Tiefengeothermie-Projekte. Die kommerzielle Nutzung der Tiefen-Erdwärme für die Wärme- und/oder Stromgewinnung hängt entscheidend davon ab, dass im Untergrund ausreichende Mengen an genügend heißem Wasser vorgefunden werden. Investitionen von oft mehr als 10 Mio. € stehen pro Projekt im Risiko. Mit dem Förderinstrument von BMU, KfW und Münchener Rück soll nun das so genannte Fündigkeitsrisiko für Investoren deutlich verringert werden. Im Einzelnen ist geplant, dass die KfW Darlehen für Tiefengeothermiebohrungen über Geschäftsbanken gewährt. Es werden maximal bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten finanziert. Wird die Nicht-Fündigkeit festgestellt, wird der Investor ab diesem Zeitpunkt von der Rückzahlung des Restdarlehens freigestellt. Das Fündigkeitsrisiko der jeweiligen Tiefengeothermieprojekte und damit die Förderwürdigkeit wird im Vorfeld der Darlehensvergabe überprüft. Die Förderdarlehen enthalten neben den üblichen Darlehenszinsen einen „Risikoaufschlag“ für das Fündigkeitsrisiko. Zusätzlich fallen einmalige Gebühren bei Antragstellung und Abschluss des Darlehensvertrages an. Im Gegenzug erhält der Investor eine sachkundige Überprüfung sowie Begleitung seines Tiefengeothermieprojektes vor und während der Bohrphase."\nWenn beispielsweise Kluftzonen durch einen Riss (Frac) erst geschaffen werden müssen, um zwei Bohrungen zu verbinden und dabei die Oberfläche des aufgerissenen Gebirges als Flächenwärmetauscher zu nutzen, dann kann es passieren, dass die Risse die Bohrung nicht verbinden oder nach einiger Zeit kollabieren und damit ihre Funktion verlieren. Hier kann man von dem Umsetzungsrisiko sprechen, welches je nach Konzept und Standort unterschiedlich hoch sein kann.\nWährend des Betriebes können Prozesse zu Einwirkungen auf das Projekt führen, die den Wärmeertrag so minderen, dass unplanmäßige Wartungsarbeiten erforderlich werden (z. B. Auflösungen von Kristallbildungen durch Säuerung). Da dann meistens teure Bohrausrüstungen angemietet und Fachleute bezahlt werden müssen, kann das zur Unwirtschaftlichkeit des Gesamtvorhabens führen.\nKonkurrierende Nutzung zur Tiefengeothermie können Projekte der Kohlenwasserstoffförderung oder- speicherung darstellen. Vor allem der starke Ausbau von Untertage-Gasspeichern steht in einigen Regionen Deutschlands (Molasse, Norddeutsche Ebene, Rheintalgraben) in direkter Konkurrenz zu tiefengeothermischen Projekten. Aktuell in der Diskussion ist auch die Nutzungkonkurrenz durch die Absicht großer Kohlekraftwerksbetreiber und der Industrie, verflüssigtes CO2 in den Untergrund zu Verpressen (CCS-Technologie). Die RWE Dea AG hat dazu bereits die Hälfte des Landes Schleswig-Holstein bergrechtlich reserviert. Sollte es zu einer Untersuchungsgenehmigung kommen, so wäre dieser Bereich für die Aufsuchung und Nutzung von Erdwärme ausgeschlossen.\nC. Clauser: Geothermal Energy. In: K. Heinloth (Hrsg.): Landolt-Börnstein, Physikalischchemische Tabellen. Group VIII: Advanced Materials and Technologies. Bd 3. Energy Technologies, Subvol. C. Renewable Energies. Springer, Heidelberg/Berlin 2006, 480-595, ISBN 3-540-42962-X.\nGeothermische Vereinigung, GeoForschungsZentrum Potsdam (Hrsg.): Start in eine neue Energiezukunft. Tagungsband 1. Fachkongress Geothermischer Strom Neustadt-Glewe 12.-13. November 2003. Geothermische Vereinigung, Geeste 2003, ISBN 3-932570-49-9.\nMichael Tholen, Dr. Simone Walker-Hertkorn: Arbeitshilfen Geothermie Grundlagen für oberflächennahe Erdwärmesondenbohrungen, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Bonn 2007, ISBN 978-3-89554-167-4.\ngeothermie.de: Geothermische Vereinigung - Bundesverband Geothermie e. V.\nunendlich-viel-energie.de: Geothermie in der Agentur für Erneuerbare Energie\nerneuerbare-energien.de: Informationen zur Geothermie vom Umweltministerium\niga.igg.cnr.it: International Geothermal Association (IGA)\nGeschichte der Geothermie buch-der-synergie.de\nSachstandsbericht tab-beim-bundestag.de: Möglichkeiten geothermischer Stromerzeugung in Deutschland, 2003 (PDF)\nThe Future of Geothermal Energy (PDF) geothermal.inel.gov, Massachusetts Institute of Technology (MIT)\nErdwärme (PDF) lfu.bayern.de, Bayerisches Landesamt für Umwelt: UmweltWissen\nGeothermie Basisinfo von BINE Informationsdienst\nTransenergy — Transboundary Geothermal Energy Resources of Slovenia, Austria, Hungary and Slovakia\n↑ a b Hälfte der Erdwärme kommt aus radioaktivem Zerfall. NPO Nature Geoscience, 18. Juli 2011\n↑ tab.fzk.de (PDF) Seite 18\n↑ Tiefen-Geothermie in Down Under. Australien sieht sich als Labor für die umstrittene «hot rock»-Technologie\n↑ Tiefen-EWS Oftringen (706 m) (PDF) Direktheizen mit einer 40-mm-2-Kreis PE-Tiefen-Erdwärmesonde\n↑ NZZ-online: Stör als Frutigtaler Qualitätsprodukt, 16. September 2006\n↑ jenbach.at: Geothermisches Tunnelkraftwerk Jenbach (PDF)\n↑ Geothermie gerät unter Druck. In: taz\n↑ energyprofi.com, abgerufen am 20.Oktober 2011\n↑ J. Bertani: Geothermal Power Generation in the world - 2005-2010 Update Report. Proceedings of the World Geothermal Congress 2010.\n↑ geothermie-nachrichten.de, 2008, Dr. Burkhard Sanner: Erdgekoppelte Wärmepumpen in Deutschland und Europa: ein Wachstumsmarkt – Rechtliche Situation der Geothermie in europäischen Ländern; Deutschland(3. Oktober 2010)\n↑ Beate Beule: Restrisiko - Freiburg verschärft Auflagen für Geothermie-Projekte badische-zeitung.de, Lokales, Freiburg, 16. März 2010 (17. Oktober 2010)\n↑ Wulf Rüskamp: Neue Grenzen für Erdwärme-Bohrungen. In: Badische Zeitung, 19. August 2011\n↑ bkz-online.de bkz-online.de, 8. September 2011: Neue Grenze bei Erdwärmebohrung (10. September 2011)\n↑ Deutsches GeoForschungsZentrum: Intelligent die Wärme der Erde nutzen, 26. Februar 2009\n↑ Geothermisches Informationssystem für Deutschland: Verzeichnis Geothermischer Standorte\n↑ Pressemitteilung des Branchenverbandes\n↑ Entwicklung der Neuanlagen\n↑ Bayerisches Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz: Oberflächennahe Geothermie - Übersichtskarte Bayern 1:200.000 (PDF 9,6MB), siehe Umgebung von Ansbach.