Какво да направите, ако подовото отопление не се нагрява - потърсете повреди и отстраняване на дефекти\nЗапознаване с устройството за подово отопление\nЗа да знаете за вероятните причини, поради които отоплението на вашия дом работи периодично или изобщо не функционира, трябва да знаете принципа на работа на отоплителната система и как функционират основните части и конструктивните елементи. Ако вашият воден под не се затопля добре и не отговаря на посочените параметри, основните причини лежат на повърхността. Всичко е свързано с техническите недостатъци, направени по време на монтажа на водния под. Обикновено това са нарушения на инсталационната технология, избрани са грешни консумативи и допълнително оборудване..\nСпецификата на инсталирането на оборудване се състои в това колко правилно е положен водният кръг и как тръбопроводът е правилно свързан към отоплителната система. Липсата на правилни хидравлични изчисления, неправилната настройка на смесителния блок водят до факта, че отоплителният под започва да се влива в тръбопровода периодично или температурата му е значително по -ниска от необходимата.\nКогато оценявате цялата конструкция, можете да се съсредоточите върху следните структурни елементи на отоплителната система. Подовото отопление най -често не се отоплява поради следните причини:\nтермостатът и сензорът за контрол на температурата не работят;\nбалансиращият вентил не работи;\nциркулационната помпа спря да работи;\nпредпазителят на термостата отгоре е счупен;\nзадвижванията на входящите тръби на колектора са в неизправност;\nцелостта на водния кръг е нарушена;\nпроблем с байпаса.\nВсеки от тези елементи може да се повреди, което прави подовото ви отопление да не функционира..\nЗабележка: повреда на серво, сензори за контрол на температурата, има голяма вероятност за повреда на термостата. Подобна е ситуацията и с балансиращия вентил. Неизправен вентил няма да може да осигури нормално примесване на охладена вода към горещата охлаждаща течност. Съответно температурата на водата във водния кръг ще бъде недостатъчна за отопление.\nВъзможно е дълго да се изброяват вероятните повреди на отделни елементи на отоплителната система. Във всеки отделен случай ще трябва да потърсите непосредствената причина, поради която топъл под не се включва или работи с прекъсвания.\nПомислете отделно за най -често срещаните видове разбивка на подово отопление.\nКак работи подовото отопление – основният принцип\nПознаването на основните принципи на работа и проектиране на системата ще помогне за бързо откриване на повреда и нейното отстраняване. Отоплителната система, вградена в подовата конструкция, осигурява равномерно нагряване на повърхността. Популярността на такава система се осигурява от факта, че топлината се разпределя по периметъра на пода и равномерно загрява цялата стая..\nНай -често срещаните са два вида подово отопление – водно и електрическо. Принципът на действие на електрическата система е, че електрически кабел е монтиран в замазката или директно под финишното покритие, поради нагряването на което подът се нагрява. Системата се управлява от термостат. При прегряване автоматично се изключва.\nСхема на свързване на електрическо подово отопление\nТоплоносителят на водно отопляем под са тръби, които също се монтират в замазка или се фиксират по „сух“ начин с помощта на замазки или скоби към армираща мрежа, изолация или специални рогозки с вдлъбнатини. Тръбите, пълни с вода, са свързани към система за управление, която регулира температурата на пода.\nЕдна от нашите статии ще ви помогне да изчислите пода с топла вода. В него ще намерите специален калкулатор, примери за изчисления и инструкции.\nПринципът на полагане на воден под\nЕксплоатационните разходи на тези два вида са различни – водният под е по -икономичен, но когато монтажът не е възможен, се монтира електрически. Що се отнася до инсталацията – електрическите проводници са по -евтини, по -лесни за инсталиране, не създават никакви звуци по време на работа и не се нуждаят от допълнително оборудване – за воден под, ще трябва да инсталирате водна помпа.\nЗащо е невъзможно да се монтира водно топлоизолиран под в апартамент?\nКак да направите топъл под правилно? Този процес до голяма степен ще зависи от вида на системата, избрана за инсталиране. Редактирането не е толкова трудно, колкото изглежда, но е доста обезпокоително. Прочетете повече за това как да инсталирате топъл под в специална статия..\nКласификация на топлите подове според принципа на работа\nЕкспертите днес разделят подовото отопление на три основни типа: водно, електрическо и инфрачервено. Името вече е заложило техния принцип на действие, но е по -добре да го обясним малко по -подробно: Водните подове са подредени по елементарен начин – най -често в бетонната замазка за подове се монтират специални тръби, през които циркулира топла вода.\nПонякога тези маркучи просто се поставят под пода. Можете да свържете такива топли подове както към централно отопление, така и към газови котли..\nОсвен това последната опция е по -приоритетна – по този начин собствениците на жилища няма да трябва да зависят от сезонните връзки и прекъсванията на отоплението, а също и в този случай е по -лесно да се контролира температурата в помещението..\nПринципът на действие на електрическо подово отопление е донякъде подобен-под пода е монтирана мрежа от специален електрически едножилен или двужилен кабел с два слоя изолация. Струва си незабавно да опровергаем утвърдения мит, че такива подове не са подходящи за бани с висока влажност. Двойната изолация и плетеният щит надеждно предпазват кабела от контакт с влага.\nИнфрачервеният топъл под е филм с определена структура в два слоя, между които има въглероден нагревателен елемент. Тези ленти от филм са свързани помежду си с медни шини със сребърно покритие. По принцип такъв филм понастоящем се счита за един от най -популярните варианти за инсталиране на подово отопление, тъй като е много по -безопасен и по -прост от неговите колеги – няма риск от течове, а инсталирането отнема много по -малко време..\nИнфрачервеното подово отопление е оборудвано със сензори за контрол на температурата както за самия под, така и за температурата на въздуха. Отделно обаче няма смисъл да разглобяваме плюсовете и минусите на всеки тип подово отопление – много зависи от предпочитанията на собственика на къщата и възможностите на портфейла.\nНа пазара на профили има 3 вида структури:\nвода. Системата се основава на метално-полимерни тръби, затворени в бетонна замазка. Водата се използва като топлоносител, подава се нагрята от централното отопление или се довежда до необходимата температура в котела. Тръбопроводите са подредени по спирала или паралелно;\nелектрически. Нагревателните елементи са кабели, параметрите на микроклимата в помещението се регулират с помощта на термостат. Кабелите могат да бъдат положени под замазката, върху нея (т.е. под довършителните работи) или директно под довършителния материал. Първата техника е често срещана при подреждането на кухни, бани, балкони;\nинфрачервен. Те се основават на пръти или специално филмово покритие, работят от електрическата мрежа и са оборудвани с термостат. В първия случай работните елементи са графито-сребърни пръти, затворени в защитна медна обвивка. Версията с филм е по -лесна за инсталиране; в нея също се произвежда топлина от въглерод, запечатан в полимерен филм. Това решение не се страхува от механично въздействие..\nПоследната опция е модернизиран, универсален фабричен продукт, адаптиран към всякакви подови настилки.\nПодовото отопление не работи: причини и методи за тяхното решаване\nПървото нещо, което трябва да се реши в случай, че системата не функционира, е превключвателят. Това ще ви помогне да разберете защо топъл под не работи. Може би просто няма електричество поради задействане на прекъсвача. Става така, че линията е повредена и това води до внезапната й работа. Съвременните системи за подово отопление (повечето модели) са оборудвани със специални екрани, които показват с набор от символи, че са на тях. Също така е добра идея да проверите напрежението с клемите. Висококачественият топъл под до ключ не трябва да получава случайни повреди или аварии..\nЧесто, дори при наличие на напрежение в системата и нормална работа на превключвателя, се отбелязва, че топъл под не работи. Тогава цялата работа може да е в елементите на системата за подово отопление, регулатора или дори сензора. Трябва да знаете кои от тези елементи са къде. В края на краищата, когато купувате, не само се интересувахте кой топъл под е по -добър, но и какво прави всяко от устройствата. Системата се проверява по следния начин. Измерва се съпротивлението на тока. Стойността трябва да бъде равна на съпротивлението на кабела, избран като нагревателен елемент.\nИзмерването на напрежението на кабела е лесно. Можете да следвате тази процедура за нагревателен филм. Напрежението се разделя на полученото съпротивление. Получената стойност е токът, който е в системата за подово отопление. Ако го умножите по 220 волта, можете да получите необходимата мощност за системата за подово отопление. Тези стойности също са посочени в системния паспорт. Те трябва да се сравняват. Ако получената цифра се различава нагоре, тогава може би имате работа с късо съединение или просто с повреда на изолационния слой. Това може да се прояви и в неравномерната работа на топлите подове..\nТъй като подовото отопление предполага големи разходи, не се препоръчва да отстранявате проблемите сами. Могат да се нанесат още щети. По -добре е да се обадите на нашите специалисти от компанията Savard, които бързо ще установят причината и ще отстранят повредата. При ниска мощност причината за неизправността може да се крие в скалите. Естествено, те не могат да бъдат ремонтирани самостоятелно..\nМежду другото, някои безскрупулни продавачи на тази система не само не казват точно колко струва един топъл под, но и не предоставят паспорт за него, така че данните не могат да се сравняват. В такива случаи трябва да вземете средната стойност.