Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) - PDF\nNávrh regulačních systémů pro vytápění (IRC)\nDownload "Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC)"\n1 Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Systém RT -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový vývoj a výroba\n3 1. OBECNÉ INFORMACE Řešení regulace vytápění daného objektu je rozděleno obecně na dvě části: Řízení topných zdrojů. Jedná se zejména o regulaci teploty vody vstupující do topné soustavy, tzn. vypínání/zapínání kotle (elektrický, plynový), nabíjení akumulační nádrže, TUV, ovládání směšovacích ventilů a čerpadel. Regulace probíhá ekvitermním způsobem v závislosti na venkovní teplotě. Řízení vytápění pro jednotlivé místnosti. Řešení je postaveno na tzv. IRC regulaci (Individual Room Control). Principem je řízení teploty v jednotlivých místnostech v závislosti na uživatelem definovaném časovém programu. Tento projekční návod poskytuje informace o způsobu zavedení IRC regulačního systému. Základní rozdělení BMR IRC regulací je: RNET regulační systém. Jedná se o programovatelný regulační systém pro řízení vytápění objektů s teplovodním radiátorovým topením nebo podlahovým a el. akumulačními kamny. RT regulační systém. Jedná se o programovatelný regulační systém pro řízení vytápění objektů s el. přímotopnými konvektory, topnými rohožemi a topnými fóliemi. Oba systémy jsou ve své koncepci stejné. Použivá se shodná verze řídící jednotky, podobná jsou termostatická pokojová čidla a stejná verze volitelného ovládácího software. Systémy se liší pouze v ovládání zdroje tepla. Pro teplovodní RNET ovládají termostatická čidla termopohony radiátorů v místnostech, popř. pro el. akumulační kamna jejich ventilátor. RT systém spíná el. konvektory nebo rohože pomocí přídavné elektronické ovládácí jednotky. Pro spínání el. konvektorů se používají polovodičové prvky. Oba systémy se dají vzájemně kombinovat. Hlavní výhody: hospodárnost - až 30% úspora energie příznivé pořizovací náklady Vaše pohodlí - vytápění je řízeno zcela automaticky včetně přechodu letního a zimního období jednoduché nastavení a ovládání vysoká spolehlivost a životnost, první instalace běží bezproblémově již přes 10 let - záruka 24 měsíců ethernetové přípojení - možnost ovládání přes webový server z PC, z tabletu nebo mobilu USB připojení - možnost ovládání pomocí počítače (plug&play) Velkou předností regulátorů RT a RNET je způsob řízení vytápění objektu. Teplotu v každé místnosti lze naprogramovat nezávisle na ostatních místnostech. Topný režim může být denní, 2-denní, 3-denní až 21-denní. Teplotu lze během režimu 8x za den změnit. V principu se plní požadavek na rozdílnou teplotu v různých místnostech a pro jinou dobu. Programové vytápění místností lze u celého objektu přepnout do režimu úsporného vytápění (tzv. LOW režim temperování). Této vlastnosti lze výhodně využít při plánované delší nepřítomnosti v objektu (rodina se např. po týdnu zimní rekreace, během níž se v domku pouze temperovalo, vrací do normálně vytopeného prostředí). Celý regulační systém je modulární a lze jej "ušít na míru" k dané otopné soustavě podle přání zákazníka.\n4 2. RT - REGULACE ELEKTRICKÝCH PŘÍMOTOPNÝCH SOUSTAV Regulátory RT mohou řídit vytápění u elektrických přímotopných soustav s elektrickými konvektory, ale i soustavy s topnými kabely, infa panely, rohožemi a fóliemi v podlahách nebo stěnách. Systém RT je tvořen centrální regulační a spínací jednotkou do které jsou paprskovitě (topologie typ hvězda) přivedena všechna analogová teplotní čidla a současně i všechna topidla. V systému mohou být použity i digitální čidla. Ty jsou napojena na tří-vodičovou sběrnici. Spínací jednotka je interně napojena po tří-vodičové lince na řídící jednotkou. Obě jednotky tvoří komplet, který může regulovat vytápění až ve 32 nezávislých okruzích. Výkonové spínaní zajišťují polovodiče. Standardně lze jedním kanálem spínat výkon až 3kW, na požádání lze tento výkon zvýšit na 5kW. U větších výkonů lze jedním termostatickým čidlem ovládat více výkonových kanálů současně. Tato skutečnost se nastavuje softwarově při parametrizaci regulační jednotky. Důležité Spínací polovodiče musí být dostatečně chlazeny. Výkonová regulační jednotka je navržena tak, aby docházelo k přirozenému nenucenému proudění vzduchu okolo chladičů. Větrací otvory NESMÍ být ničím zakryty a dále nesmí být překročena maximální hranice výkonu pro daný rozměr regulační jednotky. Viz níže. Také u regulace elektrických přímotopných soustav, lze celý systém doplnit o některé další prvky. Základ tvoří řídící jednotka, výkonová regulační jednotka a jednotlivá teplotní čidla. Dále lze systém rozšířit o LowModem a modul venkovní teploty. Důležité Parametrizace počtu a typu čidel, počtu místností a vazeb mezi čidly je provedena výrobcem dle dodaných podkladů. Instalace musí být provedena dle specifikace místností, přiložené k dodávce daného regulátoru. Pozdější změnu je možné provést přeprogramováním spínací jednotky pouze přímo u výrobce. Digitální pokojová termostatická čidla pro RT nejsou pouze pasivními snímači teploty, ale jsou řízena vlastním mikroprocesorem, který zajišťuje výměnu informací a příkazů s řídící jednotkou. Každý prvek v systému musí mít svoji jedinečnou adresu. Každé čidlo je vybaveno přepínači, kterými se definuje jeho adresa. Ostatní speciální zařízení např. koncový člen, mají identifikační adresu jednoznačně nastavenou výrobcem. analogová čidla nemají vlastní adresaci a musí být zapojena dle specifikace na adekvátních pozicích svorkovnice regulátoru. Analogové podlahové a analogové vzduchové čidlo jsou pasivními snímači teploty bez vlastní inteligence. Důležité U regulačního systému RT nemusí každé termostatické čidlo představovat jeden řídící kanál systému. Dané jedno čidlo může ovládat více výkonových kanálů. Naopak jeden výkonový kanál může být ovládán i dvěma čidly. Toho se většinou využívá při kombinaci výtápění podlahou a konvektory. Podlahové čidlo hlídá nastavenou max. teplotu teplotu podlahy a vzduchové čidlo teplotu v místnosti. V případě překročení nastavené teploty u jednoho z čidel v této kombinaci je odpojen daný výkonový kanál. Maximálně může být připojeno k jednomu kompletu jednotky až 32 analogových čidel nebo 32 digitálních čidel. Lze použít libovolnou kombinaci počtu čidel. Systém využívá signálu HDO pro nízkou sazbu elektrické energie. Standardně po dobu nepřítomnosti signálu HDO spínací jednotka odpojuje veškerá topidla.\n5 2.1. Popis jednotlivých částí Prvky ze kterých je regulační systém realizován, lze rozdělit do dvou skupin: Základní prvky. Základní prvky jsou nezbytným minimem pro každý regulátor a žádný z nich nesmí být nikdy vynechán. Základ tvoří řídící jednotka, výkonová spínací jednotka, jednotlivé pokojové termostaty, podlahová čidla a jistící prvky. Nadstavbové prvky. Nadstavbové prvky zvyšují komfort a zlepšují některé vlastnosti regulačního systému, jejich použití však není nezbytné. Do nadstavbových prvků patří okenní kontakty (OK_NET), LOW modem, modul venkovní teploty WTR01.\n6 2.2. Základní prvky HC64 Řídící jednotka Řídící jednotka HC64 umožňuje nastavení jednotlivých topných regulačních programů pro 32 nezávislých topných okruhů. Umí zobrazit reálnou teplotu v jednotlivých okruzích a umožňuje její přesnou kalibraci přímo z řídící jednotky nebo z PC z programu HMS64. Dále se zobrazuje stav jednotlivých topných okruhů. Pokud jsou použity okenní kontakty nebo karty, umožňuje zobrazit i jejich stav. V rámci topného režimu je možné až 8x změnit požadovanou teplotu a to v libovolném čase a na libovolnou hodnotu. Jednotlivé topné režimy je pak možné přiřadit jednotlivým okruhům na jednotlivé dny. Specialitou HC64 je 1-denní až 21-denní topný cyklus, který umožňuje naprogramovat vhodný topný cyklus i pro objekty závislé na 3-směnném provozu. Základní komunikaci s uživatelem zajišťuje grafický monochromatický displej OLED a klávesnice se 4-mi tlačítky. Dále je jednotka vybavena rozhraním USB pro připojení k PC a ethernetovým připojením s konektorem RJ45. Software a připojovací kabel pro USB je dodáván jako součást HC64. Jednotka je v provedení pro montáž na DIN lištu o velikosti 6 modulů a je umístěna ve skříni spínací a regulační jednotky. Řídící jednotka má dva základní módy přístupu. Obsahuje uživatelskou zónu, kde lze zjišťovat teploty místností, definovat teplotní profily, atd. a servisní zónu chráněnou heslem, která slouží k základním nastavením topné soustavy, jako je např. adresa jednotky, počet okruhů, hysterze, použití modulu venkovní teploty, nastavení ethernetu, atd. Technická data: Napájecí napětí: 24V DC Příkon: 0.3W Záloha datumu a času: max 14dní Záloha uložené konfigurace: 10 let Jestliže má být systém přístupný z ethernetu, musí být připojen do místní ethernetové sítě pomocí standarního kabelu UTP, který je natažen od regulační jednotky k rozbočovacímu prvku sítě, např. routeru. USB připojení lze realizovat přiloženým kabelem na omezenou vzdálenost.\n7 RT Výkonová regulační jednotka Požadovanou teplotu pro příslušný okruh v daném čase získává regulační jednotka od jednotky řídící. Skutečná teplota v místnosti nebo teplota podlahy je zjištěna pomocí připojených čidel. Pro řadu RT jsou tedy k dispozici dva typy teplotních čidel: 1. Čidla analogová. Samotné teplotní senzory, které jsou připojeny dvouvodičově přímo k regulační jednotce. 2. Čidla digitální. Jsou propojena s regulační jednotkou tří-vodičovým kabelem ( 24V (+), (-) a komunikační linka L). Čidla mají svoji inteligenci a mohou mít tedy ještě další funkce. Informace o skutečné teplotě získané z teplotních čidel jsou porovnávány s hodnotami požadovanými a podle výsledku jsou řízeny příslušné výkonové polovodičové prvky, které již přímo spínají jednotlivá topidla. Ovládání topidel pomocí výkonových polovodičů je nehlučné a není zdrojem rušení v elektrické síti (spínání v nule). Jejich další významnou výhodou je možnost vysoké četnosti sepnutí (jejich životnost není závislá na počtu sepnutí) z čehož vyplývá vysoká přesnost regulace. Topidlo dodává do vytápěné místnosti přesně ten výkon, který je potřeba pro udržení požadované teploty. Poznámka Jističe nejsou součástí dodávky. Skříň regulátoru je však na jejich montáž připravena. Regulační jednotka se dodává v bílé lesklé barvě RAL9003 ve třech velikostech podle počtu výkonových kanálů: RT04-RT08 max. 15kW, (šířka x výška x hloubka 500 x 450 x 80, zápustný rám 560 x 670 x 140) RT09-RT16 max. 30kW, (šířka x výška x hloubka 570 x 750 x 80, zápustný rám 630 x 970 x 140) RT17-RT32 max. 60kW, (šířka x výška x hloubka 800 x 750 x 80, zápustný rám 860 x 970 x 140)\n8 Podrobné rozměry jednotlivých skříní: RT04-RT08\n9 Podrobné rozměry jednotlivých skříní: RT09-RT16, RT17-RT32\n10 Teplotní čidla analogová Teplotní čidlo RT_L. Čidlo je určeno pro montáž na vnitřní neochlazovanou stěnu do výšky cm. Vyrábí se pouze ve slepém provedení. Lze jej montovat buď na instalační krabičku KU 68 stejně jako vypínač nebo lištovou krabici, kterou lze dodat s čidlem. Podlahové čidlo RT_P. Čidlo je určeno pro měření teploty podlah. Je to kovový váleček o průměru 6mm a délce 20mm. Protože u podlahového vytápění je důležité, aby nebyla překročena maximální povolená teplota, je potřebné toto čidlo umístit tak, aby s ohledem na skladbu podlahy nebo její krytinu, co nejlépe měřilo buď teplotu podlahy nebo přímo teplotu topného média. Analogové čidlo RT-L je možné dodat i v jiném provedení. abb Tango, abb Element, abb Time, abb alpha Exclusive Palladium nebo Titan. Důležité Všechna čidla měří s přesností 1 C. Tento parametr je naprosto dostačující pro měření pokojových teplot. Navíc je možné každé čidlo kalibrovat na přesnější hodnotu. Zmíněná nepřesnost je dána hlavně nevhodným umístěním čidla např. na vnější ochlazované zdi, mikroklimatem v místnosti a tolerancí měřícího prvku a ostatních součástek. Čidlo lze v případě potřeby zkalibrovat dle naměřené teploty referenčního měřidla.\n11 Teplotní čidla digitální Podle požadavků zákazníka lze dodat tři typy termostatů. HTS64 - Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor, který po sběrnici komunikuje s regulační jednotkou, odkud získává potřebné nastavovací údaje a naopak předává zpět hodnotu naměřené teploty. HTS64 D - Toto čidlo je oproti HTS64 vybaveno LCD displejem, na kterém je zobrazována měřená teplota v místnosti, stav okenního kontaktu a přítomnost vysokého tarifu. V případě použití modulu venkovní teploty je zde střídavě zobrazována i venkovní teplota. HTS64 DN - Čidlo umožňuje navíc proti předchozímu typu lokální změnu požadované teploty bez ohledu na program v řídící jednotce. Tato manuální úprava požadované teploty končí s následující změnou teploty v řídící jednotce. Rozsah ručního nastavení lze omezit pro každý okruh samostatně v řídící jednotce. Maximální změna je +/12 C od požadované teploty. Ostatní funkce jsou shodné s předchozím typem čidla. Čidla je možné dodat v provedení dle tabulky v příloze. V případě designů, které nejsou v tabulce je situaci prověřit telefonicky. Důležité Všechna čidla měří s přesností 1 C. Tento parametr je naprosto dostačující pro měření pokojových teplot. Navíc je možné každé čidlo kalibrovat na přesnější hodnotu. Zmíněná nepřesnost je dána hlavně nevhodným umístěním čidla např. na vnější ochlazované zdi, mikroklimatem v místnosti a tolerancí měřícího prvku a ostatních součástek. Čidlo lze v případě potřeby zkalibrovat dle naměřené teploty referenčního měřidla.\n12 2.3. Nadstavbové volitelné prvky Rám do stěny Regulační jednotky jsou vyráběny ve třech velikostech. Nejmenší z nich může řídit výtápění maximálně v 8 okruzích, střední v 16 okruzích a největší ve 32 okruzích. Standardně se všechna provedení montují na povrch, na stěnu. Ke všem typům je vyráběn i speciální rám, který umožňuje jejich zapuštění do zdi. Speciální rám je nutný z důvodu dobrého chlazení výkonových polovodičů LOW_MODEM LOW_MODEM spolupracuje s GSM bránou nebo telefonním komunikátorem pro pevné linky. Podle stavu výstupu GSM brány přepíná regulátor z vytápění dle naprogramovaných režimů do útlumu ( LOW režim) a zpět. Takto lze ovládat SMS zprávami přepínání režimu vytápění ve vzdálených objektech. GMS brána není v sinortimentu BMR. Poznámka Low modem se připojuje na kabeláž shodně, jako termostatické čidlo. Jestliže je jednou tento modul nainstalován v systému, lze ovládat přepínání režimů pouze přes SMS GSM bránu. Ruční přepnutí na řídící jednotce není možné. Pokud chcete používat i ruční přepnutí LOW režimu, musí být vyřazeno napájení na tomto modulu. Popis funkce: Zelená LED indikuje napájení modulu. Jestliže jsou vstupy modulu K1 a K2 propojeny, řídící jednotka topí dle nastaveného režimu. Žlutá LED nesvítí. Jestliže jsou svorky K1 a K2 rozpojeny, řídící jednotka se přepne do útlumového režimu. Žlutá LED svítí. Odezva přepnutí není okamžitá, změna proběhne až po uplynutí času regulační smyčky (dle rozsahu systému až několik min).\n13 WTR01 modul venkovní teploty Modul je určen pro měření venkovní teploty, kterou předává do systému a dál lze využít k ovládání vyhřívání střešních oken. V řídící jednotce je možné definovat topný režim pro modul WTR01. Čidlo pak měří venkovní teplotu a porovnává ji s nastavenou teplotou z řídící jednotky. Jakmile je venkovní teplota nižší, zapíná se relé, které ovládá všechny topné fólie pod střešními okny Okenní kontakt Okenní kontakt OK_NET slouží k získání informace o stavu oken (otevřené/zavřené) v regulované místnosti. Okenní kontakt OK_NET je možné zapojit do série s analogovým teplotním čidlem nebo se připojuje přímo na určené svorky do čidla HTS64. Obsahuje jazýčkový kontakt, který reaguje na blízkost permanentního magnetu. Vlastní kontakt je umístěn na pevném rámu okna, permanentní magnet je připevněn k oknu. Pokud se magnet od jazýčkového kontaktu vzdálí, kontakt se rozepne a řídící jednotka za chvíli odpojí daný výkonový kanál. U digitálních čidel je možné použít oba typy okenních kontaktů (NC i NO) Karta Místo okenního kontaktu OK_NET lze zapojit kontakt z kartové mechaniky. Ten umožňuje snížit požadovanou teplotu topení v době, kdy obsazený pokoj je momentálně prázdný. V případě, že je okenní kontakt použit, lze pouze u čidla HTS64 v provedení Element a Time, připojit kontakt karty na druhý vstup. I v případě karty je možné použít kontakty (NC i NO). 2.4 Ovládání topné soustavy Topnou soustavu lze ovládat těmito způsoby: Software HM64PC Ovládací program je nainstalován na PC a je připojen k řídící jednotce přes rozhraní USB HID nebo TCP kanál. Podporované operační systémy jsou Windows XP service pack 3.5, Windows Vista, Window 7 (verze 32bit, 64bit). Jestliže je v systému více řídích jednotek spojených do soustavy, lze použít pouze TCP připojení přes ethernet síť. Tímto způsobem lze realizovat všechna uživatelská i servisní nastavení regulátoru. Servisní nastavení jsou chráněna přístupovým heslem tak, aby byl znemožněn neodborný zásah Webové rozhraní Jestliže je v servisním menu povoleno webové rozhraní, lze se k řídící jednotce připojit pomocí libovolného prohlížeče podporujícího HTML5 specifikaci. Webová aplikace obsahuje podporu 'chytrých telefonů', tabletů, apod. Není zapotřebí žádná další aplikace. Tímto způsobem lze realizovat všechna uživatelská i servisní nastavení regulátoru. Servisní nastavení nejsou přes tuto volbu přístupná.\n14 Seznam v současnosti podporovaných zařízení: Apple ios Testováno na original ipad (4.3 / 5.0), ipad 2 (4.3), original iphone (3.1), iphone 3 (3.2), 3GS (4.3), 4 (4.3 / 5.0), a 4S (5.0) Android Testováno na HTC Incredible (2.2), original Droid (2.2), HTC Aria (2.1), Google Nexus S (2.3). Funkční na 1.5 & 1.6 (může být pomalejší), testováno na Google G1 (1.5) Android 3.1 (Honeycomb) Testováno na Samsung Galaxy Tab 10.1 a Motorola XOOM Android 4.0 (ICS) Prozatím netestováno, os je novinka, ale zřejmě nebude problém Windows Phone Testováno na HTC Surround (7.0) HTC Trophy (7.5), LG-E900 (7.5), Nokia Lumia 800 Blackberry 6.0 Testováno na Torch 9800 a Style 9670 Blackberry 7 Testováno na BlackBerry Torch 9810 Blackberry Playbook ( ) Testováno na PlayBook Palm WebOS ( ) Testováno na the Palm Pixi (1.4), Pre (1.4), Pre 2 (2.0) Palm WebOS 3.0 Testováno na HP TouchPad Firebox Mobile (10 Beta) Testováno naandroid 2.3 zařízení Skyfire 4.1 Testováno na Android 2.3 zařízení Opera Mobile 11.5 Testováno na Android 2.3 Meego 1.2 Testováno na Nokia 950 and N9 Samsung bada 2.0 Testováno na Samsung Wave 3, Dolphin browser UC Browser Testováno na Android 2.3 zařízení Kindle 3 and Fire Testováno na interním WebKitu Nook Color Testováno na original Nook Color, netestováno na Nook Tablet Chrome Desktop Testováno na OS X a Windows 7 Firefox Desktop 4-9 Testováno na OS X a Windows 7 Internet Explorer 7-9 Testováno na Windows XP, Vista a 7 Opera Desktop Testováno na OS X a Windows Přímo z klávesnice přístroje Řídící jednotka umožňuje ovládání přímo z vlastní klávesnice. Přístroj je vybaven přehledným OLED displejem, který je dobře čitelný i ve špatných světelných podmínkách. Na úvodní obrazovce je srozumitelně zobrazen pomocí piktogramů a textů základní přehled stavu jednotky. Tímto způsobem lze realizovat všechna uživatelská i servisní nastavení regulátoru. Servisní nastavení jsou chráněna přístupovým heslem tak, aby byl znemožněn neodborný zásah. Podrobnosti ovládání viz uživatelská příručka Připojení řídící jednotky Standardně je jednotka umístěna v regulační jednotce, kde je již realizováno připojení k napájení a komunikační lince Připojení řídící jednotky přes USB port Řídící jednotka je vybavena USB portem verze 2.0. Připojení je realizováno standardem HID, nejsou tedy zapotřebí žádné ovladače.\n15 2.5.2 Připojení řídící jednotky do ethernet sítě Pro přístup k řídící jednotce po ethernet síti platí stejná pravidla, jako u ostatních síťových zařízení. IP adresa jednotky musí být v dané síti viditelná. Dále musí být povolen komunikační port na kterém jednotka poslouchá komunikaci. Vždy platí, že IP adresa řídící jednotky musí být pevná, ne přidělovaná DHCP serverem. Jinak by se při každém vypnutí/zapnutí IP adresa měnila a uživatel by nevěděl, jaká adresa byla přidělena. IP adresa a maska sítě musí být ve stejném rozsahu tak, jak je definovaná lokální počítačová síť. Pokud bude řídící jednotka obsluhována pouze v rámci lokální počítačové sítě (bez přístupu zvenčí z internetu), stačí specifikovat pouze IP adresu, masku sítě a port, např. IP , MASK , PORT 80. Do prohlížeče se následně zadá adresa Pokud bude port nastaven na jinou hodnotu, např. 8080, je nutné zadat adresu ve formátu: Pokud je vyžadován přístup kdekoliv z internetu na řídící jednotku umístěnou v lokální síti, je nutné zajistit přesměrování požadavku na veřejnou IP adresu routeru (zajišťuje internetovou konektivitu pro daný objekt) a daný port do vnitřní sítě na IP adresu a port řídící jednotky. Toto musí zajistit správce routeru nebo uživatel, který má přístupová práva k tomuto routeru, např. O2 ADSL router.\n16 2.6. Návrh a instalace regulačního systému Postup návrhu: 1. Navrhnout ve spolupráci s odbornou montážní firmou nebo výrobcem topného média způsob vytápění. Tzn., zdali budou použity přímotopné konvektory, podlahové kabely nebo fólie, topné panely, infra panely, atd. 2. Stanovit umístění a počty analogových čidel. Veškerá analogová čidla se připojují topologii do hvězdy (paprskovitě). Tzn., že od každého čidla jde pár vodičů přímo do regulátoru. Použitý kabel může být např. SEKU 2x0.8 nebo SYKY, SYKFY 3x2x0.5. Souběhy se silovými vodiči jsou povoleny. Stínění se nevyžaduje. Poznámka Pokud jsou použity topné podlahové kabely nebo fólie, instaluje se vždy pro daný silový okruh podlahové čidlo RT_P, které hlídá maximální nastavenou teplotu podlahy, viz dále. Vyjímkou jsou pouze např. chodby s dlažbou, kde stačí hlídat teplotu pouze vzduchovým čidlem. 3. Stanovit umístění a počty digitálních čidel. Digitální čidla se připojují topologií sběrnice. Tzn., že daná zařízení jsou připojena přímo paralelně za sebou na tří-vodičové vedení. Použitý kabel MUSÍ být ve stíněném provedení, např. SYKFY 3x2x0.5. Stínění se propojí v každém čidle i v řídící jednotce se záporným (-) pólem napájení. Souběh se silovým vedením NENÍ povolen. 4. Do objednávky specifikovat parametry regulátoru. Regulátory jsou programovány dle dané konfigurace topné soustavy a není možné tyto parametry na místě instalace později libovolně změnit. Na vnitřní straně dveří každého regulátoru je vyvěšen návod k instalaci a parametrizace regulátoru. Instalační firma musí přesně dodržet uvedené schéma, jinak regulátor nebude pracovat správně. 5. Další informace. Zejména požadavky na použití koncového členu, LOW modemu, software, kombinaci regulace, atd. Názvy, popř. čísla místností. Pro každou místnost specifikace typu čidla (analogové nebo digitální a typ) popř. kombinaci čidel např. podlahové a prostorové. Předpokládaný příkon topidla v kw. 6. Zajistit přívod silových vodičů od topidel do regulátoru RT a jejich jištění. U topidel je nutné použít průřezy vodičů přesně podle norem. 7. Zajistit neblokovaný silový přívod pro napájení výkonových okruhů. 8. Zajistit samostatný, jištěný (jistič 1F 6A) neblokovaný silový přívod pouze pro napájení regulátoru. 9. Zajistit HDO přívod ovládací nuly od spínacího zařízení energetiky z hlavního rozvádeče. 10. Další informace. Zejména požadavky na použití modemu, software, kombinaci regulace, atd.\n17 Důležité! Systém je třeba vždy navrhovat s ohledem na minimalizaci délky napájecího a komunikačního vedení a na minimalizaci úbytků napětí na tomto vedení. Řídící jednotka je umístěna přímo ve skříni regulátoru nebo může být volně na stěně nějaké místnosti. Pro externí montáž řídící jednotky, lze použít stejný kabel jako pro digitální čidla. Jednotka pak může být vzdálena od regulátoru až 300m. Pokud při větších instalacích čidla nekomunikují správně s řídící jednotkou a způsob zapojení vodičů je ověřen, přizpůsobte komunikační vedení zapojením rezistoru o velikosti 1.5kOhm na svorkách řídící jednotky. Rezistor se zapojí mezi svorky minus (-) a datový vodič (L). Při dodržení výše uvedených zásad nebude instalace regulačního systému činit žádné potíže a po uvedení do provozu bude systém bezchybně pracovat Snížení hodnoty hlavního jističe Do systému RT lze zařadit omezovače proudu BMR HJ303 nebo HJ306, který při správném použití umožní snížit hlavní jistič až o 2 stupně. Přístroj řady HJ monitoruje střídavý proud procházející přes měřící kanály a indikuje jeho překročení rozepnutím příslušného kontaktu relé. Zapojení omezovače proudu HJ naleznete v přílohách.\n18 Ovládání podlahového elektrického vytápění Systémem RT lze ovládat i podlahové vytápěcí el. rohože nebo fólie. K řešení vytápění se přistupuje stejným způsobem, jako u přímotopných konvektorů. Pro měření teploty podlahy se používají čidla RT_P. Pokud jsou místnosti vytápěné pouze el. podlahovým vytápěním, instaluje se pro každou rohož (fólii) jedno podlahové čidlo, které hlídá maximální teplotu podlahy. A dále vzduchové čidlo, které měří teplotu vzduchu v místnosti a zároveň také ovládá výkonové kanály jednotlivých přiřazených podlah viz obrázek. V případě kombinovaného vytápění dané místnosti přímotopným panelem a podlahovou topnou rohoží, lze regulátor nakonfigurovat tak, že vzduchové čidlo v místnosti ovládá jak výkonový kanál pro svůj přímotop, tak i výkonový kanál pro podlahu. Podlahové čidlo plní limitní funkci pro hlídání maximální teploty podlahy. Uživatel následně nastaví maximální teplotu zvlášť pro podlahu a požadovanou teplotu pro dané vzduchové čidlo. Princip ovládání je patrný z příkladu: Požadovaná t. podl. Naměřená t. podl. Požadovaná t. vzduch Naměřená t. vzduch STAV 20 C 18 C 24 C 22 C podl.-topí, konvektor-topí 20 C 21 C 24 C 22 C podl.-netopí, konvektor-topí 20 C 19 C 24 C 25 C podl.-netopí, konvektornetopí Doporučení pro osazení termostatů v jednotlivých typech místností 1. Zádveří. Pokud je zádveří vytápěno el. podlahovou rohoží, navrhuje se pouze podlahové čidlo, kterému se\n19 přiřadí vlastní režim teploty např. 19 C. Vzduchové čidlo by reagovalo na krátkodobá otevření dveří zbytečným zapnutím výkonového kanálu podlahy. 2. Chodby. V chodbách s el. podlahovou rohoží, kde je materiál podlahy dlažba, se naopak osazuje pouze vzduchové čidlo. U tohoto povrchu podlah nehrozí přehřátí podlahy a RT_P čidlo by bylo zbytečné. 3. Obývací místnosti s více samostatnými segmenty vytápěných ploch. Pro každou topnou rohož se navrhuje samostatné podlahové čidlo RT_P. Dále potom pro celou místnost vhodně umístěné jedno čidlo vzduchové (doporučuje se digitální HTS64 DN), které měří teplotu vzduchu v místnosti a ovládá všechny podlahové kanály najednou. Pro podlahová čidla se nastaví stálý režim např. 25 C (maximální teplota podlahy) a pro vzduchové čidlo se vytvoří již normální časový topný režim. Teplotu v místnosti potom v podstatě ovládá pouze vzduchové čidlo, které reaguje na všechny tepelné změny (vaření, venkovní oteplení, přítomné osoby, atd.) a dle požadavků zapíná/vypíná všechny podlahové kanály. Pokud by bylo v místnosti více vzduchových čidel, nastane nepříjemný efekt, kdy jedna část podlahy bude topit a další bude studená, protože vzduchová čidla nebudou nikdy měřit naprosto přesně shodně. 4. Koupelny. Pro koupelny platí doporučení instalovat podlahovou topnou rohož ovládanou pouze podlahovým čidlem RT_P s vlastním časovým režimem. Elektrický topný žebřík pro sušení ručníků, připojit také do regulace na výkonový kanál a řídit jej digitálním vzduchovým čidlem HTS64 DN s možností lokální změny teploty. Tímto je zajištěna možnost nastavit vyšší požadovanou teplotu žebříku pro sušení přímo v koupelně. K jeho odpojení dojde automaticky se změnou vhodně navrženého přiřazeného režimu Důležité pokyny pro instalaci Před vlastní instalací si, prosím, pozorně přečtěte následující základní pokyny: 1. Regulátor řady RT je elektrické zařízení, které smí instalovat pouze pracovník s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací a dále tato osoba musí mít od naší společnosti certifikaci k montáži tohoto zařízení. Instalací neautorizovanou osobou zanikají záruční podmínky. 2. El. zařízení RT je klasifikován jako regulátor. Není klasifikován jako el. rozvaděč. 3. Regulátor je nakonfigurován přímo dle požadavků zákazníka již při výrobě a proto nelze následně změnit při instalaci např. počet výkonových kanálů nebo čidel. Pokud je změna nutná, kontaktujte výrobce. 4. Regulátor se dodává bez jističů a chráničů. Pozice na DIN liště v regulátoru jsou vyhrazeny přednostně pro jističe. 5. Chrániče se musí instalovat vždy, pokud je použit topný kabel bez vodivého opletení. V koupelnách musí být použit topný kabel s vodivým opletením a navíc také chránič. Chránič musí mít jmenovitý vybavovací proud do 30mA. Pro topné kabely musí být chrániče instalovány pro každý kanál samostatně. Pro topné fólie stačí jeden společný 3F chránič pro všechny kanály. 6. Montážní firma není oprávněna zasahovat do regulační části zařízení. 7. Regulátor nesmí být umístěn ve vlhkém nebo venkovním prostředí. 8. Chladící otvory regulátoru nesmí být ničím zakryty. Regulátor nesmí být bez vědomí výrobce umístěn do nadřazeného rozvaděče. 9. Napájení regulátoru a ovládání stykače HDO a musí být ze stejné fáze! 10. Do regulátoru musí být zaveden a připojen vodič HDO. 11. Jakékoliv zásahy do rozvodů regulace musí být prováděny pouze při vypnutém regulátoru. 12. Veškeré kanály a čidla musí být zapojena přesně na svých pozicích dle rozpisu místností a schématu zapojení přiloženého v regulátoru. 13. Regulátor RT nesmí být použit pro spínání výkonu pomocí relé! Výkonové kanály jsou spínány přímo polovodičovými prvky v regulátoru. 14. Regulátor po každém zapnutí napájení ponechte minimálně 10 minut bez zásahu do ovládání řídící jednotky nebo ovládání pomocí PC. Zařízení při startu provádí prvotní komunikaci s řídící jednotkou a čidly. Každý zásah na řídící jednotce tuto komunikaci prodlužuje. 15. Montážní firma má k dispozici uživatelský i servisní návod. Servisní návod se zákazníkovi neposkytuje. 16. Výrobek nevyžaduje údržbu, vyjma v daných případech stanovených pravidelných revizí.\n20 2.7. Technické parametry Parametr Hodnota Napájení výkonové jednotky 3x400VAC/50Hz Max. výkon standardního spínacího kanálu 3 kw Max. výkon zesíleného spínacího kanálu 5 kw Příkon řídící jednotky 0.3VA Příkon termostatického dig. čidla 0.2VA Příkon LOW modemu 0.2VA Max. počet nezávisle regulovaných kanálů RT 32 Ovládací napětí pro hlavice termopohonů 24VDC Rozsah měření teploty -10 až 50 C Přesnost měření teploty 1 C Záloha reálného času 24 hodin Záloha nastavení konfigurace 10 let\n21 2.8. Design termostatů Termostaty se vyrábějí v několika základních provedeních. Není výrobně a někdy i technicky možné vyrobit termostat v jakékoliv řadě daného výrobce elektromontážního materiálu. Přehled možných designů termostatů: Výrobce model TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ CD_NET ABB Element ABB Time ABB Tango ABB Neo ABB Solo (záslepka) ABB Solo (termost.) ABB Future Linear ABB Alpha Exclusive ABB Swing ABB Classic ABB Impuls ABB Alpha Nea UNICA Basic, Color Legrand Cariva Legrand Valena Legrand Galea Life Merlin Gerin Anya CD_NET_D CD_NET_D N EL. PŘÍMOTOPNÉ VYTÁPĚNÍ RT_L RT_NET_D RT_NET_D N\n22 Ukázky některých designů: ABB Element ABB Time ABB Tango UNICA Basic, UNICA Colors\n23 3. Schémata zapojení 3.1. RT schéma zapojení el. přímotopného vytápění\nNávrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC)\nNávrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Systém RT64 -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový\nNávrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Systém RNET64 -objekty vytápěné vodní soustavou Regulace vytápění Regulace chlazení Ovládání rolet a žaluzií Ovládání rekuperačních a větracích jednotek\nNávrh regulačních systémů RT64 pro vytápění (IRC)\nNávrh regulačních systémů RT64 pro vytápění (IRC) Systém RT64 -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace chlazení Ovládání rolet a žaluzií Ovládání rekuperačních