\n↑ Bundesverband Geothermie. e. V.: Politischer Einsatz für Bad Urach\n↑ firstgeotherm.de: Daten zum Projekt Speyer von der Firma FirstGeoTherm\n↑ speyer-aktuell.de: Stadtwerke Speyer verpachten ehemaliges Geothermie-Gelände, 20. September 2006\n↑ erdwerk.com (PDF)\n↑ geothermie-soultz.fr: GEIE - Le programme Géothermie Soultz, abgerufen am 25. Juni 2008 (französisch)\n↑ Definitives Aus für Basler Geothermieprojekt. In: Neue Zürcher Zeitung, 10. Dezember 2009. Abgerufen am 11. Dezember 2009.\n↑ Geothermie-Projekt der Stadt St. Gallen. In: Geothermie-Projekt\n↑ Dr. Martin Kruska, EUtech Energie Management GmbH; Jonas Mey, Greenpeace Deutschland e. V.: Studie 2000 Megawatt – sauber! (PDF) September 2005.\n↑ Forschungsstelle für Energiewirtschaft e. V.: Niedertemperatur-Netz mit dezentraler Wärmeerzeugung\n↑ Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag: Möglichkeiten geothermischer Stromerzeugung in Deutschland (PDF) Arbeitsbericht Nr. 84, Februar 2003 (PDF)\n↑ F. Wenroth, T. Fitzer, M. Gropius, B. Huber, A. Schubert: Numerische 3D-Modellierung eines geohydrothermalen Dublettenbetriebs im Malmkarst. (PDF) In: Geothermische Energie 48/2005, August 2005. Seite 16–21.\n↑ AltaRock Energy #Status in der englischsprachigen Wikipedia\n↑ Geothermie unter Druck: HDR Projekt innerhalb am Standort The Geysers in den USA wird eingestellt. heise-online, 15. Dezember 2009\n↑ Economics of Geothermal Energy geodynamics.com.au (25. Oktober 2007)\n↑ C. J. Bromley: Geothermal Energy from Fractured Reservoirs – Dealing with Induced Seismicity (PDF) iea.org, IEA Open Journal 48, S. 5, Heft 7/2007\n↑ Erneut Erdbeben am Bohrloch von Basel. In: Spiegel Online, 16. Januar 2007\n↑ news.ch: Erneuter Geothermie-Erdstoss in der Region Basel, 21. März 2007\n↑ Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Art. 144 Sachbeschädigung im 2. Buch des Strafgesetzbuches der Schweiz\n↑ Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Art. 227 Verursachen … eines Einsturzes im 2. Buch des Strafgesetzbuches der Schweiz\n↑ NZZ-online: Anklage wegen Verursachung von Erdbeben, 5. März 2008\n↑ Freispruch für den leitenden Geologen. In: Spiegel-online, 22. Dezember 2009. Abgerufen am 22. Dezember 2009.\n↑ Freispruch für Erdbebenmacher - Geologe hat nicht vorsätzlich gehandelt. In: NZZ Online, 21. Dezember 2009 (22. Dezember 2009)\n↑ Das Beben von Landau. In: Der Spiegel. Nr. 39, 2009 (online).\n↑ ad hoc news: Betriebsgenehmigung – Hinweise auf Geothermie-Werk als Erdbeben-Ursache verdichten sich, 15. Oktober 2009\n↑ Landau: Geothermie-Kraftwerk läuft wieder. In: Mannheimer Morgen\n↑ Nach den von vereidigten Sachverständigen erstellten Baugutachten sind 51 (= 81 Prozent) der Meldungen gesichert keine Erschütterungs-, sondern vor allem herkömmliche Bauschäden. Demnach wurden 12 Meldungen als Erschütterungsschäden eingestuft, wobei bei allen 12 Meldungen es sich nach den Gutachten ausschließlich um „haarfeine Schönheitsrisse ohne baustatische Relevanz“ handelt.\n↑ Erdbebendienst Bayern: Erdbeben in Bayern seit dem Jahr 1390\n↑ badische-zeitung.de, Nachrichten, Südwest, 26. Februar 2010, Bastian Henning: Ein Traum ist geplatzt – Basel, Staufen und Schorndorf in Schwaben haben das Vertrauen in die Geothermie erschüttert (17. Oktober 2010)\n↑ Nach Erdwärme-Bohrung: Eine Stadt zerreißt''. In: Spiegel Online, 15. November 2008\n↑ Zitat aus einem Interview in Forschung aktuell, Deutschlandfunk, 29. Juni 2009\n↑ (Zum Beispiel jüngst Arteser am hessischen Finanzministerium Wiesbaden, der nach einiger Zeit mit Zement ausreichender Dichte totgepumpt wurde).\n↑ Positionspapier Seismizität (PDF)\n↑ Leitfaden zur Nutzung von Erdwärme mit Erdwärmesonden des Umweltministeriums Baden-Württemberg (PDF).\n↑ Erneuerbare Energien. Geothermie-Projekte bekommen Rückhalt Bundesumweltministerium, KfW Bankengruppe und Münchener Rück fördern mit vereinten Kräften.\n↑ Verbändeanhörung im BMWi am 27. August 2010 zeigt erhebliche Widerstände gegen neuen Anlauf für CCS-Gesetz.\nGeothermie — Géothermie Centrale géothermique de Nesjavellir en Islande La géothermie, du grec Géo (la terre) et thermie (la chaleur), est la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe terrestre et la technique qui … Wikipédia en Français\nGeothermie — geotermika statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Geofizikos šaka, tirianti dabartinį ir buvusį šilumos pasiskirstymą Žemėje, šilumos šaltinius, medžiagų, sudarančių vidines geosferas, termines savybes, terminius procesus, šilumos… … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas\nGeothermie — Erdwärme * * * Geo|ther|mie [geb. zu ↑ geothermisch mit dem Suffix ie zur Bez. eines Fachgebiets], Geo|thẹr|mik, die; : Lehre, Wissenschaft von der Wärme, der Verteilung der Temperatur im Erdkörper … Universal-Lexikon\ngéothermie — (jé o tèr mie) s. f. Chaleur de la terre. ÉTYMOLOGIE Du grec, terre, et, chaud … Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré\nGeothermie — Geo|ther|mie, Geo|thẹr|mik, die; (Wissenschaft von den Wärmeverhältnissen im Erdkörper) … Die deutsche Rechtschreibung\nOberflächennahe Geothermie — Die Geothermie oder Erdwärme ist die im zugänglichen Teil der Erdkruste gespeicherte Wärme. Sie umfasst die in der Erde gespeicherte Energie, soweit sie entzogen und genutzt werden kann, und zählt zu den regenerativen Energien. Sie kann sowohl… … Deutsch Wikipedia\nTiefe Geothermie — Die Geothermie oder Erdwärme ist die im zugänglichen Teil der Erdkruste gespeicherte Wärme. Sie umfasst die in der Erde gespeicherte Energie, soweit sie entzogen und genutzt werden kann, und zählt zu den regenerativen Energien. Sie kann sowohl… … Deutsch Wikipedia