\nАко получените данни показват, че изобщо няма напрежение, тогава можем да заключим, че има късо съединение. Сложността на ремонта се крие във факта, че е невъзможно да се идентифицира неизправност в бетонната замазка. В края на краищата трябва да вземете кабела и да го смените. Ще трябва да премахнете напълно замазката и да я инсталирате отново. Подът от фолио в това отношение позволява бързо и лесно да се извършват ремонтни работи..\nЧесто причината се крие не в самия под, а в сензора. След като разгледате пода, отидете до него. Сензорът по същество е резистор, тоест има съпротивление. Въз основа на показателите за съпротивление и температура е лесно да се изчисли колко правилно работи температурният сензор на системата..\nАко регулаторът е повреден, ще разберете за това от съобщенията на монитора. Между другото, повредата на регулатора е най -лесно сменяемият инцидент, тъй като този елемент на системата не е в пода или под бетонната замазка. Просто го издърпайте от тръбата и го сменете. Най -неприятното нещо, което може да се случи, е, че малка част от стената, върху която е фиксирана, ще бъде повредена. Между другото, цената на този елемент е доста адекватна..\nРегулаторът се проверява с мултицет. Също така ще трябва да зададете максималната температура за системата. Клемите трябва да показват напрежение. Ако преминете към минималната температура, напрежението в клемите трябва да изчезне.\nНе се препоръчва извършването на ремонтни дейности, ако топъл под внезапно престане да работи самостоятелно. По -добре е да се обадите на специалистите на нашата компания, които бързо и качествено ще извършат цялата работа вместо вас..\nНеизправности в електрическото оборудване\nПоследният важен момент, който трябва да се вземе предвид при неизправности с топъл под, е повредата на електрическото оборудване. Това включва всички устройства и агрегати, които се захранват с електричество. Основният елемент в тази група е циркулационната помпа, термостатът, който е на оборудването на смесителния блок. Устройствата могат да се повредят поради липса на напрежение в електрическата мрежа.\nОпределете изправната помпа или не, можете да използвате характерния звук на работа, който се излъчва от работещ блок. Можете да идентифицирате проблеми с термостата, както следва:\nпри правилна работа на устройството, моментът на въртене на стъблото е ясно видим. В случай на повреда този процес не се осъществява;\nняма нужда от ремонт на термостата. По -добре е да закупите ново устройство, което ще гарантира надеждна работа на цялата отоплителна система в бъдеще..\nВъзможни проблеми и тяхното проявление\nНеизправност в системата за водно подово отопление се проявява в рязко намаляване на нивото на комфорт в помещението.\nУсеща се физически:\nНай -често няма отопление, стаята се охлажда.\nПо-рядко потребителите трябва да се справят с прекомерната топлина, когато стане непоносимо гореща, а времето за нагряване на под с топла вода се намалява значително. Ако такава неизправност не бъде отстранена навреме, подовата настилка, замазката и самите тръби могат да се влошат..\nВъзниква въпросът защо подът с топла вода не се затопля добре или изобщо няма отопление?\nЧесто такива проблеми могат да възникнат веднага след инсталирането на системата при първото стартиране. Ето защо е важно да знаете изискванията за пускане на топъл воден под в експлоатация, както и да можете правилно да регулирате системата..\nЗа да не се притеснявате, чудейки се колко дълго топъл воден под се нагрява, си струва да се придържате към всички изисквания на технологията за монтаж при изграждането на “топъл пай”. Една от възможните причини за ниското качество на топлопредаване от системата е некачествената топлоизолация..\nПериодичното регистриране на енергия и температура може да бъде безценно при идентифицирането на проблема. Като проверите с тях, е много по -лесно да идентифицирате неизправността навреме..\nЕлектрическото подово отопление не загрява – причини и тяхното отстраняване\nЕлектрическото подово отопление получава енергия от електрическата мрежа. Те спират да работят, когато нагревателните елементи се повредят – термостат или температурен сензор, в резултат на което подовото отопление спира отоплението.\nВ статията ще разгледаме основните проблеми, въпреки че може да има и други повреди, които не са описани в това ръководство..\nЩе ви кажем какво да правите, ако електрическото подово отопление не работи, как да извършите ремонт и да пуснете устройството в действие за първи път..\nПри липса на електрическо подово отопление първо трябва да проверите наличието на електроенергия. За да направите това, трябва да погледнете термостата, има специален индикатор и ако той е включен, това означава, че токът тече. Ако не светне, тогава се извършва визуална проверка на наличните контакти и след това напрежението се определя с помощта на мултицет.\nАко на входа има напрежение, трябва да се уверите, че електрическата енергия достига до кабела или филма. След това се проверяват настройките (възможно е погрешно да е зададено минималното отопление) и надеждността на контактите (свързване на проводниците към клемите) – ако контактът е лош, пода спира отоплението.\nСлед това се определя напрежението на изхода – на кръстовището на проводниците с термостата. Ако не съответства на показателите в мрежата, тогава регулаторът трябва да бъде заменен..\nНедостатъчното отопление може да показва ниско напрежение, е необходимо да се инсталира стабилизатор на напрежението.\nГрешки по време на монтажните работи\nАко има подово отопление, но слабо, устройството често се включва, не получава степен или дори спира напълно да работи – причината е неправилен монтаж. След това ще трябва да диагностицирате всички елементи.\nАко подът не се затопли над 30 градуса:\nМощността е неправилно определена;\nВисоки топлинни загуби – лоша изолация;\nНагревателни елементи, поставени неправилно или стъпка избрана;\nТермичният сензор е разположен близо до повърхността.\nАко се допуснат такива грешки, тогава ще трябва да демонтирате пода и да преместите всичко отново..\nПодът може да не работи ефективно, ако сензорът е разположен близо до кабела. Ако е поставен в гофриране, тогава е лесно да го натиснете допълнително или обратно, издърпайте го на 5 см – това може да реши проблема.\nТоплият електрически под няма да функционира правилно, ако по време на монтажа не се спазват правилата за полагане – нагревателят е поставен под тежки предмети.\nДруг момент, който води до повреда на устройството, не е чистата инсталация (прекъсване на проводника). След това ще трябва да разглобите структурата, да потърсите участък с пориви и да премахнете проблемната зона..\nТермостатът не работи\nАко топъл под не се включва, тогава причината може да е в термостата – релето се е счупило или електронната верига е станала неизползваема. Можете да разберете, че устройството е дефектно, като директно свържете подовото отопление към мрежата. Ако се затопли, значи проблемът е в регулатора..\nТрябва да започнете да извършвате ремонт, като демонтирате устройството от седалката, така че клемите да са видими.\nСлед това трябва да проверите с мултицет или волтметър – дали 220 W се подава към термостата.\nАко необходимото напрежение е налично, трябва да се уверите, че контактите са надеждни и кабелът е свързан правилно. Поради слаб контакт, окабеляването може да изпадне и подовата програма ще покаже грешка – „Счупване на сензора“.\nАко всичко е нормално, тогава се измерва съпротивлението – контактите на мултицета и термостата са свързани. Получените данни трябва да са близки до паспортните данни. Ако те са равни на 0, тогава регулаторът е дефектен и той трябва да бъде изпратен за ремонт или заменен с нов..\nМожете също така да проверите дали устройството работи или не, както следва. Една крушка трябва да бъде свързана към клемите, към които са свързани проводниците на подовото отопление. След това приложете напрежение, като постоянно развивате температурния превключвател. В случай на експлоатация на устройството, когато се достигне стайна температура, лампата ще светне.\nСмяната на устройството със собствените ви ръце е лесна. Но първо трябва да изключите захранването. След това отворете предния панел, сменете стария термостат с нов и свържете всички проводници към него.\nТермостатите нямат предпазители за късо съединение. Тяхната функция в електрическите подове е възложена на автоматичен превключвател и RCD.\nИма два основни типа подово отопление. Това са водни и електрически системи. При правилен монтаж и експлоатация те имат високо ниво на надеждност. Срокът на експлоатация на двете тръби и може да достигне 50 години.\nРемонт на подово отопление може да се наложи по -рано, ако целостта на един от елементите на системата е нарушена. Трябва също така да се има предвид, че при закупуване на структурни елементи с недостатъчно качество, рискът от счупване се увеличава значително. Това се отнася както за тръби, така и за проводници и контролно устройство (термостат).\nВ случай на механични повреди, пренапрежение в мрежата, могат да се наблюдават различни неизправности. Премахването им може да отнеме значителна инвестиция от време и усилия. За да избегнете това, трябва внимателно да проучите инструкциите на производителя на такова оборудване. Всички негови точки трябва да се спазват стриктно..\nТемпературният сензор не работи\nДруга често срещана причина, поради която подовото отопление не се нагрява, когато термостатът работи, е проблем с температурния сензор. Ако се провали, подът няма да се изключи, което ще увеличи разходите за енергия.\nПри проверка на температурния сензор е необходимо да се измери неговото съпротивление и да се сравнят резултатите с паспортните данни. Допустими са малки отклонения, в случай на значителни несъответствия устройството трябва да бъде сменено.\nАко сте инсталирали сензора правилно – в гофрирането, тогава не е трудно да го промените. Няма нужда да демонтирате пода и замазката, просто трябва да отворите малко стената. Термодатчикът се изважда от гофрирането и се заменя с нов.\nПовреда на нагревателния елемент\nАко след извършените проверки сте установили, че термостатът и температурният сензор работят правилно и всички контактни връзки са с добро качество, тогава трябва да потърсите проблема в кабела.