Hotel Kouty – Penziony.cz – Ubytování Dolní Město, hotel, apartmán, pension, chata\nDolní Město |\nDolní Město-Rejčkov 20, Dolní Město\nCena: 599 - 899 Kč min. délka 2\ntel.: 702 037 696\nHotel je situován v lesním areálu o velikosti 10 hektarů s vlastním rybníkem o rozloze 2,5 hektaru, v malebném údolí na úpatí vrchu Melechov. V těsné blízkosti chatek protéká potok, který napájí pstruhový rybník s jednou z nejčistších vod v Česku.\nV areálu hotelu jsou Vám plně k dispozici dva tenisové kurty s umělým povrchem, dětské hřiště, trampolína, beachvolejbalový kurt, posilovna, ping-pong a sauna. Naši malí hosté mají k dispozici dětské hřiště a trampolínu. Pár set metrů od hotelu se v obci Kouty nachází soukromý rybářský revír – rybník Homole. Ulovit zde můžete pstruha, kapra, ale i candáta nebo sumce. Povolenky lze po předchozí dohodě vyzvednout na recepci hotelu.\nHotel Kouty je vzdálen z centra Prahy 85 km, asi hodinu jízdy převážně po dálnici směrem na Brno. Hotel se nachází v nenarušené přírodní oblasti Českomoravské vrchoviny u Ledče nad Sázavou. Je obklopen lesy, v bezprostřední blízkosti jsou dva rybníky – rekreační a rybolovný.\nSoučasné vnitřní uspořádání a vybavení hotelu umožňuje v kterémkoliv ročním období pořádat jazykové nebo manažerské kurzy a školení ve dvou školicích místnostech (s krbem) a kapacitou 50 i více míst. Na požádání jsme schopni zajistit projektory, flipcharty, video a promítací plátno. Samozřejmostí je přístup k internetu. Místo je však bez signálu.\nKaždý z dvaceti dvoulůžkových a třílůžkových pokojů má vlastní sociální zařízení. Na pozemku hotelu se nachází 7 chatek (38 lůžek) s kuchyňkou a vlastním sociálním zařízením.\nJízdní kolo 3x\nOd 1.6.2021 -\n- 5x lesní chatka - 4-6 osob, cena za 1x chatka /2499,-/noc, v sezóně (červenec a srpen 2999,-)\n- týdenní pobyty so-so - v sezóně (červenec a srpen)\n- 1x chatka "Huggy" - 2 - 4 osoby, cena 3500,-/noc\n- 1x chatka s vířivkou - 2-4 soby, cena 3500,-\nSkupinové slevy - 38 míst v chatkách\nSleva pro děti od 3 do 10 let 50%\nSnídaně /os celoročně 159 CZK\nPolopenze/os celoročně 349 CZK\nPlná penze/os celoročně 539 CZK\nCoffee Break/semináře celoročně 159 CZK\nJednolůžkový pokoj 1x 899,-/noc/osoba\nDvoulůžkový pokoj 14x 998,-/noc/osoba\nTřílůžkový pokoj 7x 1497,-/noc/osoba\nČtyřlůžkový pokoj 1797,-/noc/osoba\nNa čísle 702 037 696 můžete přímo kontaktovat ubytovatele. Řekněte prosím, že voláte z kontaktu uvedeném na Penziony.cz, děkujeme.\nGPS: 49°37'56.78”N 15°18'11.38”E\nHotel Kouty je blízko ubytování\nOld Style Cottage 0.78 km\nChatová osada Stvořidla 4.24 km\nPenzion Stvořidla 4.25 km\nUbytování Smrčensko 4.52 km\nTreehouse Stvořidla 4.91 km\nPenzion ACS 6.14 km\nApartmán IVA 6.91 km\nPenzion Na Potoce 7.02 km\nPension Stvořidla 7.21 km\nHOTEL SÁZAVA 7.26 km\nRozhledna Melechov Kouty 1.58 km\nZřícenina KOUTY U BOJISTE 2.31 km\nZřícenina PROSEC U HUMPOLC 3.67 km\nZřícenina JEZOV NAD ZELIVK 4.64 km\nZámek VILEMOVICE U LEDC N 6.30 km\nZámek OSTROV U LEDCE N S 6.53 km\nMuzeum Mestské Ledec nad Sázavou 7.33 km\nHrad Ledec nad Sázavou 7.41 km\nZámek LIPNICE NAD SAZAVOU 8.08 km\nMuzeum Pam.J.Haska Lipnice nad Sázavou 8.28 km\nU Urbanů, Kamenná Lhota 25, Kamenná Lhota 2.58 km\nPod Melechovem, Trpišovice-Koňkovice 2, Trpišovice 3.28 km\nU čerta, Vilémovice 70, Vilémovice 6.20 km