LICHTSETUP: KÜNSTLICHER GEHTS NICHT MEHR | Krolop & Gerst | Blog – Tutorials, Videotrainings, Anleitungen und Blogging rund um die People, Portrait und Fashion Photographie\nLICHTSETUP: KÜNSTLICHER GEHTS NICHT MEHR\n17. August 2011 | Lichtsetups\nHeute gibt es mal wieder ein geschriebenes Fotosetup. Kein Video, kein Screencapture, nur Fotos und Text. Ist ja auch ein Blog und irgendwie kommt das auch zu kurz hier. Aber naja, mehr als gerade geht einfach nicht.\nDieses Setup ist jetzt schon 2 Jahre alt. Es geht heute um die Überfrachtung eines Portraits mit Blitzeffekten und der daraus resultierenden Künstlichkeit. Wir werden heute drei Fotos betrachten und wir werden erkennen, dass das Blitzsetup mit dem einfachsten Licht das neutralste Lichtsetup ist und dass beim letzten Foto, auf dem alle Blitze und Effekte aktiviert worden sind, das Modell beinahe schon untergeht.\nSchauen wir uns die drei finalen Fotos an! Von oben nach unten kommt immer ein weiterer Blitz hinzu. Führungslicht von oben…\n… dann die Aufhellung von unten (ok, ist kein Blitz gewesen, ist ein Reflektor!)…\n… und dazu noch ein wirklicher Blitz im Hintergrund.\nSo sah das Setup aus… Softbox von oben, Refleektor von unten, Licht im Hintergrund auf einer Achse.\nFotografiert wurde mit einer Blende von 1.2 bei 85mm. Das wurde mit den Blitzen nur möglich, weil wir 4 Blenden Graufilter genutzt haben. Dadurch konnten wir die Blitzleistung genügend reduzieren für so eine offene Blende.\nSchauen wir uns nochmals kurz die einzelnen Ausleuchtungsregionen an. Welcher Blitz macht was?\nGerade der letzte Blitz im Hintergrund macht im finalen Ergebnis einen gigantischen Bildwirkungsunterschied.\nWir haben also mehrere Elemente welche gleichzeitig bildbestimmend wirken und das finale Ergebnis muss dann all diese Elemente vereinen. Blitz, Aufhellung, Hintergrundeffekt, offenste Blende bei f1.2 und innen drin ist das arme Model.\nUnd genau darum geht es auch in diesem Beitrag. Nachdem wir ein Setup kurz und knackig mit wenigen Worten vorgestellt haben, jetzt zum Wesentlichen. Genauso kurz und knackig gefasst.\nAls Fotograf muss man mit seinen Geschützen vorsichtig umgehen. Natürlich ist so ein Setup gut um entweder anzugeben oder auf einem Coaching das Zusammenspiel von mehreren Blitzen zu zeigen. Aber genauso gut ist eben auch, um zu zeigen, dass oftmals weniger eben doch mehr ist.\nSchaut euch die Fotos nochmals genau an und wahrscheinlich werdet ihr merken und erkennen, dass je mehr Licht und Effekte hinzukommen, umso mehr wird auch vom Motiv abgelenkt. Gerade in Verbindung mit der Blende von 1.2 ist das Bild heillos überfrachtet und das Auge weiß nicht mehr wohin. Daher mein Plädoyer für heute: Überlegt euch eure Lichtquellen lieber doppelt und dreifach. Zu viel kann man eben nicht mehr zurück nehmen. Die Aufhellung hat uns die Schatten und die Tiefe gekostet und macht das so perfekte Licht schattenlos und künstlich. Der runde Spoteffekt im Hintergrund ist zu ebenfalls wie aus dem Zeichenstift eines Comicbuchzeichners. Zu perfekt! Nur zwei Worte: TOO MUCH!\nGlaubt uns bitte, dass diese ONE LIGHT PHILOSOPHIE nicht nur für eine DVD Produktion in unseren Köpfen war. Wir zeigen euch mit den Videos, den DVDs, den Tutorials und dem ganzen Blog auch unsere Entwicklung und es ist eben so, dass wir seit Monaten immer wieder denken. WENIGER IST MEHR!\nLIGHTROOM3: BILDIMPORT – IMPORTVORGABE ACR\n6 thoughts on “LICHTSETUP: KÜNSTLICHER GEHTS NICHT MEHR”\n17. August 2011 um 22:29 Uhr\nWie so häufig im Leben ist auch in der Fotografie weniger oft mehr. Ein toller Artikel, der das super illustriert und verdeutlicht. Macht Spass so was zu lesen.\n18. August 2011 um 0:54 Uhr\nKlasse das Thema wird in diesem Beitrag gut erklärt, finde ich 🙂\nyepp Bild 2 ist für mich am besten, prima Blogpost !\nIch finds auch wieder toll wie man an den Augen/Pupillen die Anzahl der eingestezten „Lichtquellen“ abzählen kann.\n23. August 2011 um 8:22 Uhr\nAuch wenn Du Recht hast, dass man bei der dritten Aufnahmen zu sehr durch den hellen Hintergrund abgelenkt ist, spricht mich diese Aufnahmen als erstes direkt an. Zumindestens bei den Previews. Groß betrachtet tendiere ich wohl doch ehr zur Aufnahme Nr. 1, schade, dass man die nicht groß neben einander sehen kann.\nAber ich muss sagen, für Blende 1,2 wirken die Bilder echt knackig. Die Linse fehlt mir noch in der Sammlung 🙁\n28. August 2011 um 17:28 Uhr\nIch finde dieses „alles ist toll mit einem Licht“-Gebrabbel langsam nicht nur langweilig, sondern auch ermüdend und unsinnig.


Weltverbrauchertag: In der digitalen Welt sind Information und Aufklärung unverzichtbar\nJustizministerin Katy Hoffmeister (CDU) mahnt in ihrem Grußwort zum Weltverbrauchertag in Schwerin: „Mit Wissen böse Überraschungen im Netz vermeiden“\nJustizministerin Katy Hoffmeister bei ihrem Grußwort anlässlich des Weltverbrauchertages 2017\nNr.17/17 | 15.03.2017 | JM | Justizministerium\n„Wirtschaftlicher Verbraucherschutz heißt, die Interessen der Menschen in ihrem wirtschaftlichen Alltag zu vertreten. Dieser Alltag wird zunehmend von der Digitalisierung geprägt, manchmal sogar überrollt. Daher ist das Thema der Verbraucherzentrale ‚Der digitale Verbraucher‘ quasi der Finger in der Wunde. Wir kaufen über das Internet ein, wir kommunizieren und pflegen Kontakte. An sozialen Medien kommt man kaum vorbei. Das Wichtigste ist daher Information“, sagt Justizministerin Hoffmeister in ihrem Grußwort zum Weltverbrauchertag in Schwerin.\n„Verbraucherpolitik bedeutet daher Verbraucherinformation und Verbraucherbildung. Nur wer gut informiert ist, kann im Alltag die richtigen Entscheidungen treffen und vor allem gleichberechtigt am Markt teilnehmen. Verbraucherbildung beinhaltet die Idee, angefangen bei den Heranwachsenden und jungen Erwachsenen ein besseres Verständnis für juristische Fragen bzw. sogar entsprechende Grundkenntnisse zu vermitteln. Als Justizministerin kann ich das nur unterstützen. Wer weiß, worauf er sich einlässt, kann böse Überraschungen vermeiden“, so die Ministerin.\n„Zurzeit diskutieren wir über Hasskommentare und Fake-News. Auch hier ist jeder Einzelne in der aufgeklärten Gesellschaft gefragt. Zum einen, um strafrechtlich relevante Beleidigungen aus dem Internet anzuzeigen, zum anderen, um Fake-News mit der Wahrheit entgegenzutreten. Ein schärferes Gesetz nützt oft wenig, wenn die Gesellschaft nur zuschaut. Ich rufe daher alle Nutzer der sozialen Medien auf, bleiben Sie bitte informiert und wachsam“, so die Justizministerin, sie ist zuständig für den wirtschaftlichen Verbraucherschutz.