\nВъзможно е по време на монтажа да е имало прекъсване на кабела. Наличието на късо съединение може да се провери с мултицет, но е необходимо по -сложно оборудване, за да се определи мястото на прекъсването..\nПърво, кабелът е изключен от термостата и тестерът измерва съпротивлението между двете жили. Тя трябва да отговаря на фабричните спецификации – 11 – 700 Ohm. Приемливо несъответствие в рамките на 5%.\nАко стойността е 0, тогава има късо съединение. Това се случва, когато системата се прегрява или когато напречното сечение на кабела е изчислено неправилно. Ако устройството издава безкрайност, значи има прекъсване на проводника или е изгоряло. След това трябва да проверите връзките.\nАко индикаторите са в стотици оми, тогава трябва да свържете 2500 V манометър и да приложите повишено ниво на напрежение между плитката и кабелните жила. Стойността е 0 – кабелът е счупен или контактът е изгубен в ръкава, е необходимо да се определи мястото на повреда.\nЗа да определите точното място на неизправността, ще ви трябва:\nгенератор на сигнали;\nизгаряме през мястото, където изолацията е слаба – подаваме там повишено напрежение (10 kV), при наличие на напрежение във вените от 350 V, това води до образуване на запалване на заваръчната дъга;\nв същото време генераторът изпраща сигнали към кабела;\nоткриваме повреда с електрически сензор;\nВнимателно изследваме цялата територия с термовизор. На мястото на изгаряне ще има повишена температура.\nКогато използвате отоплителни рогозки, търсенето е много по -лесно, защото те са по -близо до повърхността.\nАко след проверка с мултицет (вижте инструкциите как да проверите) се установи късо съединение между жилата, тогава изгарянето не е необходимо. Можете веднага да свържете генератора и да потърсите мястото на повреда.\nСлед като идентифицирате мястото на повреда, можете да продължите директно към ремонта на кабела за подово отопление. Инструкциите стъпка по стъпка са следните:\nНа мястото на откритите повреди подовата настилка се демонтира.\nЗамазката или лепилото се отбиват.\nПо -често причината е, че контактът се губи в съединителя. Загрява се със строителен сешоар – това ще улесни процеса на изрязването му..\nСъединителят се отрязва в мястото на скъсване.\nВените са разделени на местата на скъсване.\nМонтирана е контактна втулка; първо трябва да се постави втулка върху кабела. Кръстовището трябва да бъде увито с електрическа лента.\nВтулката се премества в свързаната зона и се споява със сешоар за плътност.\nС просто прекъсване на кабела процесът е същият. Само че няма съединител, който да се реже.\nНеизправност на инфрачервения филм\nИнфрачервеното фолио принадлежи към електрически подове и може да не работи поради горепосочените причини: без захранване, неправилен монтаж, счупен термостат или термичен сензор.\nНо филмът има свои собствени характеристики – той е свързан към мрежата с проводници, които са свързани към медната шина със скоби. В случай на лош контакт металът се окислява, това води до отворена верига.\nСледователно, ако всички устройства са проверени и подът все още не се нагрява, тогава е необходимо да се проверят контактите. Те трябва да бъдат затегнати или скобата да бъде сменена (ако е счупена).\nПървата стъпка е да се уверите, че отоплителната система се захранва. По правило филмът или нагревателният кабел се свързват чрез термостат, който се захранва. Ако индикаторите на дисплея на терморегулатора светят, тогава има захранване, ако индикаторите отсъстват или не светят, ще трябва ръчно да проверите защо топъл под не се нагрява. Трябва да вземете мултицет и да проверите дали има напрежение на входните щифтове. Описахме подробно как да използвате мултицет в съответната статия..\nМежду другото, ниското напрежение в мрежата е и причината, поради която топъл под не се нагрява до желаната температура. Ако към клемите идва 200 волта, а не 220, ефективността на отоплението се намалява с 20%. За да разрешите този проблем, трябва да инсталирате стабилизатор на напрежението в къщата..\nВидеото показва друг начин за проверка на регулатора:\nПроверка на термостата\nАко на входа има напрежение, трябва да се уверите, че то обикновено се подава към самия нагревателен кабел или инфрачервения филм. За да направите това, уверете се, че никой не е докоснал случайно настройките, защото възможно е температурата просто да бъде зададена на минимум, в резултат на което отоплението не се включва. Също така проверете дали проводниците са здраво свързани към клемите. Лошият контакт е и причината, поради която електрическото подово отопление не се нагрява или загрява слабо..\nВръзките и настройките добре ли са? Измерете напрежението на изхода от термостата (клеми, към които е свързана самата отоплителна система). Когато е активиран, той трябва да съответства на мрежовите параметри. Ако това не е така, термостатът ще трябва да бъде сменен..\nМожете да проверите неизправността на термостата, като свържете топлия под директно към мрежата. Ако подовата настилка започне да се нагрява, това е регулаторът.\nКонтролът на охлаждащата течност, идваща от котела или централния тръбопровод, се осъществява посредством колектор. Това устройство се състои от циркулационна помпа, смесителен вентил, термостати, термостат и други аксесоари. Отговорът на въпроса защо подът с топла вода не се нагрява може да бъде свързан с разбивката на един от ключовите елементи..\nНапример циркулационната помпа може да се повреди. Това може лесно да се определи по липсата на познат шум. Ако термостатът за подово отопление не работи, причината може да е липса на напрежение. Състоянието се проверява с помощта на индикаторна отвертка или мултицет..\nТрябва също така да се уверите, че температурните сензори работят правилно. Ако не сте сигурни, че сте в състояние самостоятелно да премахнете причините, поради които топъл под спря да се отоплява, тъй като не сте добре запознати с електричеството, свържете се с професионалист.\nНеграмотните манипулации са опасни не само за технологиите, но и за здравето на изпълнителя..\nКак да намерите счупен проводник\nТърсенето на отворен контакт трябва да започне с оглед на клемите на термостата. Възможно е да има хлабаво свързване на контактите, идващи от температурния сензор, и проводниците от нагревателната постелка.\nСледващата стъпка от проверката е да проверите кръстовището на захранващия кабел и електрическия нагревателен елемент.\nТрябва да обърнете внимание на плътността на връзката, наличието на прегаряне.\nСлед това тестерът проверява напрежението в захранващия кабел. Ако токът не тече, тогава те търсят прекъсване на окабеляването. При изпитването на нагревателния проводник е необходимо в жилата, както и съпротивлението между всяко ядро и изолацията\nЕкспертите използват мегомметър за това. Ако няма такова устройство, тогава би направил домакински мултицет..\nСъпротивлението в отоплителните вени се проверява спрямо паспортните данни. Разминаванията не трябва да надвишават 15%\nКогато тествате нагревателния проводник, имате нужда от сърцевините, както и съпротивлението между всяко ядро и изолацията. Експертите използват мегомметър за това. Ако няма такова устройство, тогава би направил домакински мултицет..\nСъпротивлението в отоплителните вени се проверява спрямо паспортните данни. Разминаванията не трябва да надвишават 15%.\nАко стойностите на съпротивлението са много различни от номиналните, тогава има отворено.\nМожете да намерите прекъсване в нагревателния кабел под замазката по един от следните начини:\nС помощта на рефлектометър. Това е високо прецизен инструмент за намиране на неизправности във всякакви метални кабелни линии. Той изпраща импулс през проводника, който, достигайки мястото на повреда, се отразява и се връща обратно към устройството. По естеството на импулса можете да разберете какво не е наред с проводника: отворена верига или късо съединение. Също така, рефлектометърът ще показва разстоянието до повреденото място с грешка от 0,01 – 0,2%.\nИзгаряне на кабела с устройство с високо напрежение, например Devitector II (налично в сервизните центрове на Devi). Силно нагряване възниква в точката на скъсване, кабелната сърцевина е свързана към екрана (изолация). Освен това, това място се търси с помощта на електромагнитен сензор или термовизор..\nИ двата метода изискват специално оборудване, така че не можете да се обадите на съветника..\nПремахване на съединителя\nПроблемът със съединителите за нагревателни рогозки е, че има лоша изолация между съседните съединителни втулки, което води до издърпване на кабела при механично натоварване. Ето защо е изключително важно да не се допуска рязко завъртане на кабела след свързването..\nТаблица 1. Ремонт на кабел (студени краища)\nЗоната, където се намира счупеният или повреден кабел, се освобождава от декоративното покритие и замазката.\nПроводниците в краищата трябва да бъдат оголени и свързани с втулки с подходящ диаметър.\nВтулките са нагънати със специални щипки. Втулките в изолатора позволяват да се намали дължината на втулката, която не е необходимо да се зашива отстрани.\nЕкраниращата оплетка е свързана с изолационен проводник. Когато свързвате студения край към нагревателния кабел, свързвайки плитката с проводник без изолация, можете да получите намаляване на изолационното съпротивление между екрана и отоплителното ядро с последващо разрушаване.\nТака че втулката да не повлияе на термичното свиване, да не я пробие, изолационният проводник е обвит с електрическа лента.\nПоставете лепило за термосвиване.\nЗагрейте го със строителен сешоар.\nПо време на нагряването се отделя лепило. В резултат на това съединителят става херметичен и дори не се страхува да бъде потопен във вода. Краят на процеса е показан от лепилото, изпъкнало по краищата на съединителя. След това е необходимо да се остави съединителя да се охлади напълно, така че при преместването му лепилото да не се отлепи..\nОборудването е избрано неправилно\nНедостатъчното функциониране на подовото отопление може да се дължи на неправилно избран модел. Преди да купите, трябва да определите задачите на системата за подово отопление – това ще бъде допълнително или основно отопление.