Hotely – San Miguel | Hotels.comSee this page in Englishčeština (Česká republika)Rezervujte online nebo telefonicky 239 014 224 Dle základních sazeb. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (hovory pouze v angličtině)Domovská stránkaNabídky hotelůSkupinyZásady pro cookiesNápovědaVáš názor na tento webPřihlášení a účetPřihlásitZaložit účetVaše rezervaceHodnotit hotelHotels.com™ RewardsVaše rezervaceHotelyHotely v zemi El SalvadorHotely ve městě San MiguelHotely – San MiguelHledat hotely – San MiguelMěsto, památka, název hotelu, adresa nebo PSČPříjezdOdjezd Neznám přesná dataPokoje123456789+Pokoj 1:Dospělí12345678Věk 18+Děti0123Do 17 letVěk v den příjezdu:Dítě 1:-?-<11234567891011121314151617Zobrazit nabídkyChcete zobrazit Tajné ceny vybraných hotelů?Tyto ceny nejsou dostupné všem zákazníkům.OdemknoutNabídka dneHotel Tropico Innz1 759 KčVšechny nabídky ve městě San MiguelČeským zákazníkům se líbí:PopulárníHotel Tropico InnDobrá kvalita 3,5 / 5( 26 autentických hodnocení )Hotels.com™ RewardsZískejte za každých 10 nocí 1 noc zdarma*! Tento hotel si za poslední hodinu prohlédlo 32 uživatelů. Hotel Sevilla UsulutanDobrá kvalita 3,7 / 5( 12 autentických hodnocení )Hotels.com™ RewardsZískejte za každých 10 nocí 1 noc zdarma*! Tento hotel si za poslední hodinu prohlédlo 22 uživatelů. Tropiclub Playa El CucoVýborná kvalita 4,0 / 5( 4 autentická hodnocení )Hotels.com™ RewardsZískejte za každých 10 nocí 1 noc zdarma*! Tento hotel si za poslední hodinu prohlédlo 19 uživatelů. Comfort Inn Real La UnionVýborná kvalita 4,4 / 5( 5 autentických hodnocení )Hotels.com™ RewardsZískejte za každých 10 nocí 1 noc zdarma*! Tento hotel si za poslední hodinu prohlédlo 18 uživatelů. Comfort Inn Real San MiguelDobrá kvalita 3,0 / 5( 3 autentická hodnocení )Hotels.com™ RewardsZískejte za každých 10 nocí 1 noc zdarma*! Tento hotel si za poslední hodinu prohlédlo 17 uživatelů. Hotel Los MangosZatím bez hodnocení hostůHotels.com™ RewardsZískejte za každých 10 nocí 1 noc zdarma*! Tento hotel si za poslední hodinu prohlédlo 15 uživatelů. Hotel Villa San MiguelVýborná kvalita 4,0 / 5( 1 autentické hodnocení )Hotels.com™ RewardsZískejte za každých 10 nocí 1 noc zdarma*! Tento hotel si za poslední hodinu prohlédlo 15 uživatelů. Las Flores ResortVynikající kvalita 5,0 / 5( 1 autentické hodnocení )Hotels.com™ RewardsZískejte za každých 10 nocí 1 noc zdarma*! Tento hotel si za poslední hodinu prohlédlo 12 uživatelů. Hotel MirafloresVýborná kvalita 4,3 / 5( 3 autentická hodnocení )Hotels.com™ RewardsZískejte za každých 10 nocí 1 noc zdarma*! Tento hotel si za poslední hodinu prohlédlo 11 uživatelů. Puerto Barillas Marina & LodgeZatím bez hodnocení hostůHotels.com™ RewardsZískejte za každých 10 nocí 1 noc zdarma*! Tento hotel si za poslední hodinu prohlédlo 5 uživatelů. Další hotely ve městě San MiguelU většiny pokojů platba ihned nebo pozdějiPro většinu pokojů možnost zrušení zdarmaZáruka nejlepší cenyZobrazit hotely ve městě San Miguel na mapěPamátky a zajímavostiOstrov Isla PajaritoKostel UsulutánDopravaPřístaviště Puerto BarillasMěstské částiSan MiguelLa UnionTypy hotelůHotely se 3 hvězdičkami (8 hotelů)Hotely s bazénem (11 hotelů)Hotely snídaně v ceně (9 hotelů)Hotely pro rodiny s dětmi (8 hotelů)Představujeme destinaci San MiguelHotels.com vám pomůže najít ty nejlepší hotely ve městě San Miguel.\nChcete-li naše služby využívat naplno, stáhněte si naši mobilní aplikaci Hotels.com a přihlaste se k odběru našeho e-mailového bulletinu. Můžete si nás také přidat na Facebooku, Google+ nebo na Twitteru a budeme vás informovat o nejnovějších nabídkách hotelů a akčních slevách webu Hotels.com na pobyty v tuzemsku i zahraničí.Další hotely ve městě San MiguelDalší hotely ve městě San MiguelChcete-li získat přístup k Tajným cenám vybraných hotelů, vyberte si jednu z následujících možností.E-mailPo registraci získáte naše nejnovější akční nabídky.Aplikace Hotels.comStáhněte si naši aplikaci a rezervujte hotely přímo z telefonu.Hotels.com™ RewardsZaregistrujte se a za každých 10 nocí získáte jednu zdarma.*Nejoblíbenější destinaceHotely v New YorkuHotely v PařížiHotely v LondýněHotely v ŘíměHotely v San FranciscuHotely v Las VegasHotely v AmsterdamuHotely v Miami BeachHotely v MiláněHotely v BudapeštiHotely v KodaniHotely v BerlíněHotely ve FlorenciiHotely – ŽenevaHotely – Los AngelesHotely v OrlanduHotely v BarceloněHotely – WashingtonHotely ve StockholmuHotely v BruseluHotely v NeapoliHotely – AnaheimHotely – San DiegoHotely – TorontoZákaznická službaVaše rezervaceČasté dotazyKontaktujte násVáš názor na tento webHodnotit hotelPro dodavatele, partnery a zástupce tiskuPřidejte váš hotelJak se stát naším partneremInzerujte u násCestovní kancelářeTiskové střediskoPodmínky použití a zásady ochrany osobních údajůVšeobecné podmínkyOchrana osobních údajůZásady pro cookiesO násPracovní místaPrůvodci50 nejoblíbenějších městVšechny zeměVšechny hotelyMapa stránek© 2016 Hotels.com, L.P. Všechna práva vyhrazena. Hotels.com a logo Hotels.com jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hotels.com, LP, v USA a jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.* Další informace o programu Hotels.com™ RewardsABOUT SSL CERTIFICATES