Tipps zur Ernährung bei Stress und Stressfolgekrankheiten\nTipps zur Ernährung bei Stress und Stressfolgekrankheiten\nMenschen, die unter chronischer Stressbelastung stehen, nehmen sich meist nicht die Zeit zu einer ausgewogenen und gehaltvollen Ernährung. Wegen des so empfundenen Zeitmangels zieht es sie zu Fast Food, Süßigkeiten, schnellen Nudelgerichten, Döner, Bratwurst und vielem mehr hin.\nManchmal ist es auch nur ein Kaffee und 1 Zigarette, weil in der Hektik nicht einmal mehr Zeit bleibt, dem Körper das zu geben, was er so dringend braucht. Denn gerade dann, wenn der Organismus auf Hochtouren fährt, benötigt er nicht nur wesentlich mehr an zugeführter Energie, sondern er benötigt eine wertvolle und an wichtigen Spurenelementen, Mineralstoffen, Vitaminen und antioxidanzienreiche und damit Kraft spendende Ernährung.\nDies ist schon deswegen nötig, weil der Organismus im Zustand der Stressbelastung wesentlich mehr an Energie benötigt und bei diesem hochaktiven Stoffwechsel natürlich wesentlich mehr an wichtigen Cofaktoren, Mineralstoffen und Spurenelementen verbraucht, als in ausgeglichenem und entspannten Zustand.\nInsofern führt schon allein die unter Stressbedingungen in der Regel praktizierte, völlig unzureichende und qualitativ minderwertige Ernährung dazu, dass es zu erheblichen Mangelzuständen kommt und sowohl die mentale als auch die körperliche Leistungsfähigkeit schon aus diesen Gründen reduziert sind.\nIn solchen Fällen wird dann der Kaffeekonsum gesteigert, die Neigung zu Süßigkeiten nimmt deutlich zu und mitunter kommt es gar zu Unterzuckerzuständen oder regelrechten Heißhungerattacken.\nAls dies sind nichts weiter als Signale des Gehirns, dass ihm unter diesen Bedingungen zu wenig Energie zur Verfügung gestellt wird.\nEine ausgewogene Ernährung kann zwar die Quelle der Stressbelastung nicht beseitigen, kann den Organismus aber wieder aktivieren und die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit spürbar steigern. Unverändert bleibt es deshalb nötig, dass wir uns mit der Quelle der bei uns bestehenden Stressbelastung tiefer auseinandersetzen, damit Gehirn und Körper wieder in einen ausgeglichenen und gesundheitserhaltenden Zustand zurückgeführt werden.\nEine standardisierte Ernährung für jeden, der unter Stress leidet, gibt es natürlich nicht. Auch hier kommt es auf individuelle Empfindsamkeit, Unverträglichkeiten, evtl. Allergien oder andersartige Verdauungsprobleme an, die natürlich ebenso berücksichtigt werden müssen.\nEine stressadaptierte Ernährung besteht aus hochqualitativer, möglichst biologisch angebauter, frischer Kost und hat einen hohen Anteil an frischem Gemüse, Salat und vor allem Obst. Süßigkeiten – Edel-Bitter Schokolade mit einem Kakaoanteil über 70 % ausgenommen – sind zunächst zu meiden.\nDer Körper braucht also wertvolle Brennstoffe für die eigentliche Energiegewinnung in den Mitochondrien, diverse Vitamine und Mineralstoffe und gesunde Fette, die für das Gehirn ein wichtiger Energieträger sind. Fehlt es an einem dieser wichtigen Stoffwechselbausteine, kommt die Energiegewinnung ins Stocken. Es entstehen vermehrt Abbauprodukte in den Zellen, die deren Leistungsfähigkeit weiter mindern, besonders dann, wenn eine genetisch bedingte Aktivitätsminderung im Bereich der Entgiftungsenzyme besteht.\nErst mit einer ausgesuchten, nährstoffreichen Ernährung sind die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, wieder fähig, ausreichend Energie zu produzieren. Nur so können unsere Nervenzellen, aber auch alle anderen Körperzellen, ihrer Aufgabe nachkommen. Mit einer ausgewogenen und nahrhaften Kost kommen Sie auch weit besser mit Stressbelastungen zurecht, als im Zustand unzureichender Energieversorgung.\nEs erscheint fast wie ein Teufelskreis, dass wir ausgerechnet dann, wenn wir unter chronischen Stressbelastungen stehen, unsere Ernährung vernachlässigen, zu viel oder zu wenig zu uns nehmen und dabei Nahrungsmittel auswählen, die nicht frisch und energiegeladen sind, sondern solche, denen es gerade an dem fehlt, was uns energetisch wiederaufbauen könnte. Der Teufelskreis besteht also darin, dass die unter Stressbedingungen und in einem hektischen Alltag praktizierte schlechte Ernährung, unsere Fähigkeit, Stress zu ertragen und dennoch leistungsfähig zu bleiben, stark reduzieren kann.\nEs gibt durchaus Möglichkeiten, relativ schnell und einfach wertvolle und wirklich nahrhafte Gerichte herzustellen; was uns besonders die asiatische Küche mit ihren WOK-Gerichten vormacht. Sie liefert mit verschiedenen Gemüsesorten, schmackhaften Gewürzen, Pilzen evtl. auch mit Fisch- oder Fleisch-Beilage all das, was unsere Mitochondrien zu Energiegewinnung benötigen.\nUnter Stressbedingungen produziert der Körper vermehrt Adrenalin, Noradrenalin und Kortisol, für deren Produktion er wertvolle Aminosäuren und Fettsäuren benötigt. Aus ihnen werden auch wichtige Nervenbotenstoffe hergestellt, weswegen wir das Cholin aus Eiern, besonders im Eigelb, in Fleisch, Rinderleber oder Fisch benötigten. Auch Sojabohnen, Bohnen und Boxklee sind gute pflanzliche Cholinquellen.\nBei Schlafstörungen, Unruhe und Konzentrationsstörungen sowie Stimmungsschwankungen benötigen wir vor allem tryptophanreiche Nahrungsmittel, wie:\nAvocados, Bannanen, Datteln, Feigen, Papaya, Wassermelone\nGemüse vor allem Gurken, Karotten, Kartoffeln, Kopfsalat, Kürbis, Sellerie, Spinat, Tomaten\nHülsenfrüchte, besonders Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, Linsen\nGetreideprodukte und Saaten, hier besonders Haferflocken, Leinsamen, Sojasprossen, Sonnenblumenkerne und Weizenkeime\nNüsse wie Cashewkerne, Haselnüsse, Mandeln, Pistazien, Sesam\nFleisch, Fisch und Geflügeln, besonders Huhn, Rindfleisch, Lachs, Makrele oder Hering\nMilchprodukte wie Quark oder Käse\nWenn die Erschöpfung schon fortgeschritten ist und die Nebennieren bereits geschwächt sind, sollten alle Nahrungsmittel, die die Nebenniere unter Druck setzen könnten, gemieden werden. Hierzu zählt vor allem histaminreiche Nahrung wie z.B. Rotwein, Dosenfisch, alter gereifter Käse oder Essig.