\nИкономичен модел, който може да затопли пода до 30 градуса, е подходящ като допълнително отопление. Ако това е единствената отоплителна система, тогава мощността трябва да бъде по -висока, което може да затопли повърхността до 40 градуса.\nКогато избирате устройство, вземете предвид топлинните загуби и разстоянието между нагревателите.\nМожете да се уверите в неправилна инсталация, след като диагностицирате всички системни елементи и установите тяхната неизправност..\nАко температурата на пода не се повиши над 30 ° C, причината трябва да се търси в:\nгрешки при определяне на мощността, резултат от което е слабо нагряване;\nнедостатъчна изолация на помещението, което определя големи топлинни загуби;\nнеправилен монтаж на нагревателни елементи;\nизбор на грешна стъпка на кабела, интервали между съседни елементи;\nизливане на твърде висок слой замазка;\nтвърде близо температурния сензор до повърхността на пода.\nАко инсталирането на температурния сензор на необходимата височина не доведе до положителен ефект, електрическият под не се ремонтира, цялата система трябва да се демонтира и инсталира отново..\nСхема за инсталиране на температурен сензор\nСред най -често срещаните грешки при инсталирането са следните:\nВ нарушение на изискванията на производителите, нагревателният кабел се поставя под масивни мебели или водопроводни инсталации в банята..\nВ процеса на полагане на кабела се използват материали с ниска топлопроводимост: при монтаж на замазка – гипсови маяци, строителни отпадъци под формата на парчета гипсокартон, газобетон и други материали.\nПовреда и счупване на кабела след полагане – при ходене по незатвърдена замазка, прехвърляне на инструменти, материали, оборудване. Преди да излеете, трябва внимателно отново да проверите кабела, да се уверите, че “топъл под” работи.\nЧесто причината за повреда на кабела е използването на мелница или метална шпатула за отваряне на фуги при полагане на подови настилки с плочки, за да се отстрани излишното залепено лепило. Много е лесно да повредите кабела, тъй като той често се полага директно в залепващия слой и е близо до повърхността.\nЗа да предотвратите повреда по време на монтажа на “топъл под”, трябва да съставите план за местоположението на кабела и да го използвате в бъдеще при извършване на ремонтни работи и експлоатация на отоплителната система.\nПример за оформлението на охлаждащата течност в банята\nОбикновено не се монтират предпазители в термостати, не ги търсете вътре. Всъщност функцията на предпазител в електрическите системи за подово отопление трябва да се изпълнява от прекъсвач + RCD или от диф. Автомат във вашето табло.\nВ някои модели регулатори (например RTC 70) има вграден превключвател. Те могат ръчно, без да бягат към разпределителното табло, да изключат отопляемите подове.\nМного хора погрешно смятат, че през него целият ток преминава към нагревателния кабел. Това не е истина. Този превключвател е отговорен само за захранването на платката, следователно неговият нисък работен ток – 6А.\nИзгори кабел и генератор на сигнали\nЗа да намерите точното място на неизправността, трябва да имате специализирани устройства, които са:\nелектронен приемник на магнитен сигнал\nВкъщи никой няма такива устройства, така че трябва да се обадите на специалист. Как се извършва търсенето на такива неизправности може да се намери в подробно видео от реален обект:\nизгаря се място със слаба изолация\nЗа тази цел се прилага повишено напрежение към точката на повреда (до 10 kV!). При едновременно напрежение на проводниците до 350V се създава запалване на заваръчната дъга.\nТази дъга така или иначе заварява въглеродна пътека в кръстовището на проводниците, с ток до 3А и образува затворен контур.\nгенераторът изпраща сигнал към кабела\nелектрически магнитен сензор, действащ като приемник, е приблизително късо съединение. Всичко това без отваряне на плочки или други подови настилки.\nТермовизорът сканира цялата област по -отблизо и визуално установява точното местоположение на късото съединение. Там, където е извършено изгарянето, температурата ще бъде твърде висока.\nОтоплителните рогозки са по -лесни за намиране, тъй като са разположени близо до повърхността. Но с кабела е много по -трудно, особено под дебела вратовръзка. Това значително отслабва сигнала и търсенето на късо съединение може да отнеме много повече време..\nАко все още сте на етап проверка с мултицет, показахте затварянето на две ядра един към друг, тогава не е нужно да изгаряте нищо тук. Незабавно свържете към тях генератор и потърсете точка.\nСчупена сърцевина на нагревателния кабел\nЕ, друга често срещана ситуация е прекъсване на проводника. Това е един от най -неприятните инциденти. Невъзможно е да се изгори през кабела, няма късо съединение и дори термовизионният фотоапарат е безполезен тук.\nНай -често такива повреди възникват в съединители – начални, свързващи или крайни.\nОтоплителните вени там са много тънки и често на това място по някаква причина успяват да направят завой на пистата.\nС очевиден пробив и мултицетът, и мегомметърът ще покажат съпротивлението между жилата близо до безкрайност. Но ако все пак остане някакъв нестабилен контакт, тестерът може да покаже доста добри данни, например 200-300 ома.\nНо когато се включи под напрежение 220V, няма да има пълноценно отопление, а работният ток ще бъде максимум няколко милиампера, вместо необходимото натоварване от няколко ампера.\nВ резултат на това кабелът едва ще се затопли и естествено не може да се говори за нормално отопление.\nЧесто дори изгарянето е безполезно тук. И остава само да разглобите най -подозрителните места, предимно тези плочки, под които са монтирани съединителите.\nКабелът няма да бъде напълно екраниран в конекторите. И като приложите напрежение към ядрото, можете да опитате да откриете сигнала, където фазата липсва, т.е. точно на мястото на скалата. Но много ще зависи от дълбочината на възникване и спецификата на щетите..\nАко сте проверили и всичко работи, но причината не може да бъде спряна. Това означава, че вашият топъл под първоначално е бил инсталиран неправилно. По време на монтажа има следните грешки, които могат да доведат до факта, че електрическото подово отопление не се нагрява:\nАко стаята е лошо изолирана, тогава може да има твърде много топлинни загуби. Следователно, топъл под може да не се нагрява много, което ще причини много проблеми..\nСлучва се така, че по време на проектирането мощността е изчислена неправилно. Ако е така, топъл под никога няма да се затопли нормално..\nВъзможно е да има грешка при изливането на замазката за подово отопление. Ако разстоянието е твърде голямо, подът няма да се нагрее.\nАко имате такива причини, ще трябва да преработите всичко. Няма друг начин за отстраняване на проблеми по време на инсталацията сега..\nВидео – Как да инсталирате и свържете електрическо подово отопление\nВидео – Как да направите бъдеща подмяна на термичния сензор\nОтстраняване на неизправности при самопомощ\nТака че, ако сте отказали услугите на специалист и сте решили да го разберете сами, трябва да извършите няколко операции, в зависимост от установените причини за неработоспособността на системата.\nНай -честите грешки, допуснати при монтаж на топъл под\nМеханични повреди на кабела\nВ случай, че електрическото подово отопление не работи, трябва да се уверите, че няма повреда на кабела. За да направите това, ще трябва да изключите термостата от мрежата, а след това и кабела. След това трябва да измерите съпротивлението между отоплителните вени. Резултатът трябва да съответства на посочения в паспорта. Измерете и “съпротивлението на изолацията”, което трябва да бъде поне 1 Mohm. За такава проверка ще ви е необходим мегомметър. Можете обаче да използвате и мултицет, но трябва да запомните закона на Ом. И приложете формулата R = U / I.\nВ случай, че резултатите се различават от стандартните с повече от 5%, е необходимо да се търсят и елиминират механични повреди на кабела и грешки при монтажа му. Моля, обърнете внимание, че този проблем и начинът за решаването му са от значение за кабелното подово отопление. Инфрачервените подове не трябва да имат тези проблеми..\nПовредата на проводниците на подовия филм се определя чрез намиране на мястото на повреда. След отстраняване на подовата настилка кабелът трябва да се отреже (ако не беше възможно визуално да се определи мястото на повредата). След това позвънете на всеки сайт. Когато мястото на разрушаване е определено, то (и създадените разфасовки) трябва да бъдат свързани с съединители или запояване и термосвиваеми тръби.\nНиско напрежение и решение на проблема\nСлед като сте се уверили в целостта на кабела, правилния монтаж на компонентите и работоспособността на термостата, остава да проверите дали топъл под получава достатъчно напрежение. Очевиден “симптом” на такъв проблем: подът работи, но загряването е очевидно по -слабо и по -дълго, отколкото би трябвало да бъде според стандарта. Друг знак е, че отоплението работи по -добре в определени моменти. Например вечер подовото отопление не се нагрява, но през деня нормално изпълнява задачата си..\nКак да изберем топъл под за апартамент и да не съжаляваме?\nВ случай, че има подозрение за нестабилност на напрежението, е по -добре да помислите за това дори на етапа на инсталиране на топъл под, като изберете кабел, който ще осигури доставка на специфична мощност. Когато подът вече е положен, но не се нагрява поради проблеми с захранването, можете да помислите за закупуване на усилващ трансформатор. Инсталира се в цялата къща или апартамент. Това решение често се използва в селски къщи. Вярно е, че тези устройства са доста скъпи и цената им може да надхвърли цената на целия топъл под..\nДруг вариант е да закупите стабилизатор, който е свързан директно пред конкретен потребител. Например, можете да закупите Optivolt H-S2000, който работи с входно напрежение 170-260 V с точност на стабилизация 5%. По -евтино – Energy Voltron 1500 (входно напрежение 105-265 V, изходно – 209-231 V, мощност 1500 VA). Ще трябва да похарчите 4000-5000 рубли за закупуването на такова устройство и тази покупка ще бъде напълно оправдана.