NOTEBOOKY – náhradní díly a komponenty – ESHOP: DVD-RW – optické mechaniky Sony\nOptické mechaniky pro notebooky SONY, mezi které patří mechaniky DVD, DVD-RW, DVD-RAM, novější BlueRay disky nebo starší CD-ROM a CD-RW, jsou náhradní díly pro notebooky, které slouží k přístupu ke čtení dat z datových nosičů, případně k ukládání dat na datové nosiče – optické disky. Náhradní díly pro notebooky SONY v naší nabídce zahrnují i optické mechaniky pro notebooky SONY.\nOptické mechaniky pro notebooky SONY jsou zařízeními, která obsahují vysoce namáhané mechanické díly. Optická mechanika roztáčí optický disk do vysokých otáček, působí na ni gyroskopický efekt roztočeného datového média, odstředivé síly a další vlivy jako je prach, vysoká teplota, vlhkost. Dále se v optické mechanice nachází servomotorem posunovaný vozíček s polovodičovým laserem. Přesnost a rychlost pohybu vozíčku zásadně ovlivňuje rychlost a spolehlivost čtení dat z disku. Kromě toho vlastní laser při čtení a zvláště pak při vypalování dat vyvíjí vysokou teplotu několika stovek stupňů Celsia. Toto vše se pohybuje, hřeje a pracuje v prostoru jen několik centimetrů krychlových, který není možné utěsnit proti vnikání prachu ani účinně chladit.\nProto následkem současného působení tolika negativních vlivů dochází u optické mechaniky poměrně brzy k jejímu opotřebení. Výměna optické mechaniky obvykle potká nejméně jednou za život téměř každý notebook SONY.\nKdy je potřeba vyměnit v notebooku SONY optickou mechaniku ?\nPoškození či opotřebení optické mechaniky obvykle rozpozná většina uživatelů notebooků SONY. Mezi nejčastější projevy vadné optické jednotky patří\nProdáváme optické mechaniky pro notebooky SONY\nOptické mechaniky pro notebooky Sony Vaio – optické mechaniky pro všechny notebooky Sony Vaio\nOptické mechaniky pro notebooky Sony Vaio 6 – optické mechaniky pro všechny notebooky Sony Vaio 6\nOptické mechaniky pro notebooky Sony Vaio GRV – optické mechaniky pro všechny notebooky Sony GRV\nOptické mechaniky pro notebooky Sony Vaio PCG – optické mechaniky pro všechny notebooky Sony PCG\nOptické mechaniky pro notebooky Sony Vaio S – optické mechaniky pro všechny notebooky Sony Vaio 6\nOptické mechaniky pro notebooky Sony VGC – optické mechaniky pro všechny notebooky Sony VGC\nOptické mechaniky pro notebooky Sony VGN – optické mechaniky pro všechny notebooky Sony VGN\nProdáváme optické mechaniky jako náhradní díly pro notebooky také do dalších sérií notebooků SONY.\nOptické mechaniky DVD-RW Vám odborně vymění servis notebooků SONY\nNejste odborníkem na servis notebooků SONY a obáváte se, že byste mohli při výměně optické mechaniky Váš notebook poškodit ? Nevadí – náhradní díly Vám ochotně vymění náš specializovaný servis notebooků. V našem e-shopu máte alternativně možnost objednat si náhradní díly na notebooky SONY včetně opravy notebooku naším technikem. Objednáte náhradní díl, zajistíme odvoz Vašeho notebooku SONY do našeho notebook servisu a notebook se Vám vrátí opravený včetně odborně namontovaného náhradního dílu. Navíc Vám náš servis notebooků SONY poskytne plnou záruku na montáž dílu.


Telefonní předvolba / kód oblasti pro Sandersleben je 034785. Pro fiktivní telefonní číslo 7776069 a telefonní předvolba oblasti 034785, které je potřeba vytočit, je 034785 7776069. Sandersleben se nachází v Německo.\nTelefonní předvolba / kód oblasti přiděluje telefonnímu číslu účastníka určitou pozici. Kromě telefonní předvolby oblasti, existují i jiné druhy předvoleb: mezinárodní telefonní předvolby, telefonní předvolby mobilních operátorů a telefonní předvolby různých služeb. Z několika důvodů je lze kombinovat. Při volání z jedné země do druhé, v případě, že volaný má pevnou linku, je mezinárodní telefonní předvolba / kód oblasti kombinována s telefonní předvolbou oblasti a číslem účastníka. Pro fiktivní telefonní číslo 7776069, telefonní předvolba oblasti 034785 (Sandersleben) a Mezinárodní telefonní předvolba 0049 číslo, které je potřeba vytočit, je 0049 34785 7776069. Je-li hovor uskutečněn na mobilním zařízení, je Mezinárodní telefonní předvolba kombinována s telefonní předvolbou mobilního operátora a číslem účastníka. Pokud se jedná hovor pro účastníka ve stejné zemi, lze mezinárodní telefonní předvolbu vynechat. V případě vnitrostátního volání z jedné pevné linky na druhou, lze v mnoha zemích vynechat také telefonní předvolbu oblasti, pokud mají oba účastníci stejnou telefonní předvolbu oblasti. Zejména v zemích, kde si účastníci mohou ponechat stejné telefonní číslo i poté, co se přestěhují na jiné místo, nebo do jiného města, musí být samozřejmě vytočena také telefonní předvolba / kód oblasti – v tomto případě 034785.\nPokud se nacházíte mimo území Německo a chcete zavolat osobě v Sandersleben, kromě národního oblastního kódu potřebujete také znát mezinárodní telefonní předvolbu. Mezinárodní telefonní předvolba Německo je +49 (0049), takže pokud se nacházíte v Česká republika a chcete zavolat osobě v Sandersleben, musíte nejprve vytočit +49 34785 a poté zadat telefonní číslo. Nula před národní oblastním kódem se v tomto případě neuvádí. Pro fiktivní telefonní číslo 7776069, telefonní předvolba oblasti 034785 (Sandersleben) a Mezinárodní telefonní předvolba 0049 číslo, které je potřeba vytočit, je 0049 34785 7776069.