\nDer Kaffeekonsum sollte bei dieser Konstellation nicht zu groß sein, da der Kaffee die Nebenniere stimuliert und gegebenenfalls weiter schwächen kann.\nAlternativ kann man hier Grüntee, Schwarztee oder Guaranatee trinken. Sie wirken anregend, ohne die Nebennieren zu stark zu belasten.\nBei Nebennierenunterfunktion sollte man vor allem eine tyrosinreiche Ernährung praktizieren. Dazu gehören:\nBei einer Unterfunktion der Schilddrüse, die ja unter Stressbedingungen sehr gefordert ist, sollte für ausreichende Zufuhr an der Aminosäure Tyrosin, sowie den Mineralien und Spurenelementen Selen, Jod und Zink gesorgt werden.\nSelen findet sich vor allem in Sesam und Kokos, aber auch in Paranüssen, weiterhin sind Steinpilze und Leber gute Lieferanten.\nZink finden wir in Fleisch, Innereien, Spinat, Austern und Beerenobst.\nJod kommt in Algen und in Spuren im Tiefseefisch vor. Jodiertes Speisesalz alleine reicht meist nicht, um den Bedarf der Schilddrüse an Jod zu sättigen. Vorsicht ist geboten bei Patienten mit einer Überfunktion oder einer sogenannten Autonomie der Schilddrüse. Hier ist eine erhöhte Jodzufuhr kontraindiziert oder gar gefährlich.\nBei Heißhunger und starkem Verlangen nach Süßigkeiten, liegt meist ein erheblicher stressbedingter Energiemangel des Gehirns vor. Süßigkeiten können zwar momentan helfen, verstärken aber das Problem in der Regel.\nHier sollte die Ernährung auf mindestens sechs kleine Mahlzeiten, in 2-stündigen Abständen verzehrt, umgestellt werden. Günstig sind hier Naturjoghurt, Nüsse, Fruchtriegel, verschiedenen Gemüsesorten (Karotten, Zucchini, Fenchel, Tomaten, Gurken etc.) roh verzehrt, und ab und zu, aber nicht ausschließlich, auch Edel-Bitterschokolade mit einem Kakaoanteil von über 70 %. Nachts vor dem zu Bett gehen sollte noch eine kleine Mahlzeit evtl. mit Butter und Käse, oder Kokosöl als Brotbelag und Käse verspeist werden.\nNächtliche Hungerzustände, die einen aufwachen und zum Kühlschrank eilen lassen, sind meist Hinweis auf einen gravierenden Energiemangel im Zentralnervensystem, das auch in der Nacht nicht zur Ruhe kommt. Hier benötigt man gegebenenfalls einer Unterstützung durch schlaffördernde, natürliche oder niedrigst dosierte synthetische Präparate. Das gerade erwähnte späte Mahl sollte in solchen Fällen nicht vergessen werden.\nDenken Sie daran, dass es sehr wichtig ist, die Nahrung intensiv zu kauen, damit sie optimal aufgeschlüsselt und verdaut werden kann. Gerade stressgeplagte Menschen, die hektisch etwas hineinschieben, um ein Sättigungsgefühl zu erzeugen, beachten dies nicht, weswegen der Verdauungsapparat in der Regel leidet und die Aufnahme von wichtigen Nährstoffen unzureichend ist.\nWichtig ist auch das ausreichende Trinken, hier wird vor allem stilles Wasser in einer Menge von wenigstens 2-3 l/Tag empfohlen.\nDie richtige Auswahl des Fettes und der Öle, die sie zu sich nehmen, ist sehr wichtig. Gerade unser Gehirn, das ja zu 60 % aus Fett besteht, benötigt solche Substanzen dringend. Die richtigen Fette sind für die Zellmembranen und auch die Membranen unsere Mitochondrien außerordentlich wichtig. Wie schon erwähnt, ist Fett ein hervorragender Energiespeicher, weswegen gerade die reichliche Zufuhr von Kokosöl, das von der Leber in energiereiche Ketone umgewandelt wird, für das Gehirn ein besonderer „Leckerbissen“ ist. Kokosöl kann direkt in die Mitochondrien aufgenommen werden und benötigt dazu keine spezifischen Transportierweise. Alternativ kann auch MCT-Öl, z.B. Carino Health Care MCT Öl 500ml, benutzt werden. Dies ist geschmacksneutraler und ein wahrer Segen für das Gehirn.\nLange Zeit hat man vor den gesättigten Fettsäuren, wie sie in Butter, Sahne und fetten Fleischsorten enthalten sind, gewarnt. Inzwischen wissen wir, dass sie keinen nachweisbaren Einfluss auf die Entwicklung einer Koronaren Herzerkrankung oder die Entwicklung eines Herzinfarktes haben.\nAuch die Hysterie um die Gefahr des vermeintlich erhöhten Cholesterins entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage.\nIm Gegenteil, Cholesterin ist für den Organismus und besonders das Gehirn von enormer Bedeutung. Es ist Baustoff für Zellmembranen und wird für die Kommunikation zwischen den Nervenzellen gebraucht. Aus Cholesterin werden verschiedene Hormone hergestellt und das besonders wichtige Vitamin-D, eines der wichtigsten Vitamine in der Vorbeugung gegenüber Krebserkrankungen, Arteriosklerose, Diabetes mellitus Typ II und Infektanfälligkeit, basiert ebenfalls auf dem Cholesterin als Grundbaustoff. Ohne Cholesterin gäbe es die für die Verdauung so wichtigen Gallensäuren nicht.\nCholesterin kann nur in einer Form Gefäßerkrankungen auslösen und das ist die des oxidierten LDL Cholesterins. Das nicht oxidierte LDL-Cholesterin stellt keine Gefahr für die Gefäßwand dar.\nEin erhöhtes oxidiertes LDL-Cholesterin, was in einem Speziallabor untersucht werden kann, finden wir vor allem bei bestimmten genetischen Abnormitäten, die einen unzureichenden Schutz gegenüber sogenannten Oxidantien (sog. Freie Radikale) mit sich bringen. Auch hier sind fett senkende Medikamente nicht im Geringsten indiziert, sondern hier kann eine antioxidanzienreiche Kost (Salate, Gemüse, Obst) hilfreich sein. Meist sind sogar zusätzliche antioxidative Vitamine (Vitamin-C und E, in Form des Tocotrienols) erforderlich, um dieses potenzielle arteriosklerotische Risiko zu vermindern bzw. zu beseitigen.\nEin hohes Cholesterin ist dann völlig gefahrlos, wenn das oxidierte LDL-Cholesterin, wie in der Mehrzahl aller Fälle, im Normbereich liegt. Meiden sie unbedingt die sogenannten fett-senkenden Statine, sie können zu schweren mitochondrialen Schäden führen und sind nur in einem geringen Prozentsatz erblich bedingter Hypercholesterinämien wirklich indiziert. 