\nКак да фиксирате кабела за подово отопление\nОтказът на проводниците е една от основните причини за неизправности в цялата система. В резултат на това електрическото подово отопление не се нагрява. Основната причина за повредата може да се крие зад непредвидени механични повреди на проводниците. Най -често това се случва по време на замазката или по време на работа на керемиди. Това е изпълнено с неуспех на цялото отопление на помещението или определена зона..\nДиагностиката ще ви помогне да се справите с проблема. Можете да проверите за повреди, както следва: изключете го от температурния сензор, след което измерете електрическото съпротивление. Тук трябва да преминете през участъците между всички вени, за да не пропуснете евентуална неизправност. Трябва да проверите стойността с паспортните данни на устройството. Допуска се грешка в рамките на 5%. Най -честите случаи са:\nМултицетът показва нулево съпротивление. Това означава, че е възникнало късо съединение в системата. Най-често възниква неприятна ситуация след прегряване или неправилно изчислено напречно сечение на проводника.\nМетърът показваше безкрайност. Това ще стане ясно, че кабелът е счупен или изгорял в конструкцията. Струва си да проверите свързващите елементи на системата.\nРемонтът на кабел с топъл под включва не само диагностика, но и идентифициране на мястото на повреда, премахване на дефектен модул. Когато устройството покаже правилната стойност, трябва да отидете на диагностика на друг нагревателен елемент – термостата.\nСистемата може да не работи с пълен капацитет поради една проста причина: чуждестранните разработчици приемат, че подовото отопление ще се захранва от мрежа от 230 V, когато в действителност сънародниците свързват кабела към 220 V. Тук се крие загубата на мощност..\nАко новоинсталираният топъл под не функционира или не се нагрява добре, е необходимо да се справите с причините за повредата, след което да ги поправите сами или с помощта на специалисти. Тогава при всяко студено време къщата ще бъде топла и уютна..\nКак да проверите съпротивлението на нагревателния кабел\nСвързването на нагревателния кабел е възможно след инсталиране на подово отопление, а замазката и лепилото за плочки са напълно сухи. Би било хубаво да можете да проверите работата на кабела на всички етапи на подовия монтаж. Това може да стане чрез измерване на съпротивлението на проводниците..\nИзмерванията могат да се извършват с помощта на специален мултицет. Много е лесно да се научите как да използвате устройството. За да направите това, трябва да поставите устройството в режим, който измерва съпротивлението..\nКак да проверите изолационното съпротивление:\nНеобходимо е да се измери съпротивлението между всеки отоплителен проводник, както и изолацията.\nМултицетът трябва да бъде превключен в режим 2000 kOhm.\nСтойността, която се получава. Трябва да се стремим към 1. Ако е така, можете да сте сигурни, че изолацията и обвивката на кабела не са повредени.\nЗа да проверите дали мултицетът работи правилно, трябва да направите късо съединение на сондите, след което устройството трябва да показва нула. За някои измервания е по -добре да използвате мегометър.\nПревключвателите са сериозен бизнес\nПревключвателят е важна част от електрическата верига. Той се намира зад копчето, което завъртате, когато регулирате топлината. Може да се провали – например, когато възникне късо съединение. Връзката във веригата е прекъсната, необходимия сигнал не се подава към нагревателя, в резултат на това фурната в електрическата печка или една горелка на плота не работи. В този случай останалите горелки могат да работят\nКак да тествате превключвател?\nПревключвателите на фурната и печката се проверяват по същия начин.\nЗавъртете копчето в положение „изключено“. или „0“ – различните модели имат различни маркировки.\nБавно завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка до минимална топлина – превключвателят трябва да щракне.\nЗавъртете копчето обратно на часовниковата стрелка – превключвателят трябва да щракне отново.\nАко няма щракване\nНе е ли щракнал превключвателят? Има проблем, но не непременно сериозен. Продължете да тествате:\nПоставете копчето в положение “изключено”.\nПоставете щепсела в контакта.\nЗавъртете копчето по часовниковата стрелка, докато щракне.\nОставете писалката сама за известно време.\nСлед няколко секунди превключвателят ще се изключи.\nАко това не се случи, е необходимо да се смени..\nИзвадете всички химикалки – най -добре е да снимате или рисувате в каква позиция са стояли.\nСвалете задния панел – за това, разбира се, трябва да развиете крепежните елементи.\nРазвийте монтажната плоча.\nСвалете винтовете от дефектния превключвател.\nЗапомнете позицията на проводниците или по -добре – нарисувайте окабеляването или направете снимка.\nИзвадете ушите на проводниците.\nСвържете проводниците към новия превключвател и след това продължете в обратен ред..\nКакво да направите, ако електрически топъл под пробие?\nСлучва се така, че когато инсталирате филмова конструкция, изливате бетон или монтирате плочки, можете да пробиете проводниците на топлия под. Разбира се, това е невъзможно да се забележи веднага, но повредата ще се прояви при включване на системата. Тогава ще бъде забележимо, че филмовият топъл под не се нагрява.\nПървата стъпка е да се определи точно къде е възникнала повредата. Ако беше възможно да се определи, че нагревателният кабел е счупен, тогава си струва да се намери мястото на повреда. Премахването на линолеум или ламиниран паркет няма да е проблем. Демонтирането на плочките ще бъде много по -трудно. След отваряне на горния слой, като правило, няма да се види повреда. След това трябва да отрежете кабела. Това ще създаде зона за звънене. След като определите разбивката, трябва да свържете всички разфасовки и повреди с съединители.\nАлтернатива би била използването на запояване и термосвиваеми тръби. След като покриете всички места на смущения с електрическа лента, си струва да запечатате аварийното място.\nПроникването на влага в системата е критично. Ако системата е монтирана под душ, трябва да се използва бариера срещу влага.\nВсички неизправности на електрическото подово отопление можете да отстраните сами. Важно е само да се определи къде е възникнала повредата..\nДиагностика на електрически повреди на пода\nНеизправността на подовото отопление може да доведе до пълна повреда на оборудването или намаляване на ефективността на неговата работа..\nВ първия случай можете незабавно да започнете диагностика; във втория, първо трябва да оцените обективно работата на системата..\nФакт е, че собствениците на апартаменти често надценяват способността на електрическото подово отопление да отоплява стаята. В резултат на това им се струва, че системата не работи достатъчно ефективно..\nАко изобщо не се затопли\nАко електрическото подово отопление изобщо не се нагрява, тогава трябва да извършите диагностика в следния ред:\nПроверете за напрежение. Подът напълно престава да се нагрява само когато напълно отсъства. Ако има храна, преминете към стъпка 2;\nТествайте сензора, като измерите съпротивлението в него. Ако е дефектен, ще трябва да се смени. В противен случай преминете към стъпка 3;\nПроверете работата на терморегулатора. Смяната му е най -лесният и евтин начин за фиксиране на подове. Ако е добре, преминете към стъпка 4\nПроверете съпротивлението във веригите, като използвате същия мултицет. Ако не съответства на стойностите, посочени в паспорта, тогава ще трябва да потърсите къси съединения или прекъсвания на кабелите.\nАко сензорът и регулаторът на температурата са в добро състояние и има напрежение, но подът все още не се нагрява, тогава ще трябва да се поправи. За да не се демонтира цялото покритие, е необходим специален инструмент за отстраняване на неизправности. Това е особено вярно, ако постелката или кабелът са вградени в замазка, чието устройство е трудоемка и скъпа задача..\nКак да проверите термостата за топъл под\nАко имате под ръка мултицет, проверете дали напрежението е подадено към термостата за подово отопление. Можете също да проверите напрежението с обикновена индикаторна отвертка, но в крайна сметка е по -добре да използвате мултицет, тъй като може да има фаза, но няма нула.\nПри някои термостати е много важно да се спазва полярността на връзката: L е фазата, а N е нула. Необходимо е също така да проверите всички останали клеми, към които отиват проводниците, те трябва да бъдат здраво увити.\nАко захранването на термостата е подходящо, но няма проблеми с клемите, тогава температурният сензор на подовото отопление може да се е повредил. Ето защо, преди да носите термостата за ремонт или да закупите нов, не забравяйте да се уверите, че температурният сензор работи..\nЗа да проверите както самия термостат, така и температурния сензор, без да разглобявате отопляемите подове, достатъчно е да свържете към тях обикновена крушка. За да направите това, свържете контактите от електрическата крушка към клемите за свързване на кабела на отопляемите подове и след това включете термостата. Ако след промяна на температурата на термостата се чуе щракване и лампата светне, значи термостатът работи.\nКак да проверите температурния сензор за подово отопление\nЗа да проверите работата на сензора за температура на подовото отопление, ще ви е необходим сешоар за сгради, а също и да знаете точно къде се намира сензорът. Без да изключвате лампата, вземете сешоар за сграда и загрейте тази част от топлия под, където се намира температурният сензор.\nКогато температурата на пода се повиши, сензорът трябва да даде команда на термостата и той ще изключи лампата.\nАко се случи точно това, тогава най -вероятно нагревателните елементи на подовото отопление са повредени. Често точно това се случва поради намеса от трети страни или поради давност. Често след пет години работа на топъл електрически под проводникът на температурния сензор пада или възникват други, също толкова сериозни проблеми.