Články - Archiv článků za měsíc prosinec 2003 | blansko.cz\nza měsíc prosinec 2003\nprosinec / 2003\nleden 2004 »\nzveřejněno: 30. 12. 2003, ostatní, přečteno: 4 503×\nNastane nový rok a je otázkou, zda-li by se tvářili přívětivě úředníci kterékoliv instituce, kdyby se měli řídit pracovním řádem, vydaným v roce 1870. Ve svém přebohatém literárním archivu zalistoval pan Mgr. Vladimír Polák a k obveselení konce roku jej nabízí:\nIktová jednotka neurologického oddělení Nemocnice Blansko přijala již 1000. pacienta\nzveřejněno: 29. 12. 2003, ostatní, přečteno: 5 836×\nCerebrovaskulární (mozkově-cévní) program je jedním z nosných programů Nemocnice Blansko. Ve své podstatě zahrnuje trvalou a cílenou snahu managementu nemocnice umožnit zvládnout komplexní péči o pacienty postižené akutní mozkovou příhodou (mrtvicí). Během posledních let proto doznala nemocnice obrovských organizačních, stavebních i personálních změn.\nPřijďte se na Silvestra rozhlédnout do kraje\nzveřejněno: 26. 12. 2003, okolní obce, přečteno: 1 763×\nOsadní výbor Veselice zve všechny příznivce rozhledny na kopci Podvrší k její návštěvě v poslední den roku 2003. Rozhledna bude otevřena v době od 10 do 15 hodin. Návštěvníci mohou využít teplého občerstvení, které pořadatelé připravili. I v poslední den roku bude k zakoupení drobná keramika s motivy rozhledny a samozřejmě i turistické známky.\nMěsto Blansko vydalo nástěnný Kalendář pro rok 2004\nzveřejněno: 25. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 2 749×\nMěsto Blansko, oddělení cestovního ruchu, vydalo nástěnný Kalendář města Blanska 2004, tentokrát opět v oblíbeném provedení s pohlednicovými fotografiemi nejen našeho města, ale i celého Regionu Blansko — Moravský kras. Pohlednice, jejichž autorem je Stanislav Mrázek, můžete zaslat svým známým a blízkým vždy po uplynutí jednoho ze dvanácti měsíců roku příštího...\nStarostka PhDr. Jaroslava Králová přeje všem občanům krásný a úspěšný příští rok\nzveřejněno: 23. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 3 127×\nZanedlouho se změní kalendář, objeví se novoroční jednička a před námi bude 366 jistě s určitým napětím očekávaných nových dnů. Jaké budou, ale zejména o tom, co se odehrálo v těch, které mizí v dějinách, si povídáme se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou. Jaký byl pro město končící letopočet?\nOdbor obecní živnostenský úřad představuje v první části jeho vedoucí Ing. Jaroslav Bárta\nzveřejněno: 22. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4 057×\nBývávaly dva živnostenské úřady: okresní a obecní. Přišly však změny, o nichž si popovídáme, jakož i o činnosti Odboru obecní živnostenský úřad, s jeho vedoucím Ing. Jaroslavem Bártou. Debatujeme v jeho kanceláři v budově na nám. Republiky, kde odbor sídlí.\nNavštivte lyžařský areál Blansko-Hořice\nzveřejněno: 19. 12. 2003, sport, přečteno: 9 232×\nLyžařský areál Blansko-Hořice se nachází v bezprostřední blízkosti okresního města Blanska s velmi dobrým dopravním spojením. Areál nabízí dva moderní vleky s talířovými unášeči.\nSeznam přání zaslaných Ježíškovi e-mailem\nzveřejněno: 19. 12. 2003, ostatní, přečteno: 3 401×\nPřinášíme přání, která přišla Ježíškovi e-mailem. Tento přehled ještě doplníme o ta, která přijdou do Vánoc. Posílat je můžete až do 23. prosince. První přání najdete nejníže, nová budeme přidávat nahoru.\nPokračovací taneční 2004\nzveřejněno: 18. 12. 2003, ostatní, přečteno: 3 405×\nChcete-li se zdokonalit ve svém tanečním umění, pobavit se při moderních, country a disko tancích, máte možnost po pět večerů, vždy od 19.00 do 21.30 h a závěrečném plese od 18.00 do 22.00 h navštěvovat taneční pro pokročilé pod vedením manželů Míšenských a manželů Matalových s DJ Pavlem Borkem.\nzveřejněno: 18. 12. 2003, kultura, přečteno: 4 749×\nzveřejněno: 17. 12. 2003, kultura, přečteno: 3 668×\nVymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu\nzveřejněno: 16. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 5 241×\nV současné době by již všichni spoluobčané měli mít zaplaceny poplatky za svoz komunálního odpadu za roky 2002 a 2003. Občanům města, kteří nezaplatili poplatek za rok 2002, byl zaslán platební výměr s navýšením 30 % na dlužnou částku.\nSvoz odpadů na konci roku a sběr vánočních stromků\nzveřejněno: 15. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 3 671×\nInformace o svozu odpadů na konci roku a sběru vánočních stromků počátkem nového roku. Přehled stanovišť v Blansku a okolních obcích, data a přesné hodiny svozu.\nzveřejněno: 15. 12. 2003, kultura, přečteno: 2 286×\nzveřejněno: 14. 12. 2003, kultura, přečteno: 4 270×\nzveřejněno: 12. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 3 600×\n9. zasedání Zastupitelstva města Blansko se koná v pondělí 15. 12. 2003 ve 13.00 h ve velké zasedací místnosti budovy městského úřadu na nám. Republiky 1. Jednání zastupitelstva je přístupné široké veřejnosti. Návrh programu...\nUzavření knihovny mezi svátky\nzveřejněno: 11. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 1 839×\nMěstská knihovna v Blansku oznamuje, že ve dnech 29. 12. až 31. 12. 2003 bude uzavřena. Knihovna bude otevřena od pátku 2. 1. 2004. Kolektiv pracovníků přeje všem čtenářům i občanům města příjemné prožití svátků a hodně štěstí a zdraví v nastávajícím roce 2004.\nBrněnský magistrát nedodává matriční doklady\nzveřejněno: 10. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4 813×\nUpozorňujeme občany, že od srpna t. r. nejsou správnímu oddělení odboru vnitřních věcí Městského úřadu Blansko zasílány fotokopie matričních dokladů, vystavované matričním úřadem v městské části Brno-střed.\nJiž 12. ročník Vánočního turnaje v baseballu\nzveřejněno: 10. 12. 2003, sport, přečteno: 3 797×\nBaseballový klub TJ Olympia Blansko ve spolupráci s městem Blansko, DDM Blansko a ZŠ Blansko Salmova vás zve ve dnech 12. — 14. prosince 2003 na 12. ročník tradičního Vánočního turnaje v baseballu žáků.\nzveřejněno: 9. 12. 2003, sport, přečteno: 3 367×\nTJ Start Blansko, ZŠ Dvorská a Město Blansko vás zvou na příjemný předvánoční večer plný hvězdných překvapení.\nÚřední dny v období vánočních svátků\nzveřejněno: 8. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 1 976×\npondělí 22. 12. 2003 — úřední den (8.00 — 17.00 h)\nstředa 24. 12. 2003 — úřední den zrušen\npondělí 29. 12. 2003 — úřední den (8.00 — 17.00 h)\nstředa 31. 12. 2003 — úřední den zrušen\nOd Nového roku se změní systém hromadné dopravy\nzveřejněno: 8. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 11 417×\nDoplněno. V Jihomoravském kraji bude zaveden Integrovaný dopravní systém (IDS). S jeho nástupem budou některé spoje zrušeny, jiné posíleny nebo zkombinovány. To zásadní, co má IDS JMK přinést, je odstranění souběhu autobusových linek se železnicí a posílení dopravního spojení obcí zejména v mimošpičkové době a o víkendech.\nDoprava v Blansku se vrací do normálu – objížďky skončily\nzveřejněno: 8. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 3 889×\nVčera, krátce po 15. hodině, začali pracovníci Policie ČR a městské policie postupně rušit jednotlivé objížďkové trasy a směrovali auta na nově otevřenou kruhovou křižovatku.\nListopadový Videožurnál je on-line\nzveřejněno: 8. 12. 2003, ostatní, přečteno: 1 987×\nOd dnešního dne můžete stahovat listopadové příspěvky Videožurnálu, mezi kterými nechybí např. návštěva prezidenta Václava Klause v Blansku, rozsvícení vánočního stromu, hokejové utkání a mnoho dalších významných událostí a setkání.\nNevidomí to s námi někdy nemají jednoduché\nzveřejněno: 6. 12. 2003, ostatní, přečteno: 3 756×\nJe to měsíc nebo dva, co se ve výtahu výškové budovy objevily vedle standardních tlačítek, označujících jednotlivá patra, zvláštní nálepky. Ve slepeckém písmu označovaly přízemí a patro, kde má pronajatu kancelář SONS (Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých). Nevydržely ale dlouho.\nJak se protančit do Ameriky\nzveřejněno: 5. 12. 2003, ostatní, přečteno: 3 984×\nNa cesty je možné se vydat prostřednictvím cestovní kanceláře, na vlastní pěst, ale třeba i s kolektivem spolupracovníků, sdílejících stejný zájem. Může jím být i tanec, jak dokáže naše povídání s Janem Jeřábkem, který se nedávno vrátil z „vojny“, ale také z Ameriky.\nDalší kurzy Centra Internetu až v roce 2004\nzveřejněno: 5. 12. 2003, ostatní, přečteno: 2 131×\nVelký zájem provázel akci, při které bylo možno v listopadu absolvovat počítačové kurzy zdarma. Tato akce byla v Centru Internetu při ZŠ Blansko, Erbenova 13 již ukončena. V prosinci jsou již všechny kurzy obsazeny. Další kurzy se budou konat až v lednu 2004. Přihlásit se je možné na telefonním čísle 844 111 130 nebo 516 415 651.\núterý 13. 1. 2004 — Poprvé u počítače — 100 Kč\núterý 20. 1. 2004 — Úvod do Internetu — 100 Kč\núterý 27. 1. 2004 — Internet pro pokročilé — 100 Kč\nZačátek vždy v 16.00 h, délka trvání: 2 hodiny. Podrobnosti na www.erbenova.cz/rci.\nOrel otevřel v Blansku novou víceúčelovou halu\nzveřejněno: 4. 12. 2003, sport, přečteno: 5 820×\nV sobotu dne 29. 11. 2003 byla v Blansku za Katolickým domem otevřena další část sportovního areálu místní jednoty Orla. Po několikaleté výstavbě zde vznikl opravdu kvalitní sportovní komplex, nyní doplněný víceúčelovou sportovní halou a posilovnou.\nStepaři opět míří na MS do Riesy\nzveřejněno: 3. 12. 2003, ostatní, přečteno: 4 588×\nVe dnech 5. — 6. 12. uzavřou Dance Tappers Blansko na Mistrovství světa ve stepu v německé Riese letošní sezonu. Postoupili sem z květnové nominační soutěže, která se konala v Dolním Benešově u Opavy, s číslem 007 Forever. V těchto dnech DT svoji formaci secvičují a pilují poslední detaily čísla, které je inspirováno kultovní postavou britského filmového průmyslu — agentem Jamesem Bondem.\nStavba dočasně omezí přístup na městský úřad\nzveřejněno: 3. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 2 403×\nUpozorňujeme občany Blanska, že z důvodu postupu prací na stavbě „Veřejného WC“ bude v době od středy 3. 12. 2003 po dobu cca 14 dní dočasně uzavřena zadní brána do Městského úřadu (z ul. A. Skotáka). Přístup bude po tuto dobu (cca 14 dní) pouze z náměstí Svobody. Provoz kopírovacího centra v areálu MěÚ zůstává zachován.\nMěsto Blansko se prezentovalo na veletrhu MADI Travel Market 2003\nzveřejněno: 2. 12. 2003, cestovní ruch, přečteno: 3 695×\nV rámci jubilejního, již desátého ročníku, mezinárodního odborného veletrhu cestovního ruchu MADI se město Blansko účastnilo dne 5. 11. 2003 se svou expozicí „Blansko — Moravský kras“ prezentace měst a regionů ČR pod názvem MADI regiony, která vstoupila letos do šestého ročníku.\nzveřejněno: 2. 12. 2003, kultura, přečteno: 4 319×\nSpalování rostlinných materiálů na otevřených ohništích\nzveřejněno: 1. 12. 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4 197×\nPo sklizni plodů připravují zahrádkáři své pozemky na přezimování a činí kroky k zajištění úrody i v příštím roce. Při úklidu záhonů, travních porostů a prořezávání dřevin vzniká určité množství rostlinného odpadu, který nelze zkompostovat anebo jiným způsobem smysluplně na zahradě využít.\nzveřejněno: 1. 12. 2003, kultura, přečteno: 3 823×


Služby podpory zákazníků | harmonik.cz - účetní a ekonomický program\n+420 224 211 287\nDokumentace a videonávody\nDomů /Podpora /Služby podpory zákazníků\nDo podpory zákazníků patří celá řada služeb, které poskytujeme k ekonomickému systému Harmonik. Soubor služeb podpory zákazníků a jejich specifikace je přehledně zobrazen v níže uvedené tabulce. Uživatel, který si pořídí nový produkt, získá placenou službu podpory "vzdálený přístup" zcela zdarma po dobu následujícího 1 kalendářního roku.\nanalyza_dat_harmonik.pdf - aktualizováno: 01.09.2015, velikost: 0,5 MB\nHotline linka podpory zákazníků na telefonním čísle 224 211 287 je k dispozici v pondělí, úterý a čtvrtek od 08:30 do 17:00, ve středu od 08:30 do 18:00 a v pátek od 10:00 do 16:30 nebo na e-mailové adrese info @ harmonik.cz\nPopis služby podpory\nCena bez DPH / kalendářní rok (Kč)\nE-mail Podpora uživatelů nevyžadující přímou interakci, zahrnující e-mail, fax nebo poštu. Dotazy jsou pracovníky techické podpory průběžně zpracovávány a dle aktuálních možností vyřizovány. Maximální doba odpovědi na dotaz jsou 2 pracovní dny. zdarma\nTelefon (hotline) Je zahrnutý v podpoře "Vzdálený přístup". Pokud uživatel nemá tuto podporu aktivní, pak je možné řešit dotaz telefonicky, ale bez možnosti vzdáleného se připojení na uživatelský počítač. Pokud se nepodaří dotaz vyřešit telefonicky, pak uživatel může elektronicky poslat data firmy, ve které se problém vyskytuje a pracovníci technické podpory na těchto datech provedou analýzu. Návod, jak poslat data k analýze, lze stáhnout z níže uvedeného odkazu. Maximální doba na vyřízení analýzy dat a vyřešení dotazu jsou 3 pracovní dny. zdarma\nSpráva serveru Kompletní správa serveru, resp. všech databází a firem technikem naší společnosti přímo u zákazníka, včetně realizace update nebo upgrade daného kalendářního roku. Pravidelná návštěva u zákazníka dle jeho potřeb, obvykle cca 3 až 4 ročně. Do ceny není zahrnuté cestovné. 20 000\nPodpora pomocí vzdáleného připojení na počítač zákazníka, přes program TeamViewer, který je přímo integrovaný s IS Harmonik. Pracovník technické podpory po připojení k zákazníkovi může efektivně poradit s nastavením programu nebo interaktivně ukázat řešení situace, se kterou si zákazník neví rady. Jedná se o nejefektivnější a nejrychlejší nástroj pro podporu zákazníka. Podpora se spouští v hlavní obrazovce přes menu Klient / Zřízení přístupu z internetu. Po spuštění zákazník nahlásí pracovníkovi technické podpory ID spojení. 3 000\nPodpora pomocí vzdáleného připojení na všechny počítače zákazníka u větších firem pro neomezený počet počítačů, přes program TeamViewer, který je přímo integrovaný s IS Harmonik. Podrobnosti viz. řádek výše. 10 000\n2022.1 / databáze: 12\nOpraveny/upraveny mzdové číselníky. Číselník mzdových složek, v detailu MS je možné vyplnit text pro tisk na výplatní lístek.Číselník Parametry mezd, opraveno nefunkční výběr zákonného pojištění u promile 9.8, přidána možnost přidání textu pro příjem ... Více »\nDne 30. 3. 2022, rozhodla vláda o tom, že se od začátku dubna 2022, zvýší životní minimum o 10%. Od 1. 4. 2022 vstupuje v platnost, protože ke zvýšení životního a existenčního minima, není potřeba schvalování v Parlamentu/Senátu.\nPro účely mezd a... Více »\nMzdové formuláře 2022\nS blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V tomto článku sledujeme změny ve formulářích nebo zcela nové formuláře. Novinky ve mzdových formulářích pro rok 2022 pravidelně sledujeme a článek průběžně doplňujeme o nové informace... Více »