99% aller Menschen mit erhöhtem Cholesterin benötigen keine Statine! Wie einleitend schon erwähnt, kann eine gesunde Ernährung die Stressresistenz, also unsere Widerstandskraft gegenüber Stressbelastungen, erhöhen. Dazu gehört schon ein ausreichend gehaltsvolles und reichliches Frühstück, damit sie für den Arbeitstag gewappnet sind. Dies kann in einem Müsli mit verschiedenen Obstsorten, getrockneten Pflaumen und, besonders günstig, mit 2-3 Esslöffeln Quinoa oder Chia Samen, bestehen evtl. unter Zugabe von gemalenem Getreide, soweit keine Unverträglichkeit von Weizen, Roggen, Dinkel oder Gerste, die relativ häufig anzutreffen ist, vorliegt. Auch ein Spiegel-oder Rührei mit Zwiebel und Tomaten kann uns mit ausreichend Energie und wichtigen Fettsäuren versorgen. Bei der ebenfalls nicht seltenen Unverträglichkeit von Kuhmilch und Produkten aus Kuhmilch, können als Alternative Schafs-und Ziegenmilchprodukte oder auch Mandelmilch hilfreich sein. Kaufen sie ihre Lebensmittel frisch ein und verarbeiten sie zeitnah. Lange Lagerzeiten reduzieren den Nährstoffgehalt deutlich. Garen Sie die Nahrungsmittel kurz und schonend.\nLange Garzeiten zerstören wichtige Nährstoffe und Enzyme, die der stressgeplagte Organismus so dringend benötigt.\nVerwenden Sie reichlich gesunde Gewürze wie Ingwer, Kurkuma, Knoblauch, Kardamom und Zimt, und legen Sie sich ausreichenden Vorrat an gesunden Kräutern zu, oder sie legen sich einen kleinen Kräutergarten an. Kräuter sind sehr nährstoffreich und enthalten viele Mineralien, Vitamine, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe, vor allem heilsame ätherische Öle.\nEs gibt eine Unzahl von Heilpflanzen und Küchenkräutern, zu denen neben Petersilie, Dill, Basilikum und Minze auch der Baldrian, der Bärlauch, die Brennnessel, Basilikum, Fenchel, Melisse, Rosmarin, Salbei, Thymian und Johanniskraut gehören.\nWer sich näher informieren will oder Anregungen für schnell herzustellende und dennoch sehr nahrhafte Gerichte braucht, dem empfehle ich das Buch „Die Anti-Stress-Ernährung“ von Uschi Eichinger und Hyra Hoffmann, erschienen im Systemed Verlag. Es enthält auch eine informative Tabelle mit den wichtigsten Aminosäuren, Fettsäuren, Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen.\nIch wünsche Ihnen viel Spaß, Freude und Geduld bei der Herstellung einer Ernährung, die es Ihnen möglich macht, sowohl körperlich als auch mental wieder leistungsfähiger zu werden und die Stressbelastungen des Alltags nicht mehr zu nahe an sich heranzulassen.


ᑕ❶ᑐ elektro pumpe Test ✔ Dezember 2019 und elektro pumpe Videotest ▶ Neu und Preisvergleich ❇\nelektro pumpe Beste Verkäufe\n1. elektro pumpe Beste Verkäufe\n3. Was es zu beachten gibt vor dem kauf von elektro pumpe!\n5. 50 Testsieger elektro pumpe\nWenn man nach elektro pumpe Test sucht erhält man unterschiedliche Suchergebnisse. Wir möchten Ihnen dabei helfen und haben hier eine Zusammenfassung der Top 50 Produkte erstellt um dir möglichst alles übersichtlich auf einen Blick bieten zu können ohne das du dabei selbst Zeit in die aufwendig Recherche investieren musst. Aktuelle elektro pumpe Test Bestseller unterteilen wir in die TOP 5 und TOP 50. Dadurch entdeckst du die aktuellen Bestseller der verschiedensten elektro pumpe Angebote zum stöbern! Natürlich negligieren wir nicht den Preis. Um dir stets den güngstigsten elektro pumpe Preis zu finden aktualisieren wir die Preise täglich und bieten immer den Vergleich zu mindestens zwei Shops . Rabatte kennzeichnen wir direkt unter dem Produkt, damit sie sich für die besten Angebote entscheiden können . Du kannst das Produkt also heute noch kaufen und dabei Geld sparen!\nDeshalb offeriert Amazon eine breite Palette von Zahlungsmethoden an. . Mit Sicherheit. wirst du so den Kauf vom elektro pumpe Preis nicht bereuen. Die wichtigsten Kriterien findest du in unserem Ratgeber nach der Aufzählung unserer TOP 5.\nGroßer Test elektro pumpe\nEiniges gilt aufzupassen beim elektro pumpe Preisvergleich. Wir erklären es Ihnen! [catlist]\nAufpassen: : Meinungen der Kunden vom elektro pumpe Preisvergleich ?\nKundenbewertungen von überprüften Einkäufe gewinnen immer mehr an Bedeutung . Letzlich wissen am besten die Nutzer, was das elektro pumpe Test alles kann und ob es auch für dich passt. . Bei unserem Partner : Amazon werden Kundenmeinungen beispielsweise direkt unter den Produkten gelistet. Wichtiger Hinweis : In letzter Konsequenz existieren noch enorm zu bedenken, bevor man eine geeignete elektro pumpe Test weiterempfehlen – schlag zu!. Am besten mal stöbern und alle Bewertungen begutachten.\nDie Preise von elektro pumpe kann kein wichtiges Kaufkriterium sein . Das ist gerade anschließend von Interesse, wenn Sie unter Umständen ein weniger hohes Budget haben. . Aber Achtung ! Bei vergleich von unterschiedlichen Marken/Produkten oder Varianten gilt: Billig ist nicht immer gut. Bei der Auswahl zwischen verschiedenen Versionen oder Ersatzteilen von elektro pumpe solltest du dich an die „goldene Regel“ erinnern. Gleiches gilt für der Kostenaufwand ausgewählter Zahlungsmethoden, die nicht notwendigerweise ebenso sind. . Die Lieferung spielt eine bedeutende Rolle und kann je nach Lieferanten einen deutlichen Kostenfaktor darstellen.\nAm Ende der Kundenmeinungen steht eine Bewertung. Der Surplus im Zuge einem solchen Vorgehen ist, dass die Gebrauchsspuren innerhalb Amazon äußerst exakt anzugeben sind. Zu diesem Vorsatz lohnt sich gewöhnlich der höhere Preis, der durch Güte und einen gewissen Bekanntheitsgrad aufgewogen wird. Häufig werden lediglich wenige berücksichtigt, weil die sonstigen das Budget überschreiten oder zu wenig Funktionalitäten haben. So kannst du eine fundiertere Entscheidung treffen vor dem elektro pumpe Test.\nSollten deinerseits Fragen zum elektro pumpe Test wissen Sie was zu tun ist. Unter dem Beitrag findest du sofern gerade freigeschaltet eine Kommentarfunktion wieder. Sollte diese gerade deaktiviert sein freuen wir uns natürlich auch wenn du uns über die angegebenen Kontaktdaten anschreibst.\nEs existieren gewöhnlich keine perfekte Möglichkeit elektro pumpe vergleichen zu können . Tipp: Mehr über die Funktionen oder Eigenschaften findest du auf den Internetseiten der Hersteller. Viele bieten dabei auch einen guten Kundensupport an, an den du deine Fragen über das elektro pumpe testen stellen kannst und unsere Kommentarfunktion nutzen.\nDein neues elektro pumpe kannst du fix durch sogenannte Lieferangebote erhalten. Vor Allem empfehlen wir für pressierte Menschen das Prime Programm aus unserem Partnershop Amazon. Hiermit assistieren wir Ihnen innerhalb der Selektion, die widrigenfalls etwaig deutlich zeitintensiver ausgefallen wäre. Dies wird viele Male negativ beurteilt, weil manchmal einige Zahlungsmethoden nicht arbeiten oder Sie keine Kreditkarte oder Online-Banking haben.\nVor dem Kauf einer überaus teuren elektro pumpe Preisvergleich Produkten oder Ersatzteilen. Achtung: Wir haben die Produkte nicht selbst getestet . Unsere Informationen kommen aus diversen online Seiten Erprobte Versionen aus hochwertigen Materialien sind trotzdem etliche Male eine gute Basis, um danach elektro pumpe Test bist. Produktkette, die annähernd andauernd oder wenigstens ausgesprochen häufig im Einsatz sind, sollten langlebiger und robuster sein.\n50 Beste Produkte :elektro pumpe