\nМетоди за отстраняване на неизправности – Как да проверите правилно\nИма два начина за проверка на здравето на системата:\nПърво. Състои се във визуална проверка на кабела и компонентите за повреди. Но ви позволява да откривате само видими дефекти, като изгоряло оборудване, липса на захранване в сградата, скъсан кабел и други. Но този метод не е много информативен и не винаги е възможно да се използва за идентифициране на причината за липсата на отопление..\nВторо. Този метод дава възможност да се намери повреда с помощта на мултицет. Тя ви позволява да разберете напрежението в мрежата. Преди да проверите топлия под с мултицет, температурният регулатор се отстранява от стената и с помощта на специални сонди се измерва напрежението, което трябва да бъде 220V. Ако този параметър е нормален, тогава причината за неизправността се крие в един от елементите на системата..\nНа първо място се извършва визуална проверка, за да се гарантира, че подът е захранван. След това търсят разтопени или изгорели части. Ако нищо не е намерено, използвайте мултицет.\nТрябва да измерите съпротивлението на кабела и да го разделите на 220, за да получите стойността на напрежението в електрическата мрежа. Тази стойност отразява количеството ток, преминаващ през системата. Освен това тази цифра се умножава по напрежението, за да се определи консумацията на енергия. Необходимо е тя да съответства на мощността на отоплителната система, която е отразена в паспорта.\nКогато полученият параметър е по -голям, това означава, че изолацията на кабела е повредена. Ако стойността е по -малка от посочената в паспорта, тогава трябва да прочетете инструкциите как да проверите топлия под за почивка. При липса на документация за оборудването се счита, че мощността обикновено е 150 W / m2.\nАко съпротивлението на подовото отопление на мултицета е нула, тогава системата се деактивира от късо съединение. В този случай ремонтът на оборудването ще се окаже скъп и е трудно да се намерят такива повреди по кабелното поле. Ако отоплението се извършва с помощта на инфрачервен под, трябва да повдигнете подовата настилка, да намерите повредената зона и да я смените.\nПроверка на съпротивлението на сензора с мултицет\nАко подът е в добро състояние, но не функционира, причината за неизправността се крие другаде. Има метод как да проверите сензора за подово отопление с мултицет, тъй като устройството е резистор, което означава, че има собствено съпротивление..\nВярно е, че показанията на мултицета до голяма степен зависят от температурата на пода. При температура от 5 градуса той ще покаже 22 kOhm, а при 40C – само 6 kOhm. Като цяло съпротивлението на сензора за подово отопление трябва да съответства на фабричните параметри. Когато тя се различава от обявената стойност с повече от 5 kΩ или е равна на нула, тогава сензорът е счупен и трябва да се смени..\nКак да диагностицираме термостат\nТова устройство също се диагностицира с мултицет. Преди да проверите термостата за подово отопление, за да се уверите, че той е причина за неизправността, е необходимо да изключите нагревателния елемент на конструкцията. След това регулаторът на степента на нагряване е настроен на максимум.\nСлед това клемите без проводници се проверяват с мултицет. Според правилата релето трябва да работи и устройството ще покаже нивото на напрежение. Ако регулаторът е настроен на минималния индикатор за нивото на отопление, релето ще се изключи, след което напрежението ще изчезне.\nМетод за проверка на подовата система\nПреди да проверите топлия под с тестер за неизправности, е необходима известна подготовка, която се състои в необходимостта да се уверите, че къщата има електричество и има захранване към термостата. Обикновено е достатъчно да погледнете светлинния индикатор, разположен на това устройство..\nАко има електрически ток, проверете настройката на температурата. Понякога се случва регулаторът да е на минимална стойност – поради тази причина изглежда, че системата не функционира. За да предотвратите такова недоразумение, трябва внимателно да разгледате устройството..\nАко беше възможно да се уверите, че електричеството е подадено, нивото на температурата е настроено правилно, но подът остава студен, трябва да преминете към по -сериозни диагностични методи.\nАко имате познания за електричеството и как да диагностицирате топъл под с мултицет, можете сами да направите проверката, която също изисква отвертка. Мултицетът може да бъде заменен с индикатор за напрежение, но не е напълно информативен, ако имате нужда от точна диагноза.\nВ някои случаи се изисква проверка на закупеното оборудване. Но трябва да се има предвид, че електрическият кабел, който не е покрит с замазка, не е включен във въздуха. Преди изливането може да се провери, но е позволено да се захранва само за 5 минути и не повече, а проводникът трябва да се развие.\nПроверка на функционалността на терморегулатора\nКато пример ще разгледаме диагностицирането на работата на термостат с помощта на конвенционална крушка..\nРегулаторът трябва да бъде свързан към електрическата мрежа. Фазов проводник е свързан към клема L, а нулев проводник е свързан към клема N. Също така трябва да свържете температурен сензор и обща крушка, завинтена в гнездото – това ще стане индикатор за натоварване.\nПревключвателят включва устройството, свързано към мрежата.\nЛостът, който е отговорен за повишаване на температурния режим, е настроен на максимум.\nАко термостатът е в добро състояние, лампата ще светне.\nТози метод също помага за решаване на проблема как да проверите сензора за подово отопление, който записва температурата на отопление. За да направите това, вземете го в ръка и термостатът е настроен на средна стойност..\nРегулаторът се връща към високи стойности. Сега светлината ще светне. Когато температурата на сензора достигне телесната температура на лицето, което го държи, той ще изгасне.\nСега системата е оставена на мира. След време, когато температурният сензор се охлади и даде сигнал на термостата, светлината ще се включи отново.\nПреди да започнат работа, свързана с изливането на замазка, в процеса на създаване на система, експертите препоръчват да се извърши такава процедура като измерване на съпротивлението на топъл под с мултицет или по -скоро нагревателен кабел:\nЗавършете монтажа на подово отопление и се подгответе за по -нататъшна работа.\nСтойността на съпротивлението се намира в паспорта или на етикета, прикрепен към кабела. В този случай тя е 150,9 ома. Може да се променя с 5 – 10% в посока на увеличаване или намаляване.\nМултицетът е включен в режим на измерване.\nСондите на устройството са поставени върху проводниците, които се простират от отоплителната система.\nСлед измерване на съпротивлението на топлия под се оказа, че индикаторът ще бъде видим на мултиметъра. Тя трябва да бъде равна на стойността, посочена в паспорта на кабела.\nКак да позвъня на топъл електрически под\nПреди да звъните на топъл под с мултицет, той се инсталира върху иконата на звуков сигнал, разположена до скалата на омметъра. Когато сондите се докоснат, се чува звук, който показва, че веригата е затворена. Ако едновременно с сондите докоснете сърцевините на топлия под, трябва да се появи зумер.\nКогато отсъства или се прекъсва, това показва разкъсване на вената. След като сте успели да разберете как да позвъните на топъл под, трябва да направите подобна процедура с термичен сензор. При липса или несъответствие на съпротивлението на сензора с паспортните данни е ясно, че той е дефектен.\nВ случай, че проблеми в работата на пода се появят веднага след монтажа на подовата настилка или изпълнението на замазката, най -често става въпрос наистина за механични повреди. В случай на кабелен под, ще се изисква професионално оборудване, за да се установи къде е проблемът. За да разрешите този проблем, препоръчваме да се свържете с професионалист.\nНеизправностите в работата на термостата и температурния сензор могат да се определят независимо. Както и самодиагностициране на проблем с напрежението.\nВодното подово отопление не загрява – причини и начини за тяхното отстраняване\nГаранцията за добра работа на отоплението с гореща вода е правилният монтаж, висококачествените и компетентно подбрани компоненти по отношение на мощността.\nКакто при електрическите подове, лошата топлоизолация значително ще намали ефективността на отопление и е необходим пълен редизайн за коригиране на тази грешка. Следователно, изборът и изграждането на воден отопляем под трябва да се вземат сериозно..\nЩе ви разкажем за основните причини, които водят до неизправност на системата за отоплителна вода..\nОсновният проблем, който възниква по време на експлоатацията на хидравлични подове, е теч. Причината ще бъде рязък спад на налягането вътре в тръбопровода..\nОгледайте подовата настилка, за да установите дали има теч. Може да откриете мокри петна, където довършителното парче се съединява. Ако такава проверка не даде резултати, тогава трябва да се извърши проверка с термовизор. След като сте определили мястото на повредата на тръбопровода, можете да продължите към ремонтни работи, но преди това трябва да източите водата от системата.\nПоследователността на ремонтните работи е следната:\nДемонтираме довършителния материал.\nПремахваме замазката, по -добре е да използвате перфоратор за това.\nИзрязваме тръбата с ножовка на мястото на повредата.\nПочистваме тръбата от замърсяване.\nПодравнете ръбовете на тръбата с почистване.\nПоставяме съединител на двата края на тръбата и я притискаме с клещи.\nСлед като тествате системата за течове, можете да излеете замазката и да поставите горния слой..\nНе предвижда изолация\nТова е най -честата причина пода да не работи добре. Или изолацията е била лошо монтирана, или изобщо не е.\nЧесто стандартна полиетиленова подложка се използва като изолация. Такъв субстрат обаче не е предназначен за топлоизолация на топли подове. По-добре е да го замените с експандиран полистирол с дебелина 5-10 cm.\nИма изход от тази ситуация, но ще трябва да платите за системата отново. Разбира се, можете да опитате да настроите по -висока температура и да поставите отоплителната технология по -мощна. Но внимавай!