Brigády ve městě Bílov (okres Nový Jičín) a okolí | JenPráce.cz\nV lokalitě "Bílov, okres Nový Jičín" aktuálně nabízíme 52 brigád.\nDoporučujeme: Brigády ve městě Bílov (okres Nový Jičín) a okolí do e-mailu\nBartošovice (8 km)\nŠenov u Nového Jičína (14 km)\nNový Jičín (16 km)\nFryčovice (18 km)\nKopřivnice (18 km)\nOpava (23 km)\nV lokalitě "Bílov, okres Nový Jičín" a okolí je stále velká poptávka po nových zaměstnancích. Jen za poslední týden bylo přidáno 52 nových nabídek práce a brigád od různých společností, personálních a pracovních agentur. Za poslední měsíc je to celkem 52 nových nabídek! Právě proto je pravý čas porozhlédnout se po nové práci!\nMezi největší zaměstnavatele v lokalitě "Bílov, okres Nový Jičín", které u nás najdete patří "První novinová společnost a.s. (64)", "ABAS IPS Management s.r.o. (29)", "Aaron guard s.r.o. (29)", tak se určitě podívejte i na jejich aktuální nabídku práce.\nBuďte PRVNÍ, kdo se dozví o nových pracovních nabídkách ve městě Bílov (okres Nový Jičín) a okolí


V sobotu na Primě zazáří originální hvězda filmů Pedra Almodóvara! – Svět jí ležel u nohou | Prima LOVE\nV sobotu na Primě zazáří originální hvězda filmů Pedra Almodóvara!\nOdvrácenou stranu lesku a luxusu modelingu přináší francouzský snímek Svět jí ležel u nohou. Hlavní hrdinka si projde peklem. Snímek Svět jí ležel u nohou uvidíte v sobotu od 20.15 na Primě LOVE.\nRossy de Palma si zahrála v tv filmu\nVšechno se nicméně obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy jí její kamarádka přihlásí do modelingové agentury. Eva, která si připadá všechno možné jen ne hezká, pořádně zaujme. A tak trochu proti své vůli nastartuje zářivou modelingovou kariéru, která má ale pořádně hořký konec…\nRossy svou existencí zbořila mýtus krásy\nV snímku září nepřehlédnutelná španělská herečka, kterou proslavily snímky Pedra Almodóvara. Rossy se objevila například ve filmech Ženy na pokraji nervového zhroucení, Květ mého tajemství nebo Rozervané objetí.\nSvět jí ležel u nohou - Rossy de Palma\nSama je přitom se světem modelingu také spojena – její výrazný obličej totiž zaujal světové návrháře. Jako modelka spolupracovala například i se slavným Jeanem Paulem Gaultierem. Dvaapadesátiletá máma dvou synů žije v současnosti v Paříži. A to, že je svá a pořádně si to užívá, ukazuje i na svém Instagramu. Tato dáma má prostě šmrnc!\nA originální vkus jakbysmet.\nSvět jí ležel u nohou - Rossy de Palma na premiéře\nFrancouzský film Svět jí ležel u nohou uvidíte v sobotu od 20.15 na Primě LOVE.\nAutor: klo, Vydáno: 25.11.2016


Jak odstranit Tr/redcap.zioqa | Jak odstranit\nJak odstranit Tr/redcap.zioqa\nTr/redcap.zioqa je kybernetická hrozba pohledět. To spadá pod Trojan kategorie, a ita€™s škodlivé a nebezpečné. A to představuje obrovské škody na vašem systému, a vy sami. Trojské koně jsou v horní části spektra, kdy jde o nebezpečné infekce. Měly napadnout vaše PC s lstivost a podvod. Pak, jakmile jste uvnitř, zkorumpované. To vám dává přes nikdy nekončící bombardování křivd. Otázky začít malé. Ale, jak plyne čas, rostou. Mohou eskalovat jak v počtu a závažnosti. Takže, co začíná jako pouhé on-line vniknutí, vyvíjí. Jednoho dne, zjistíte, že tvář hrozící nebezpečí, jak se dostat uvízl s modrá. Ano, Modrá Obrazovka Smrti je platný možnost. Samozřejmost, ita€™s na minutu. Ale to je jedno! Ita€™s na vás, rozhodnout, zda chcete riskovat. Myslíte si, že jako nepatrný jako šance může být, theyâ€™re stojí za to? Zde€™s malou nápovědu. Theyâ€™re ne! Trojské koně představují nebezpečí pro vaše systemâ€™s dobře-bytost. Více tak, theyâ€™re nebezpečí pro vaše soukromí. Ano, thatâ€™s další problém, budete čelit v důsledku Trojan. Donâ€™t stát za to. Přijmout opatření proti kybernetické hrozby, jakmile jste si vědomi jeho existence. Najít jeho úkryt najednou. A mazat to na discovery. Ita€™s nejlepší věc, kterou můžete udělat. A to vám vydělá vděčnost své budoucí já.\nTrojské koně se obrátit k podvodu, aby napadnout váš systém. Theyâ€™re na mistrovský podvod. Přes mazaný a obratnost, se proklouznout kolem vás bez povšimnutí. Thatâ€™s pravým. Infekce vniká do vašeho POČÍTAČE bez povšimnutí. To se může zdát divné, vzhledem k tomu, budete muset schválit. Ale ita€™s pravdou. Trojan ošálí tak, že dává zelenou, a zároveň udržet si bezradný. Thereâ€™s proč jste donâ€™t si dávat souhlas k jeho přijetí. To didnâ€™t zeptat rovnou. Pokud nástroj byly jednoduché, odmítnutí následuje. Nikdo by dobrovolně souhlasit s instalací infekce, že? Thatâ€™s proč, nástroj vybere záludný přístup. To neponechává žádný prostor pro odmítnutí. To se skrývá za freeware, spamové e-maily, poškozené vazby. To může dokonce předstírat, že být falešný systém nebo aktualizace programu. Jako Java nebo Adobe Flash Player. Takže můžete věřit, youâ€™re instalace aktualizace, ale youâ€™re ne. Ve skutečnosti, youâ€™re umožňující v přestrojení Trojan do vašeho PC. Tento scénář se odehrává v důsledku nedostatku opatrnosti. Thatâ€™s co kybernetické hrozby kořist. Potřebují tě dát do nedbalost. Spoléhat se na štěstí, místo due diligence. Pokud dáte do důvěřivost, rozptýlení, a spěchu, usnadnění jejich invaze. Je to něco, chceš? Nebo by se vám spíše, vyhnout se nebezpečí, jak se dostat uvízl s jedním na nehodě? Vybrat bdělost nad nedbalost. To poskytuje lepší alternativu.\nTr/redcap.zioqa hrozba ohrožuje vaše soukromí. Z toho vyplývá, pokyny špehovat své každodenní činnosti od chvíle, kdy ho napadne. To sleduje všechny online pohyb. A, to doesnâ€™t zastavit na pozorování. To také zaznamenává všechno. Nechte to vstřebat. Nebezpečné infekce má záznam všechno, co děláš, zatímco procházení. To znamená, že má držet vaše osobní a finanční údaje. Jste ochotni věřit Trojan vaše soukromé informace? Ještě více, když si uvědomíte, co to dělá s ním. Jakmile Tr/redcap.zioqa nástroj za to, že je ukradl dostatek dat, odešle to. Odhaluje to, aby lidé, které publikoval. Počítačoví zločinci s pochybnými úmysly. To jsou ty lidi, chcete svěřit své soukromí? Nebo by jste raději držet je v tajnosti? Takže si laskavost a zbavit se hrozby co NEJDŘÍVE. Donâ€™t umožňují Trojan zůstat ani o vteřinu déle, po zjištění. Jeho rychlé odstranění ušetří spoustu problémů. Donâ€™t zpoždění. Smazat to teď. Zpoždění mají následky.\nRuční Tr/redcap.zioqa Odstranění podle Pokynů\nTr/redcap.zioqa infekce je speciálně navržen, aby se peníze na jeho tvůrců jedné cestě nebo jiný. Odborníci z různých antivirových firem, jako je Bitdefender, Kaspersky, Norton, Avast, ESET, atd. radí, že není neškodný virus.\nPokud provádíte přesně níže uvedených kroků, měli byste být schopni odstranit Tr/redcap.zioqa infekce. Prosím, postupujte podle pokynů v přesném pořadí. Prosím, zvažte vytištění této příručky nebo máte jiný počítač k dispozici. Nebudete potřebovat žádné USB klíčenky nebo Cd.\nKROK 1: Vystopovat Tr/redcap.zioqa související procesy v paměti počítače\nKrok 2: Vyhledejte Tr/redcap.zioqa spuštění umístění\nČistý Tr/redcap.zioqa virus z windows registru\nKrok 4: uvolněte možné škody způsobené Tr/redcap.zioqa\nPozor! to může zlomit vaše připojení k internetu. Předtím, než změníte nastavení DNS použijte Google Veřejné DNS pro Tr/redcap.zioqa, ujistěte se, že zapsat aktuální adresy serveru na kus papíru.\nUpozornění, mnohonásobný anti-počítačový virus snímač rozpoznání možné malware v Tr/redcap.zioqa.\nTr/redcap.zioqa deaktivuje nainstalované bezpečnostní Software.\nSpolečné Tr/redcap.zioqa chování a některé další text emplaining som informace vztahující se k chování\nIntegruje do webového prohlížeče prostřednictvím rozšíření prohlížeče Tr/redcap.zioqa\nTr/redcap.zioqa je připojen k Internetu bez vašeho povolení\nTr/redcap.zioqa ukazuje komerční inzeráty\nStáhnout nástroj pro odstraněníChcete-li odstranit Tr/redcap.zioqa\nTr/redcap.zioqa uskutečněné verze Windows OS\nEliminovat Tr/redcap.zioqa z Windows\nZ Windows XP, odstraňte Tr/redcap.zioqa:\nOdebrat Tr/redcap.zioqa z vaší Windows 7 a Vista:\nMazání Tr/redcap.zioqa od Windows 8 a 8.1:\nZ vašeho prohlížeče odstranit Tr/redcap.zioqa\nTr/redcap.zioqa Vyjmutí z Internet Explorer\nVymazat Tr/redcap.zioqa z Mozilla Firefox\nUkončit Tr/redcap.zioqa od Chrome\n« Jak odstranit Trojan.sibakdi\nJak odstranit Email.onesearch.org »


Zprávy týkající se nových fúzí a akvizic se v minulém týdnu postaraly o největší týdenní růst evropských trhů za poslední čtyři roky - Patria.cz\nZprávy týkající se nových fúzí a akvizic se v minulém týdnu postaraly o největší týdenní růst evropských trhů za poslední čtyři roky\nEvropské trhy zaznamenaly v minulém týdnu největší růst za poslední čtyři roky. Dělo se tak jednak díky novým zprávám na poli fúzí a akvizic, a také díky výstupu amerického Fedu, který po zveřejněných makrodatech nehodlá inklinovat k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Největší procentní nárůst tak zaznamenaly akcie společností jako jsou ABN Amro (+19 %), když u tohoto nizozemského giganta probíhaly spekulace o možné fúzi s britskou bankou Barclays Plc.\nAkcie Barclays přidaly za posledních 5 dní 11 %. Automobilový sektor posiloval díky řadě nových zpráv, v čele se spekulacemi o možném prodeji divize Chrysler, kterou by DaimlerChrysler mohla nabídnout společnosti Magna International Inc. a dalšímu nejmenovanému investorovi. Akcie DaimlerChrysler si tak v minulém týdnu připsaly 15 %. Akcie německého Volkswagenu rostly o 13 %, když společnost Porsche dosáhla více jak třetinového podílu ve společnosti a bude podávat povinnou nabídku k odkupu.\nAkcie italského Fiatu posílily o 7 % po oznámení, že společnost hodlá učinit zpětný nákup akcií v hodnotě 1,4 mld. EUR. Národní indexy rostly ve všech 18 zemích západní Evropy, celoevropský index DJ Stoxx 50 přidal pěkných 5 %, německý DAX index získal 4,9 %, francouzský CAC 40 rostl o 4,7 %, britský FTSE 100 index o 3,4 %.


Scrabble original | Agátin svět\nÚvodní stránka Hry a hračky dle typu Společenské hry Deskové hry Scrabble original\nDnes už klasická slovní hra na principu tvorby křížovky. Hráč musí využít co nejlépe svých 7 náhodně vytažených písmen k tvorbě slov na herním plánu. Slova musí navazovat na ta dříve umístěná jako v křížovce. Světově proslulá hra ! Chci vědět víc\n- plátěný sáček na hrací kameny\nKvalitní provedení standartní hry.