Ehlers Stapler Frankfurt: Mieten, Kaufen, Service, Reparatur, Gebrauchte Stapler | Hofheim - Wallau, Wiesbaden, Mainz, Oberursel, Darmstadt, Weiterstadt, Limburg, Bad Nauheim, Hanau, Darmstadt\nPressemitteilung - Mitsubishi Schubmaststapler\nMehr Reichweite als je zuvor - Mitsubishi Schubmaststapler\nMitsubishi Forklift Trucks präsentiert neue Schubmaststaplerfamilie\nDie Produktpalette von Mitsubishi Forklift Trucks wurde kürzlich um mehrere Schubmaststapler erweitert. Damit haben Kunden eine größere Auswahl als je zuvor, wenn es darum geht, das richtige Modell für betriebsame Lager zu finden.\nKompakt, starke Funktionen\nDie unglaublich wendige RB12-14N3(L)(C)-Serie bietet eine hohe Produktivität und ein außergewöhnliches Leistungsspektrum in einem leichten Schubmaststapler. Beeindruckend ist die perfekte Balance zwischen modernster Ausstattung und niedrigen Gesamtbetriebskosten bei einem Stapler dieser Größe.\nEine Vielzahl ergonomischer Merkmale, wie z. B. der verstellbare Sitz und die Bedienelemente, sorgen für ein natürliches und intuitives Fahrgefühl für alle Fahrer. Darüber hinaus umfasst diese Serie sogar ein Modell, das speziell für Einfahrregalanwendungen entwickelt wurde: den RB14N3C. Er verfügt über das gleiche kompakte Chassis und die gleiche Leistung, hebt aber in noch größere Höhen.\nMitsubishi Forklift Trucks stellt zudem die RB16-25N3(H)(X)-Serie vor. Sie erreicht Hubhöhen von bis zu 12 Metern und gewährleistet dank ihres MaxVision-Mastes hervorragende Sicht und Stabilität. Die RB16-25N3(H)(X)-Serie verfügt über ein optionales Level Assist System, das automatisch die Absicht des Bedieners erkennt und stoppt, wenn sich die Gabeln exakt auf der richtigen Höhe befinden. Während im Inneren des Staplers ein intelligenter Prozessor steckt, ist sein Äußeres Design robust und äußerst widerstandsfähig, wodurch er intensivste Einsätze problemlos meistert.\nStark und vielseitig\nEbenfalls neu im Programm ist die RBM20-25N3-Serie von Vier-Wege- Schubmaststaplern. Sie ist die ideale Wahl für ein Lager, das einen intelligenten, flexiblen und äußerst ergonomischen Schubmaststapler erfordert, der auch sperrige Güter mühelos transportieren kann. Bei Hubhöhen von bis zu 9,7 m kann die RBM20- 25N3-Serie lange Lasten seitlich befördern, so dass die Gänge schmal gehalten\nwerden können, um maximalen Lagerraum zu schaffen. Kombiniert mit einer Höchstgeschwindigkeit von 13 km/h ergibt dies einen unglaublich effizienten und produktiven Stapler.\nAlle drei Schubmaststapler-Baureihen verfügen über das S3 (Stability Support System), das hydraulische Funktionen wie Mastschub und Mastneigung optimiert, um die Palettenaufnahme sicherer und schneller durchzuführen. Darüber hinaus passt die optionale S3-2-Funktion die maximale Fahrgeschwindigkeit an das tatsächliche Lastgewicht an und sorgt so für optimale Leistung.\nWeitere Informationen zu diesen oder anderen Produkten des prämierten Mitsubishi Forklift Trucks Portfolios finden Sie unter www.mitsubishi-forklift.de.


RB_HH: Einladung zum Lernforum 28. Oktober in Bremen\nRegionales Lernforum am 28.10.2019 in Bremen\nzum Regionalen Lernforum am 28.10.2019 in Bremen\nwir laden Sie herzlich ein zum Regionalen Lernforum der Deutschen Schulakademie\n„Beziehungen gestalten – erfolgreich lernen!\nPädagogische Beziehungen in der Schule professionell entwickeln“\nam Montag, 28. Oktober 2019, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr\nin der Gesamtschule Bremen-Mitte, Hemelinger Str. 11, 28205 Bremen.\nKeine Bildung ohne Bindung – so lautet der Kernsatz in der frühkindlichen Bildung. Von Anfang an lernen Kinder am liebsten mit Lehrerinnen und Lehrern, mit denen sie sich gut verstehen. Dieser Zusammenhang lässt sich im Grundschulalter und in der Pubertät ebenso beobachten wie unter jungen Erwachsenen in der Oberstufe.\nEine aktive Beziehungsgestaltung ist daher von wesentlicher Bedeutung für gelingende Bildungsprozesse. Gute Schulen erweitern die Gestaltungsfrage und fördern zugleich die Beziehungskultur der Lehrenden untereinander.\nMit einem Impuls von Wolfgang Vogelsaenger, der im Programmteam der Deutschen Schulakademie das Thema „Beziehungen professional gestalten“ verantwortet, beginnt das Lernforum. Anschließend gibt es die Gelegenheit, in Workshops weiterführende Fragen zu bearbeiten und zu vertiefen. Die Workshops werden nach einer Mittagspause wiederholt. Folgende Workshops stehen zur Auswahl:\nBeziehungstraining (Dr. Reinhold Miller)\nAnalyse von Fallbeispielen (Prof. Dr. Martin Heinrich und Dr. Lilian Streblow)\nKollegiale Fallberatung – Balint-Gruppen mit Lehrkräften (Dr. Claus Koch)\nBeziehungen gestalten in der schulischen Praxis (Stefanie und Wolfgang Vogelsaenger)\nDas Regionale Lernforum richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten sowie an das weitere pädagogische Personal in Schulen, Studierende des Lehramts und Vertretende aus Wissenschaft, Verwaltung und Lehrerbildung. Ziel ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern praxiserprobte Impulse und Anregungen für ihre Arbeit zu geben.\nDie Anmeldung zum Regionalen Lernforum ist ab sofort über den untenstehenden Link möglich. Bitte achten Sie darauf, die verbindliche Online-Anmeldung individuell für jede interessierte Person bis spätestens 7. Oktober 2019 auszufüllen.\nWenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns, Sie bei unserem Regionalen Lernforum begrüßen zu dürfen.