\nМаксималната възможна температура за подово отопление е 70 ° C. Това отопление обаче се препоръчва само временно. В противен случай тръбата ще се провали..\nОтоплителните кръгове са твърде дълги\nДългите контури също могат да бъдат причината топъл под да не се нагрява добре. Оптималната дължина трябва да бъде 80-90 метра. Въпреки това, при наличието на проектните стойности на балансирането на системата, дължината е разрешена и повече. Както показва практиката, някои водопроводчици успяват да направят пода дори 200-300 м в един контур.\nЗа да разрешите този проблем, можете да си купите помпа с по -голям капацитет, надявайки се, че може да се справи с такива дълги вериги..\nПробита тръба за подово отопление\nТова се случва рядко, но опцията не трябва да се изключва. Със сигурност, когато системата не се нагрява на мястото, където сте пробили пода преди време, причината ще бъде именно в разрушаването на тръбата..\nОпитайте се да откриете нарушението. Използвайте термовизор. Ще трябва да отворите пода на предполагаемото място, да изрежете дупка и вместо това да поставите втулка, която след това трябва да бъде увита в полиетилен. Подът отново се бетонира.\nПрекомерно натрупване на въздух в системата\nТова като цяло е първото нещо, за което трябва да помислите, ако топъл под не се нагрява добре. За да премахнете проветряването, е необходимо да развиете вентилационния отвор (ако има такъв) и да освободите въздуха.\nКогато няма такъв елемент в системата, след това го завийте в разпределителния колектор и освободете въздуха от там..\nПодът също може да остане студен поради слаба помпа, която не се справя с възложените му функции. Устройството не може да прокара контурите и вие, като сте в стаята, замръзвате. Просто сменете помпата с по -мощен модел.\nАко нямате достатъчно опит, но все пак решавате да се заемете с инсталирането на топъл електрически под, направете всичко възможно, за да премахнете такива проблеми в бъдеще:\nНеправилна инсталация на температурния сензор. Ако е инсталиран много близо до нагревателния елемент, устройството може да не работи правилно и да работи преждевременно. В резултат на това нагревателният елемент ще се изключи, когато подът все още не е достатъчно топъл и ще замръзнете.\nКогато, например, нагревателната постелка е монтирана в голям слой лепило за плочки или дори в замазка, ефектът ще бъде малко или никакъв. В края на краищата, загряването на дебело покритие ще отнеме цялата мощност.\nСчупен термостат или температурен сензор\nСензорът е най -слабото системно звено на подово отопление от електричество. Ще дойде време, когато трябва да диагностицирате устройството и да го смените. Термостатът е прецизно електронно устройство, така че счупването му също не трябва да се изключва..\nВ случай на неизправност на някое от тези устройства са необходими само диагностика и подмяна, подът ще остане непокътнат.\nСлабо мрежово напрежение\nСпадът на напрежението също може да бъде причината топъл под да не се нагрява.\nКогато напрежението спадне само с 10%, мощността на отоплителното оборудване се намалява с 20%..\nЕдин етаж за няколко стаи\nКогато инсталирате една система в две помещения с различни температурни режими, отоплението може да се различава в една от стаите. Това е така, защото температурният сензор е само в една стая. И термостатът може да изключи нагревателния елемент, когато сензорът достигне необходимата степен в стаята, докато в друга стая подът все още не е имал време да достигне оптималната температура.\nАко почувствате първите признаци, че топъл под е започнал да се нагрява по -зле, обадете се на специалист. Те бързо ще идентифицират причината за проблема, ще заменят или поправят необходимите елементи. Така ще бъдете сигурни в качеството на извършените ремонтни работи, освен това, след като сте получили гаранция.\nНеравномерно нагряване поради различна дължина на веригите\nАко подът е слабо или неравномерно затоплен, тогава може да възникне неравномерно подаване на охлаждаща течност през тръбопровода. Това се дължи на различната дължина на контурите. В дългите контури, при еднакъв дебит на охлаждащата течност, охлаждането става по -бързо.\nЗа да се поправи ситуацията, е необходимо да се регулира обемът и скоростта на водоснабдяване за всеки клон. В зависимост от схемата на свързване, това става с помощта на гребен вентили или трипътен вентил. За да разберете резултата от направените промени, ще трябва да изчакате, докато подът се затопли.\nАко използвате автоматични устройства (температурен сензор или серво задвижване), процесът на корекция ще бъде значително опростен. Регулирането на водоснабдяването ще започне в автоматичен режим..\nДефектно електрическо оборудване\nПри липса на теч неизправността трябва да се търси в оборудване, работещо от електрическата мрежа – това е термостат, температурен сензор и електрическа помпа.\nПърво трябва да проверите дали има напрежение в температурния сензор и всеки извод на регулатора, това става с мултицет или индикаторна отвертка. Ако сензорът или термостатът са счупени, тогава е по -добре да ги замените с нови..\nПовредата на помпата се обозначава с липсата на звуци, когато тя е включена. Прекъсванията в работата са свързани с отлагането на соли от водата. Можете да стартирате двигателя, като завъртите работното колело с отвертка, но първо трябва да го премахнете. Ако подобни мерки не работят, помпата трябва да бъде сменена..\nНе се загрява напълно от котела\nИма само две причини, поради които хидро подовата настилка не се нагрява:\nНиска мощност на котела. За да затоплите една стая от апартамента, трябва да намалите температурата в други..\nНеправилно избрана помпа – няма достатъчно мощност за преминаване на охлаждащата течност през всички клонове. Решението е да се смени помпата с по -мощна.\nНедостатъчно отопление на водни подове\nТук основната причина за нестабилната работа са недостатъците, направени по време на инсталационния процес. Ниската производителност може да бъде свързана с неправилно използване на водната помпа, ниска мощност на котела.\nако се наблюдава неравномерно или недостатъчно загряване, уверете се, че котелът работи правилно. Трябва да се уверите, че крановете на разпределителното табло са отворени, превключвателите трябва да се завъртат по тръбите;\nциркулационната помпа в активно състояние издава лек шум, вибрира. Ако по време на проверката се установи, че всичко е наред с захранването, а подът не се нагрява, значи има проблеми с помпата – тя трябва да бъде ремонтирана или заменена;\nпроникването на въздух в тръбите може да причини неизправност на системата. Само специалисти могат да се отърват от този проблем;\nкотел с недостатъчна производителност не е в състояние напълно да обслужва подове с топла вода, при избора на отоплителен резервоар трябва да се остави резерв на мощност или да се ограничи отоплението в неизползвани помещения.\nАко се усети, че в някои области повърхността се затопля повече, това означава, че пароизолационният слой е положен неправилно. Ще трябва да отворите конструкцията и да я преработите, в противен случай съществува голям риск от влага и мухъл.\nПроблем с връщащия поток\nИма няколко причини, поради които обратният поток може да бъде студен, което от своя страна води до намаляване на ефективността на пода:\nМалко налягане – охлаждащата течност няма време да изтласка студена вода. За да се отстрани този проблем, е необходимо да се инсталира помпа. Той ще осигури необходимото ниво на циркулация на охлаждащата течност, като я избута във веригите. Същият проблем може да възникне, ако има помпа, но ако тя не е с подходяща мощност, следователно изчислението на мощността на устройството трябва да се вземе на сериозно..\nНамаляване на пропускливостта на тръбите – те трябва да бъдат почистени. Това може да стане по различни начини: с помощта на пулсираща вода смес и биологични продукти, или чрез пневмохидроимпакт.\nМалък размер на тръбата – избрани са тръби с неправилно напречно сечение. Ситуацията може да се промени само чрез замяна на тръби с продукти с желания участък..\nНеправилен монтаж – тръбите за връщане и захранване се смесват. Тя трябва да бъде според новата схема, правилно свържете подовите тръби към гребена.\nПроветривост на системата – наличието на въздух в системата води до лоша пропускливост на охлаждащата течност. За да отстраните въздуха от тръбопровода, трябва да отворите вентилационния отвор.\nЛипсата или лошо поставената топлоизолация е честа причина за неефективната работа на топъл под. Често обикновен полиетиленов филм се използва като субстрат, но не е топлоизолация. Изисква се полагане на плочи от пенополистирол с дебелина 5 – 10 см.\nИзход – за да изместите системата отново. Но това отнема много време и води до допълнителни разходи. Можете да зададете по -висока температура или да инсталирате по -мощна техника, но трябва да се консултирате със специалисти, тъй като това не е безопасно.\nВ края на краищата 70 градуса е максималната граница за отопление на охлаждащата течност за топъл под. И системата може да работи в този режим само временно, в противен случай бързо се проваля..\nНеправилно съчетана мощност\nСредно, топлинните загуби у дома се изчисляват, както следва – 100 W на 1 m2. Но понякога тези стойности се надвишават и това води до неефективно функциониране на системата..\nВ този случай е необходимо преизчисляване на топлинните загуби във всички помещения. Можете да използвате онлайн калкулатор. След това е необходимо да се анализират топлинните загуби в помещения, където подът не се нагрява. Имайки това предвид, направете корекции в колектора на тези клони, които не се нагряват.\nСлед повторно конфигуриране дайте 2 – 3 часа и проверете резултата. Ако ситуацията не се е подобрила, отоплителната система ще трябва да бъде надстроена..\nРазмерите на очертанията са твърде големи\nПрекалено големите контури също могат да причинят лошо нагряване на топъл под, или един, най -дългият контур, може да не работи. Препоръчителна дължина на тръбопровода 80 – 90 метра.\nДопустими са малки ексцесии. Но ако дължината на една верига е много по -голяма от средния стандарт, тогава помпата не може да циркулира течност в такъв тръбопровод..