ODENWÄLDER Spací pytel Klima Soft cold Dots azur 60 cm - 110 cm - pinkorblue.cz×Verze pro mobil je k dispoziciPřepnout na náhled pro mobilZákaznická linka: 800 500 450\nODENWÄLDER Spací pytel Klima Soft cold Dots azur 60 cm - 110 cmVelikost:\nMnožství:121.826 KčCena včetně DPH:\nPopis výrobkuTo by se Vám také mohlo líbitTyto výrobky byly také koupenyČíslo výrobku: A16595400000002\nse v daný den doručit. Jestliže Vás nezastihne, opakuje se totéž následující pracovní den. Pokud Vás ani druhý den nezastihne, zůstává balík po 10 dnů uložen na depu PPL. Pak je nám vrácen. Naše nejprodávanějšíODENWÄLDER Spací pytel Klima Soft cold Dots azur 60 cm - 110 cmVelikost:\n60 cm 70 cm 90 cm 110 cm 1.826 Kč


Praha 6 na úklidu sněhu ušetřila. Metařů v ulicích ale ubylo - Metro.cz\n8. ledna 2016 10:43 Robert Oppelt\nMísto paušálu teď dostávají brigádníci jen šest set korun za odpracovaný den. To ale způsobilo, že řada znich ztratila o brigádu zájem. Ze zhruba pěti set jich radnici zbylo 280. Radnice šetří, ale zároveň také přicházejí stížnosti, že se málo uklízí.\nMluvčí Martin Churavý uvedl, že se na šestce uklízí všude a rozhodně se podle něj nemůže stát, že by chodníky někde zůstaly pod sněhem. „Tam, kde nemáme brigádníka, uklízí najatá firma strojově,“ uvedl.\nDíky zrušení paušálu počítá radnice s úsporami vřádu milionů korun. Pokud mají lidé ze šestky pocit, že se u nich neuklízí, mají to podle Churavého sdělit přímo radnici, která zjedná nápravu. Stačí zavolat na infolinku 800 800 001.\nDalší články k tématu: úklid, Brigáda, radnice, chodník


2x do stejné řeky vstoupíš! (I.)\nJarka Kastnerová (nyní již Jarka Lorie Schneider) toho má za sebou opravdu hodně. V 80. letech gymnastka, v 90. letech kulturistka, trenérka, promotérka Ms. Olympia a podnikatelka. Úspěch střídal větší úspěch. Pak ale přišel pád - jednou je člověk nahoře, jednou zase dole. Jarka má za sebou několik ne zrovna nejšťastnějších let, ale jak říká: „Bůh vezme, Bůh vrátí.“ Nyní je opět v plné životní síle a návrat plánuje se vší parádou. Loni se rozhodla pro organizování dosud nevídané soutěže legend, které většina z nás zná pouze z fotek a starých záznamů. Co všechno tomu předcházelo, jaké business vztahy panují v IFBB, kdo si brousí zuby na trofej a… bude soutěžit i Ronnie? To a mnoho dalších lahůdek ze zákulisí organizace IFBB Pro World Masters Vám přiblíží následující rozhovor, který se uskutečnil přes Skype.\nJarka Kastnerová a Gary Strydom\nZdravím vás do Miami. Jak se daří?\nDaří se velmi dobře, děkuji. Jsem už několik měsíců ve vražedném tempu, přípravy na soutěž mi zabírají podstatnou část dne a mimo to jsem v jednom kole ve svém fitcentru, které už několik let provozuji.\nHlavní důvod tohoto interview je nasnadě: Jste pořadatelkou soutěže IFBB Pro World Masters, která se uskuteční 10. 12. 2011 v Miami na Floridě. Jak člověka napadne pořádat takovouto mega akci?\n(smích) Už bych si nepomyslela, že ještě jednou vkročím do stejné řeky. Prošla jsem si opravdu těžkou životní situací, kdy mi zemřel manžel, zbankrotovala jsem a život se mi sesypal. Já mám ale povahu, že vstanu i z mrtvých a budu bojovat dál do posledního dechu. Taky jsem si našla cestu k Bohu - něco, co jsem kdysi vůbec neřešila a nevyhledávala. Bůh vezme, Bůh vrátí. Když jste ale „ready“, vrátí zpátky v ještě větší míře a v hlubším poznání. A můj čas přišel a já „ready“ jsem. Jsem připravena obejmout můj život a sport, který miluji. Vydala jsem také knihu, která je propagací dlouhověkosti, disciplíny, umění a krásy budování těla a mysli.\nJako červená nit se knihou táhne téma věku, resp. dlouhověkosti. Mám prostě chuť ukázat, že s přibývajícím věkem nic nekončí. Tyto své aktivity jsem shrnula do projektu Life After Olympia. Snahou je postarat se o starší závodníky - veterány, kterým se po skončení profesionální kariéry nikdo nevěnuje a velmi rychlo se na ně zapomíná.\nTahle soutěž bude vzdáním holdu legendám minulosti i současnosti. Tady ve státech je mnoho bývalých kulturistů a sportovců vůbec, kteří jsou již v důchodovém věku a žijí pouze z fotografií a své zašlé slávy. Ne každý může být podnikatel a zajistit se na stáří. Chtěla jsem je pozvat zpátky na pódium a vím, že to je pro ně ta nejlepší motivace, kterou mohou dostat. A tak jsem si řekla, že výtěžek své knihy věnuji tomuto závodu, a věřím, že kulturistický průmysl se v budoucnu k podobné myšlence přidá.\nKulturistice dlužím hodně. Kulturistika mi vždy pomohla vzpamatovat se ze svých pádů. Díky ní jsem si vydělala velké peníze, našla nový domov a dočkala se i amerických vnoučat.\nZkuste popsat hlavní milníky, které vedly až do stavu, kde jsme nyní - pár týdnů od soutěže.\nTím člověkem, který v IFBB Pro rozhoduje, co, kdo, kdy a kde, je Jim Manion, předseda IFBB. Jima jsem znala jen zběžně, když jsme se jednou potkali na nějakém banketu. V minulosti jsem totiž organizovala soutěže a pracovala pod jiným prezidentem - Waynem DeMiliouem.\nPosunu se o nějaký ten měsíc dopředu… Sedím doma u svého počítače a nervózně píšu Jimovi e-mail, ve kterém se znovu lehce představuji, připomínám mu pořádání svých dosavadních 9 soutěží na okruhu IFBB v 90. letech a žádám jej o pořádání soutěže. To jsem ještě netušila, že se z toho vyklube Pro World Masters. Já jej totiž původně žádala o pořádání Olympia Masters. To se psal květen minulého roku.\nDopsala jsem e-mail, nervózně stiskla na obrazovce „send“ a najednou jsem se začala celá chvět, protože jsem tušila, jaké monstrózní soukolí v tu chvíli roztáčím. Vše to byl mix emocí. Měla jsem za sebou několik smutných let a vím, že ne každý umí vítat s otevřenou náručí. Odpověď přišla velmi rychle: „Welcome back!“ napsal a zároveň dodal, že nedoporučuje název „Olympia“, protože jen za užití jména je poplatek 50.000 dolarů splatný společnosti AMI a promotérovi Robinu Changovi, který má licenci na pořádání Olympia Weekendu. „Uvidíme příští rok,“ řekla jsem.\nPůvodně zamýšlená částka na prize money (pozn. red.: odměny závodníkům) měla činit 100.000 dolarů, ale po poradě s Ronniem Colemanem a Shawnem Rayem jsme to vytáhli na 240.000 dolarů s tím, že 100.000 dolarů by měla být cena pro vítěze a motivace pro atlety, kteří léta pořádně netrénovali. A tak do toho dávám 240.000 dolarů. Vše z mé knihy. Vítěz tedy bere 100.000 dolarů, dále bude oceněn nejlepší comeback částkou 20.000 dolarů - Shawn Ray’s Best Comeback, za pózování bude 5.000 dolarů - Kevin Levrone’s Best Posing Award a 20.000 dolarů je určeno pro vítězku kategorie bikiny. Věřím, že se mi náklady vrátí z prodeje vstupenek. Chtěla bych, aby soutěž zároveň prolínala několik rovin: sportovní, historickou, produkční a zábavní.\nZačalo tedy obvolávání kulturistů a zjišťování, jestli by za tyhle peníze do toho šli, se mnou jako pořadatelkou. Původně jsem chtěla dostat zpátky lidi jako Shawn Ray, Kevin Levrone, Flex Wheeler, ale ti nakonec startovat nebudou. Shawn na rovinu řekl, že závodit už nechce, ale že mi s tím pomůže. Což taky dělá. Je po celý rok na mé výplatní listině.\nS Louem Ferrignem\nSpolupracovník zvučného jména se tedy nabídnul sám. Jak obtížné bylo sehnat ostatní klíčové lidi?\nChce to čich na správné lidi a nebát se mířit hodně vysoko. Mít ty správné spolupracovníky je alfou a omegou úspěchu. Sama bych to pochopitelně nezvládla a jsem pyšná na to, že se nechal najmout stejný realizační tým, který pořádá soutěž Mr. Olympia. Co více si promotér může přát?\nS pořadatelstvím máte veliké zkušenosti, vše se ale v minulosti konalo v Česku. Tato soutěž je ve státech vaše první, je to tak?\nPřesně tak. Je potřeba si uvědomit, že lidi, kteří v IFBB rozhodují, komu dají zelenou, mají velký osobní problém s tím, dát to někomu, kdo není Američan a koho nemají oťukaného. Nikoho nového mezi sebe nechtějí. To je fakt a je potřeba počítat s mnoha klacky pod nohama, které tam lítají od různých lidí a z různých stran. Mám za sebou organizování 9 velkých soutěží včetně Ms. Olympia v roce 1998, ale uplynulo plných 12 let od doby, kdy jsem pořádala soutěž naposledy.\nCo tedy jejich obavy rozptýlilo?\nU mnohých nejsou rozptýleny ještě dodnes. (smích) Několik vlivných lidí se za mě přimluvilo a postavili se za mé schopnosti toto utáhnout. Byl to hlavně Ronnie Coleman, který Jimovi jasně řekl, ať mi to dá. Pomohli taky Shawn Ray, Lou Ferrigno, Lee Haney a další. Všichni jsou velmi nadšení, že se našla cesta, jak se svým způsobem postarat o kulturisty veterány, kteří již nemají jinou možnost účastnit se hodnotných závodů. Takto by mohli pokračovat v závodění dalších 10, 20 let.\nShawn Ray je velmi aktivní, pořád se motá na soutěžích jako reportér, je promotérem své vlastní Shawn Ray Classic, zastupuje nutriční společnost, pracuje pro server Musculardevelopment.com atd. Jak se přihodilo, že se nabídl pro spolupráci?\nShawn toho evidentně zvládá hodně a myšlenka vytáhnout zpátky na pódium staré legendy jej zaujala. Sám je jednou z nich, a tak má k těmto lidem blízko. Je to ale hlavně businessman, to je potřeba si uvědomit. Já pomůžu tobě, ty pomůžeš mně. No a tak jsem si řekla, že Shawna do soutěže zatáhnu i jinak než čistě obchodně. (smích)\nJá ještě před kulturistikou dělala dlouho gymnastiku a dcera Shawna Asia Monet, která má 6 let, dělá taky gymnastiku. A tak jsem Shawnovi nabídla, že by tam mohla mít malé vystoupení před velkou audiencí. Veškerá Shawnova profesionalita šla v ten moment stranou a probudil jsem v něm 100% táta, jehož malá dcerka bude mít možnost ukázat se před tolika lidmi. Najednou byl z toho celý vzrušený, smál se, samozřejmě souhlasil, ale nervózní je už teď. (smích) Pochopitelně to začal všude pyšně hlásit, takže teď už to musí vědět všichni Shawnovi známí. Mně alespoň dělá dobrou reklamu.\nS Darremem Charlesem\nUž vidím ty závistivce, kteří v tom uvidí kalkul a zviditelnění se.\nSamozřejmě, spousta lidí v tom vidí „rodinný podnik“, ale to je jejich problém. Nevidím na tom nic špatného. Když jsem jí poprvé viděla na YouTube, ani jsem nevěděla, že je to jeho dcera. Navíc je absolutně kouzelná. Ve světle všech legend sportu, které tam vystoupí, to bude příjemné odlehčení. Malá Asia Monet otevře kategorii bikiny. Původně jsem žádné „kočky“ v plavkách na soutěži legend mít nechtěla, ale Jim Manion říkal: „Jarko, vezmi ty bikiny, musíš si trochu pohrát s hladinou testosteronu u diváků.“ (smích) Nejprve jsem k tomu byla skeptická, ale něco na tom je. Jednak tam přijdou lidi, kteří by tam jinak třeba nedorazili, jednak mi Jim na oplátku snížil finanční poplatek z 30.000 dolarů na 20.000 dolarů. Takže: „Bikini? Yes, bring it on!“\nMě buď lidi mají opravdu rádi, nebo se mnou nemohou vyjít - nic mezi tím. Já jsem do všeho šíleně zapálená a svou hyperaktivitou a tahem na branku asi občas někomu šlápnu na kuří oko. Pokud něco dělám, jdu přes mrtvoly a nic mě nemůže zastavit. Nedělám to ale úmyslně, je to ve mně. Nemohu pochopit, že někdo nesdílí moje nadšení nebo nerozumí tomu, co a proč dělám. Učím se ale sama sebe více kontrolovat a byla bych ráda, kdyby mi lidé rozuměli.\nVe druhé části rozhovoru s Jarkou Kastnerovou se dozvíte mimo jiné exkluzivní zákulisní informace\no plánovaném startu Ronnieho Colemana na soutěži!\nPo 24 letech znovu spolu na pódiu: Tony Pearson a Juliette Bergmann\n17.11. 10:04 ZdenekRazic - Ronnie se taky neukaze urcite..\n16.11. 21:12 RANDO - Levrone sa neukáže ? Pred vyše rokom bolo okolo neho rušno..\n16.11. 13:02 jari - Já to vůbec nechci hanit, paní Kastnerové si vážím, koneck.. +1


Podzimní Sázavafest láká na Prague Conspiracy, Nightwork či Mandrage – Novinky.cz\nstředa 6. října 2010, 9:31\nPrague Conspiracy je dnes pravděpodobně nejlepší česká ska skupina. S talentem pro chytlavé, jednoduché písničky, příjemnými kytarovými sóly a výbornou exotickou zpěvačkou patří k vrcholům Sázavafestu.\nJe přímým pokračováním skupiny Prague Ska Conspiracy, která obdržela cenu Anděl. Nyní hraje v pozměněném složení, upustila od dechové sekce a dala víc prostoru kytarám a zpěvu.\nTaké Basta Fidel hledají inspiraci ve strhujících jamajských rytmech, ale nebrání se ani vlivům balkánským. V roce 2001 vydali první demonahrávku a následovala studiová alba Had má více těl než-li rukou, Plezír a Fu. Byli nominováni na žánrovou cenu Anděl v roce 2006.\nNa Podzimním Sázavafestu vystoupí i tancechtiví Nightwork, kteří pop obohacují o bláznivý humor nebo Mandrage. Ze Slovenska dorazí kytarovka Lavagance, dále zahrají Kurtizány z 25. Avenue v čele s Tomášem Varteckým a Lucie Kostelecká a M. A. T. Band.\nAkční cena do konce října je 240,-Kč (+poplatky) v předprodejní síti Ticketpro. Do konce října k nákupu dvou vstupenek získáte třetí zdarma. Cena vstupenky na místě je 350 Kč.