Güstig fliegen Khwahan - fluege-billig-buchen.de\nEinfach güstig fliegen: Khwahan erleben mit fluege-billig-buchen.de\nHin und weg mit fluege-billig-buchen.de: Güstig fliegen - Khwahan ist nur einen Klick entfernt. Finden Sie unkompliziert und schnell Ihren Flug zu den besten Konditionen bei fluege-billig-buchen.de. Vergleichen Sie selbst, weshalb Sie bei fluege-billig-buchen.de güstig fliegen? Khwahan-Flüge von über 400 renommierten Fluggesellschaften werden hier gesammelt und verglichen. Unsere einfach zu bedienende Suchfunktion ermöglicht es uns, Ihnen die besten Angebote nach Khwahan in einer übersichtlichen Liste darzustellen, so dass Sie bequem vergleichen und auswählen können.


Flugzeugabsturz in Brandenburg : Pilot stirbt bei Absturz eines Kleinflugzeugs - Berlin - Tagesspiegel Mobil\nUpdate Flugzeugabsturz in Brandenburg : Pilot stirbt bei Absturz eines Kleinflugzeugs\n11.09.2019, 17:57 Uhr\nIn Zehdenick ist am Mittwoch ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei kam der Pilot ums Leben. Zuvor waren 14 Fallschirmspringer aus dem Flugzeug gesprungen.\nWie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, handelt es sich dabei um den 31-jährigen Piloten der Maschine. Das Flugzeug sei beim Landeanflug auf einem Feld nahe der L22 abgestürzt und komplett zerstört worden.\nAn Bord des Flugzeugs sollen auch 14 Fallschirmspringer gewesen sein. Diese waren nach Polizeiangaben vor dem Unglück „planmäßig gesprungen“ und blieben unverletzt.\nFlugzeugabsturz im brandenburgischen Werneuchen Pilot stürzt mit Maschine ab und stirbt\nDer Absturz im Landkreis Oberhavel ereignete sich kurz vor einem Flugplatz für Fallschirmspringer, beim Zehdenicker Ortsteil Badingen. Der Betreiber wollte sich am Dienstagabend nicht zu dem Absturz äußern. Auf der Homepage wird für verschiedene Fallschirmsprünge geworben.


Habe letzten Montag ziemlich dicke Post von meiner Bank bekommen...\nimage_9925.jpg (979,2 KB, 92x aufgerufen)\nDie Zeit ist enorm kurz um die Originalshares auf eine andere Bank zu transferieren.\nDazu kommt, dass fünf von mir kontaktierte Banken anscheinend die Hose gestrichen voll haben und meine "Russkis" nicht wollen....\nIch habe nun alle verkaufen müssen und bin masslos enttäuscht. (Deadline für Transfer heute 12 Uhr)\nWenn die Repressionen grösser werden (Putin wird ja bereits als Killer tituliert/ Nordstream wird sterben)\nbin ich womöglich in einigen Wochen froh, alle Gewinne realisiert zu haben.\nBis dahin finde ich eventuell auch wieder eine Bank mit Rückgrat und Eiern.\nFrohe Ostern zusammen wünscht Euch allen\nHasi Depotbereinigung muss von Zeit zu Zeit wohl sein?! Jedoch\nverstehe ich hier nicht, warum das Depot nicht nach Moskau ver-\nlagert wird. Russland wird kaum Sanktionen gegen sich selber\nverhängen. Bis dahin alles Gute! Die meisten russischen Leute,\ndie in der Schweiz oder BRD ein Wohndomizil haben, können\ndoch auch in Russland ein Depot unterhalten.\nsagt nicht dass ich nicht gewarnt habe bereits der allseits beliebte Trump hatte es angekündigt\nPutin lädt Biden zum online Dialog....\nEin online Austausch wer hat die reichsten Oligarchen? Host Zar Vladimir I Putin legt los: "Rotenberg Deripaska........da kommen schon so 300 Mrd zusammen ich sag mal Dollar weil ich ein höflicher host bin...." Biden: "also Mr..eh..." Putin: "Zar Vladimir I Putin!!" Biden:" also mr Zar Vladada..egal ich hab einen Oligarchen dem gehört die halbe Welt und das ist nur einer und ausserdem haben wir die Fed der gehört die ganze Welt und der schulden deine Oligarchen diese 300 Mrd..." der Zar wird etwas kleinlaut. Biden: " hier kommt nichts mehr von eh...ich mach mal ein Nickerchen" im Original gonna take a little nap wake me up once you managed to recover\nIch denk es geht um das Rückrad der Politiker/innen\nSchon beim Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)\nwar das schweizer Verhalten sehr devot.\nik nix ferstehn,\nik tum geboort,\nik alläs widder vergässt\nHasi, kannst Du mal grob sagen, welche Titel oder doch welche Wertpapierarten betroffen sind?\nOriginale UND ADR?\nes sind (nur) meine Originale, die ich 2014 gekauft hatte, Labas\nimage_9931.jpg (302,2 KB, 74x aufgerufen)\nDas sind richtig schlechte Nachrichten. Dieses Risiko hatte ich seit Jahren auf dem Schirm und wurde von einigen verlacht. Heute lacht von denen keiner mehr. Das spezifische Laenderrisiko RU ist mittlerweile exorbitant hoch. Schuld haben die USA und ihre Vasallen aber auch RU. So hat RU bspw. Vermoegen von Westlern auf der Krim enteignet. Eigentumsrechte an Grund und Boden werden offenkundig nicht geachtet. Und jetzt droht dasselbe auch bei Aktien. Es drohen richtig massive Verluste, denn die Preise sind im Keller und folgendes Szenario kann eintreten: USA verbietet russische ADR und RU verbietet Auslaendern den Besitz russischer Aktien. Dann ist das Spiel zuende.\nHasi, hallo du Langohr, warum schreibst du "Made in USA" im Zusammenhang mit dem Brief? Geht die Schweinerei von USA aus? Also ich verstehe den Brief so, dass die Depotbank bzw. Lagerstelle von neuen Restriktionen betroffen ist. Nun ging ich immer davon aus, dass die Originale in RU gelagert werden, von einem russischen Dienstleister. Liegt meine Vermutung daneben?\nmeines Wissens sind die Dinger aber im Westen gelagert (z.B. Clearstream)\nauf jeden Fall scheinen diese Depotstellen unter (US?) Druck, sodass so langsam aber sicher\nwestliche Russlandinvestoren aus dem Markt genommen werden.\nDanke Hasi, jetzt verstehe ich dein Posting. Du hattest Originale im Westen gelagert. Und ich wusste bis jetzt nicht, dass sowas ueberhaupt geht. Clearstream hatte eine Lagerung von Originalen steht verweigert. Depotbanken hatten das mehrfach bei Clearstream angefragt. Fragt sich nur, wann auch ADR ausgebremst werden. Sieht alles nicht gut aus. Machst du noch was mit Werten aus RU?