VR headsetů se poprvé prodal milion za kvartál | Grunex.com\nVR headsetů se poprvé prodal milion za kvartál\n„Velká“ virtuální realita hlásí prodejní úspěchy. Podle analytické firmy Canalys se ve třetím kvartálu letošního roku prodalo přes milion kusů VR headsetů. Jde vůbec poprvé, co prodeje tento milník přesáhly.\nNejlépe se dařilo Sony. Její PlayStation VR získalo 49% podíl ze všech prodejů. Kromě nízké cenovky zřejmě pomohlo rozšíření PlayStation 4 konzolí. Na druhém místě skončil s 21 % Oculus a 16 % získalo HTC Vive. Zbylých 14 procent patří „ostatním“.\nCanalys dodává, že spousta prodejů PS VR patří Asii, přesněji v Japonsku existuje řada míst, kde si VR lze vyzkoušet a na základě toho kupují zájemci PS VR domů. Sony rovněž přidalo do základního balení kameru, kterou jste si dříve museli koupit samostatně nebo hledat bundle.


Zámek Holešov turistická sezona 2021 | Rádio Kroměříž\nZámek Holešov turistická sezona 2021\nVýstava Největší záhady a tajemství světa, Zámek Holešov 3. 6. – 29. 8. 2021\nNejvětším výstavním projektem letošního léta na zámku v Holešově bude unikátní kolekce replik, faksimilí a reprodukcí nejtajemnějších předmětů všech světadílů. Exponáty mají jedno společné – okolnosti vzniku nebo účel obklopují záhady a tajemství. Výstava se jmenuje Největší záhady a tajemství světa, začne 3. června a potrvá do 29. srpna.\nVýstava představí čtrnáct stanovišť s exponáty a instalaci umocní moderní multimediální prvky jako videomapping, televizní obrazovky, speciální světelné efekty či holografie. Dominantou bude obří replika sochy Moai - symbolu Velikonočního ostrova, nicméně nejdražším exponátem propracovaná kopie slavné Mitchell-Hedgesovi křišťálové lebky, která se stala hlavním vizuálem výstavy. Originál byl objeven v roce 1927 u mayského města Lubautum v dnešním Belize. Má odnímatelnou čelist a údajně vyvolává hypnotické stavy. Kopie je stejně jako originál vybroušena z jednoho kusu krystalu přírodního křišťálu v poměru jedna ku jedné. Krystal pochází z naleziště v Jižní Americe a replika tak má ve srovnání s originálem nejbližší možné složení.\nPozornost návštěvníků jistě zaujme také série náboženských artefaktů - Svatý grál, ze kterého Ježíš Kristu pil při Poslední večeři Páně, kopí osudu, které mu římský voják zabodl do boku a relikvie Turínského plátna, do něhož Kristovo tělo po ukřižování zabalili. Na více než čtyři metry dlouhém pruhu látky zůstal okem viditelný otisk jeho tváře a těla. Ne všichni odborníci s tímto tvrzením ale souhlasí. Výjev do plátna si návštěvník v Holešově může prohlédnout prostřednictvím videomappingu.\nPřipomínkou jedné z nejstarších civilizací světa bude Sumerská hvězdná planisféra. Jde o mapu zemské polokoule, která pravděpodobně odkazuje k biblické zkáze Sodomy a Gomory. Jako „hudební zbraň hromadného ničení“ je přezdívaná stříbrná trubka z hrobky faraona Tutanchamona. Traduje se, že dokáže přivolat válku a patří do série objevů britského archeologa Howarda Cartera, který faraonovu pohřební komoru objevil v roce 1922.\nDalší exponát je maketou mystické knihy Codex Gigas zvané Ďáblova bible. Originál pochází pravděpodobně ze 13. století a v chrudimském klášteře ji zřejmě sepsal jediný člověk. Má 640 stran a dřevěné desky s kovovým zdobením potažené kůží udajně ze 160 oslů. Pojmenovaná je podle zobrazení ďábla.


Kinder Grinder 2018 / Tiskové Zprávy / MarastMusic - Culture Extravaganza\n10.03.2018, Modrá Vopice\nPo šílené ženě, dožadující se sňatku s nevybuchlým dělostřeleckým nábojem, objevil náš záchranářský tým v bombardované milionářské části města dalšího přeživšího. Po fyzické stránce zdá se býti objevený muž v pořádku, jeho psychika si však žádá zásah odborníka a proto jsme tady! KINDER GRINDER 2018\nFestival KINDER GRINDER se vrací, už po sedmé! Grind corový line up jako v minulých letech, tentokrát s headlinerem, který v rámci České republiky střídá podia výhradně jen na festivalech Obscene Extreme a Brutal Assault.Nám se ale lstí podařilo přesvědčit EXCREMENTORY GRINDFUCKERS o tom, že i KINDER GRINDER je velký festival a že dřevěná bouda Modrá Vopice je ve skutečnosti zastřešený stadion v centru Prahy. Němečtí EXCREMENTORY GRINDFUCKERS jsou aktivní již od roku 2001, nejsou tu proto aby kázali, jsou tu proto aby bavili. Sebe a pokud se Vám trefí do noty, tak i Vás! Grind core, techno, teplý pop, to všechno jsou EXCREMENTORY GRINDFUCKERS!\nFrancouzsko-tuniská KALIYUGA si v Modré Vopici už zahrála a to během Fekal Party. Debutní album vydali loni za laskavé péče tuzemských L´inphantile Collective a jejich živé sety patří k těm nejlepším, které Vám evropská grindová scéna může naservírovat. V jejich tvorbě nalezne taktéž blackové i crustové momenty a nutno dodat, že Emi, vokalistka a tahounka kapely je prostě živel!\nČeští BOWEL FUCK dozráli jako víno! Jejich bublající goregrind časem přerostl v grind core klasického vyznání. BOWEL FUCK jsou bez nadsázky Squash Bowels tuzemské scény!\nINSISTENT, nové jméno, staré ksichty! Nová grind core kapela z českých luhů a hájů, založili ji před pár měsíci úprchlí trestanci z Destructive Explosion of Anal Garland, je na co se těšit! Ve vopici bude živá premiéra!\nAFTERCOME, pražská smečka z HC/GC podhoubí, na kontě debutní ípíčko a v jejich řadách nově i pan Beherit (Ahumado, Uprise, King Keporkak)předprodej: http://www.neonarcis.com/koncerty#show-2018-03-10info: neonarcis@seznam.cz\n20:30-21:00 BOWEL FUCK\n22:30-23:30 EXCREMENTORY GRINDFUCKERS\nZačátek akce: 18:30\nInfo: 290 / 320 kč\nTagy: Aftercome, Insistent, Kinder Grinder, Bowel Fuck, Kaliyuga, Excrementory Grindfuckers


Z galerie průkopníků (Rohování)\nOstatní sporty neděle, 29 listopad 2020\nNaše galerie výkvětu čs. Těžkoatletického sportu byla by neúplnou bez tohoto výrazného profilu.\nMistr Fridolin Hojer stál u zrodu našeho zápasnického a vzpěračského sportu, kterému zůstal věren po celý život. Byl jeho adeptem, průkopníkem, učitelem-vždy stejně oddaným a loyálním. S Hojerovým jménem zůstane navždy spjat kus historie, nejen čs. Sportu zápasnického, ale i rohování. V r. 1891 byl zasvěcen pozdější učitel a propagátor Noble Art v rohovnický sport Australanem Charlesem Fenglerem a stal se náhle v umění rohovnickém odborníkem na slovo vzatým, jako byl a je odborníkem v methodách tělocvičných, žádný moderní systém nemá proň tajemství, sportovní kariéra F. Hojera vykazuje i řadu vzpěračských. Dnes stejně svěží a ohebný jako před čtyřiceti lety pracuje padesáti sedmiletý, nestárnoucí veterán žíněnky v ringu, ve své vzorné škole v Praze, podporován platně synem Jiřím, kráčejícím oddaně po cestě svého otce.\nZprávy z říše snů\nDojem knock-outovaného rohovníka. Robert Fitzimmons, jenž byl světovým championem od 17. Března 1897 až do 9. Června 1899, popisuje takto dojem knock-outovaného boxera:\nJe-li rohovník udeřen s dostačenou silou do čelisti a poslán na zem, zdá se mu bezprostředně nato, že poslouchá symfonii. Trubky zuřivě vřeští, flétny piští pronikavými, vysokými tóny, vlašské bubny rachotí a turecký hromuje, cimbály plesají a rohy slavnostně hlaholí.\nV té chvíli nohy rohovníkovi se nejistě pokoušejí o pohyb, ruce nabírají vzduch. Hudba počíná se vzdalovati a slábne. Rozhodčí zvolna, ale přesně odpočítává:\nRohovník nevidí pohyby rukou, odzvánějících umíráček a skandující jeho porážku. Snaží se jen usilovně slyšet vzdalující se orchestr. Nyní bubnování jest tak slabé, že se zdá zaléhat zdaleka, zdaleka. Turecký buben jest ještě sluchem postižený, ale rohy znějí tak lehounce, že nástroje zdají se být kdesi v nesmírné dálce. Trvá to věky-a přece rozhodčí došel k šesti. Zápasníkovi se zdá, že poslouchá hudbu celé hodiny. Pokouší se zvednout hlavu, napíná nervy. Jeho tvář mluví o agonii. Kdyby mohl alespoň ještě flétnu poslechnout! Příliš pozdě! Stěží postihuje zvuk trubky-a nadále vše umlká.\nFitzimmons, jenž zápasil více než třistakrát a jenž zřídkakdy seznámil se s podlahou ringu na deset vteřin-velmi trval na této své orchestrové teorii! Dokud slyšíte jedinou notu,“ říkal „dotud máte naději, že můžete ještě nabýt smyslů. Ustane-li však hudba úplně-konec. Jste mrtev!“\nČasopis Sport, roč. 4, 30. Dubna, 1924\nSportovní humor a karikatury na: FANZONE\nPřečteno 238 krát\n« Na jaře v Paříži (1955) Návrat po čtyřiceti letech »


Teveten Plus H | Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK\nTeveten Plus H je kombinovaný preparát, který obsahuje dvě účinné sloučeniny – eprosartan patřící mezi sartany a hydrochlorothiazid, který patří mezi diuretika.\nVyužití: Teveten Plus H používáme k léčbě vysokého krevního tlaku. Kombinovaný preparát je vhodný nikoliv jako první volba, ale spíš u již stabilizovaného pacienta, který je léčen větším množstvím léků a my chceme snížit množství užívaných tablet.\nPodávání: Teveten Plus H nesmí být užíván bez doporučení lékaře. Lék se vyrábí v podobě tablet o síle 600/12.5, tj. 600 miligramů eprosartanu a 12.5 miligramu hydrochlorothiazidu. Běžně užívaná dávka je jedna tableta denně.\nNevýhody: Předávkování nebo kombinace s jinými léky na tlak může způsobit jeho přílišné snížení. Sartany mají jinak efekt na hladinu draslíku v krvi, kterou zvyšují a při kombinaci s jinými léky (např. s Verospironem) mohou způsobit hyperkalémii. Podávání v těhotenství a u kojících žen se důrazně nedoporučuje. Diuretikum může způsobit dehydrataci a rozvrat vnitřního prostředí organizmu. O dalších možných nežádoucích účincích si přečtěte v článcích věnovaných zmíněným lékovým skupinám.


Nacházíte se: Areality Vysočina, s.r.o. » Nemovitosti » Pronájem bytu 1+1, Náměšť nad Oslavou\nPronájem bytu 1+1, Náměšť nad Oslavou, Ev.č.: 00014\nPronájem cihlového bytu 1+1, 28 m² v Náměšti nad Oslavou. Byt je po rekonstrukci, 1. NP cihlového domu, částečně zařízený - kuchyňská linka, elektrický sporák, pračka, lednička, vestavěná skříň v předsíni, skříňky v koupelně, sedačka, konferenční stolek. K bytu náleží společný uzamykatelný prostor s balkonem umístěný přímo na patře. Volný od 1.5. 2019.\nZasílám zajímavou nabídku nemovitosti "Pronájem bytu 1+1, Náměšť nad Oslavou, pronajato"\nMám dotaz k nemovitosti "Pronájem bytu 1+1, Náměšť nad Oslavou, pronajato"


řemínek deveroux, š. 22mm, jd48, sili, spona, černá, červený pr | Kuchyně-vestavěné-spotřebiče.cz\nřemínek deveroux, š. 22mm, jd48, sili, spona, černá, červený pr od výrobce s dobrým jménem Deveroux je k získání právě teď u nás za super cenu. Rychlý a bezpečný nákup u nás. řemínek deveroux, š. 22mm, jd48, sili, spona, černá, červený pr aktuálně zrovna za 445 Kč\nSilikonový řemínek Deveroux Zvýrazněte styl svých chytrých hodinek se silikonovým řemínkem JD48 v černé barvě s červeným pruhem z dílny firmy Deveroux. Řemínek značky Deveroux je jasnou volbou pro každého, kdo chce vystoupit z řady a zaujmout stylem a originalitou. Ukažte všem svoji eleganci a přizpůsobte si snadno vzhled svých chytrých hodinek podle příležitosti. Řemínek disponuje dostatečně univerzální délkou, díky čemuž padne na tenká i širší zápěstí. Velice jednoduchým způsobem lze upravit délku řemínku pro maximální pohodlí při jeho nošení. Samotná výměna řemínku je neuvěřitelně snadná. V balení najdete řemínek a dvě osičky pro snadnou montáž. Šířka řemínku: 22 mm Materiál: Silikon\nDrátové myši myš canyon cne-cms05dg\nCartridge Canon-Ink CLI36 barevná (1511B001)\nTeploměry bezkontaktní teploměr orava ly-168\nVestavná trouba Gorenje BO737ORAW\nLED žárovka Osram STAR, E27, 11W, kulatá, teplá bílá\nMlýnek mlýnek na maso kluge 489.8, 550w rozbaleno