\nПомпата може да бъде заменена с по -мощно устройство, но ако размерът на веригата е значително надвишен, дори тя може да не се справи с такава задача. Ето защо, когато изграждате пода, трябва да се придържате към препоръчителната дължина на контура.\nКолекторът не работи\nАко подовото отопление не се нагрява, тогава друг проблем може да се крие в начина на работа на разпределителния гребен. Има две основни причини за повредата на колектора:\nГрешен избор на помпи, ако има две от тях. Помпата на разпределителната група трябва да има по -ниска мощност от помпата на котела или в самата система.\nКалникът е запушен – трябва да го развиете и почистите.\nРазгледахме основните проблеми, които могат да възникнат по време на експлоатацията на подово отопление. В повечето случаи вие сами можете да идентифицирате проблеми в системата и да ги отстраните. Ако не сте уверени в способностите си, тогава е по -добре да поканите специалисти.\nПроветряване на системата\nНай -елементарното, защо топъл под може да не се затопли или да не работи, е банално проветряване.\nПродайте къщата си. Необходимо е да развиете вентилационния отвор и да „обезвъздушите“ въздуха. Ако няма вентилационен отвор в системата, след това го завийте в разпределителния колектор на подово отопление и „обезвъздушете“ въздуха от там.\nМоже би топлият под също не се нагрява поради неправилно избрана помпа. Такава помпа не може компетентно да “прокара” контурите и следователно топлите подове не ви нагряват.\nСменете помпата на по -мощна.\nПричини за проблеми с обратния поток в батериите на частна или жилищна сграда\nИма няколко причини, поради които връщащата линия не е достатъчно топла или напълно студена. Често срещани проблеми са:\nмалък участък от тръбата, през който преминава охлаждащата течност;\nвъздушност или замърсяване на системата.\nАко в апартамента е възникнал проблем със студен обратен поток, тогава първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е налягането. Това важи особено за стаите на горните етажи. Факт е, че принципът на действие на обратния поток е бързото и непрекъснато преминаване на флуида през системата. И ако скоростта му спадне, тогава охлаждащата течност няма да има време да изтласка студена вода и батериите няма да се нагреят.\nДруга причина за неизправността на връщането е замърсяването на отоплителния кръг. По правило основно почистване на системи в многоетажни сгради не се извършва често. Утайката, която се натрупва с течение на времето по стените на тръбата, предотвратява преминаването на течност.\nОсновната причина за прекъсвания в работата на отоплителната система в частна къща е неправилен монтаж. Най -често това се случва, когато инсталацията се извършва без участието на специалисти. Тъй като сте некомпетентни по този въпрос, е доста лесно да объркате тръбите за подаване и връщане или да изберете тръбите с грешен размер..\nКакто в апартамент, така и в частна къща, проблемът с неправилно работеща отоплителна система може да бъде свързан с недостатъчна скорост на водоснабдяване или проветривост. По подобен начин замърсяването на тръбите влияе върху работата на връщането..\nМетоди за отстраняване на неизправности. Защо е необходимо почистване?\nЗа да разберете как точно да решите проблема, първо трябва да установите източника му. Ако батериите се охладят поради недостатъчна бърза циркулация на водата, инсталирането на специална помпа ще помогне в този случай. Той редовно ще избутва вода във веригата под определено налягане, като по този начин предотвратява спирането или забавянето на системата..\nАко причината е запушени тръби, тогава те просто трябва да бъдат почистени. Това може да стане по няколко начина:\nс помощта на пулсираща вода смес;\nс помощта на биологични продукти;\nчрез пневмохидравличен удар.\nВажно! Такова почистване се извършва редовно, за да се предотврати появата на нови проблеми..\nВ случай на неизправност поради неправилен монтаж на оборудването, свържете се с съветника. Квалифициран специалист със сигурност ще разбере проблема и ще отстрани всички проблеми. Освен това той ще даде добри съвети и препоръки за грижите и работата на системата..\nРемонт на топъл воден под: как да идентифицираме и отстраним проблемите\nОтоплението с подово отопление се счита за изключително надежден и ефективен вариант за отопление на помещения. Появяват се нови технологии, водата ще служи като топлоносител дълго време. И дори за такива системи възникват условия, когато топлият под не работи и тогава е необходимо да се поправи топлия под на водата.\nОсновните фактори за появата на повреди в системата за водно отопление са неправилен монтаж или неправилно подбрани материали. Спецификата на инсталацията се крие в правилното сдвояване на кръговете за подово отопление с основната отоплителна система. Достатъчно е да направите малка грешка при изчисляване на хидравличното налягане или в настройките на смесителя за вода, за да влошите експлоатационните свойства..\nНо как да поправите топъл под, без да знаете неговия дизайн? Помислете за основните елементи на системата и симптомите на тяхната неизправност.\nТермостат с температурен сензор. Регулира потока на отоплителната среда от основната система. Ако сервомеханизмът или сензорът се повредят, е възможен критичен излишък от нагряване на вода или нейния обем.\nБалансиращ вентил. Необходимо е за смесване на горещ и охладен топлоносител, докато се достигне температура 55-60 ° C. Неизправността ще повлияе и на степента на нагряване на водата..\nЦиркулационна помпа. С негова помощ се образува хидравлично налягане в тръбите на подовото отопление.\nБезопасен вграден термостат. Резервно устройство, което предотвратява проникването на вода с температура над критичната.\nЕлектрически задвижвания на входа на колектора. Регулирайте дебита в различни вериги на системата.\nТръбопроводи. Разклонена линия, която изпълнява функциите на прехвърляне на топлинна енергия от нагрята вода към повърхността на пода.\nДистанционни термостати. Те са свързани към електрическите задвижвания на входната група, те дават възможност за дистанционно управление на температурата на отопление.\nПри правилен дизайн и реално изпълнение такава система може да работи безпроблемно до 40 години. Външни фактори или скрити дефекти в материалите обаче причиняват спешни случаи..\nКак да поправите топъл под, ако възникне теч\nЕдна от причините, поради които подовото отопление не работи, е повреда на тръбопровода. Ако налягането в тръбопровода е спаднало рязко, това е един от признаците на възможен теч. Дори разхлабването на линията да е напълно незначително, последствията от него могат да бъдат доста сериозни..\nИ не става въпрос само за намаляване на ефективността на отоплителната система, но и за бъдещо разрушаване на пода. За да ремонтирате топъл воден под, първо трябва да вземете решение за мястото на теча. Ако няма влажни петна по повърхността, могат да се използват специални устройства: термовизори или дистанционни индикатори за влага.\nЗоната на изтичане на охлаждащата течност на устройството ще изглежда като ярко светло петно.\nИ така, как да се справим с такъв често срещан проблем като повреда на тръбата, например с ударна бормашина. В такава ситуация първата стъпка е да запазите спокойствие. Първият импулс е да премахнете инструмента, но в никакъв случай това не трябва да се прави, тъй като водата ще „наводни“ къщата, а тя всъщност служи като щепсел. Първо трябва да спрете водния поток.\nВнимателно изчистете достъпа до повредената зона, за да улесните отрязването на повредената част от тръбата, като оставите възможно най -големи краища от двете страни. Не винаги в такъв момент може да има под ръка парчета от една и съща тръба или фитинги за защита на системата от замърсяване. Те могат да бъдат заменени чрез покриване на свободните краища, например с найлонови торбички или гумени ръкавици..\nЕдинственият надежден метод за свързване е кримпване. За ремонт се закупува парче тръба и фитинги. Завийте краищата на монтажните части със специален гаечен ключ.\nФитингите с резба не могат да се използват за вграждане, тъй като те не са достатъчно надеждни и някой ден ще изтекат.\nЕдиният край на тръбата трябва да бъде почистен и изгорен и върху него да се постави фитинг. Сгънете го с двойно движение. По същия начин вторият край е нагънат..\nНие притискаме фитинга в другия край на тръбата за подово отопление, която се ремонтира. Изрязваме ремонтната тръба до необходимия размер и натискаме отново, но вече връзките. Стартирайте водата и тествайте само ремонтираната зона за течове. След това, с положителен резултат, се излива нова замазка.\nТази технология е подходяща за тръби, изработени от метал-пластмаса или омрежен полиетилен; за PVC продуктите те го правят малко по-различно. Въпреки че се отличават с висока механична якост, ако мястото на пробиване е грешно, тръбопроводът може да се повреди. За ремонт се използват специален поялник и ремонтна втулка. Първо, разфасовките на съединителя се координират с размерите на линията, след това се монтират с помощта на поялник.\nСред устройствата, които работят на захранване, на първо място е необходимо да се отбележат кръгова помпа и термостат в смесителния блок. Първо, трябва да се уверите, че поне тези елементи се захранват. Това е доста лесно да се направи с помощта на най -простата индикаторна отвертка или мултицет..\nРаботата на кръговата помпа винаги е придружена от лек шум, поради което нейната експлоатационна годност може да се определи по звук. Можете да определите здравето на термостата:\nвизуално, тъй като въртенето на стъблото по време на работа на устройството трябва да бъде видимо;\nс мултицет: проверете дали се подава захранване, след което след измерване на съпротивлението на клемите, проверете ги с маркировките в паспорта на устройството.\nПричината за неизправности в работата на водния под може да бъде: недостатъчна топлоизолация или мощност на котела, наличието на въздух в системата и редица други причини, като всяка от тях се елиминира според определени правила.\nПремахване на възможни проблеми\nИнфрачервеният филм може да бъде монтиран и демонтиран няколко пъти, но не може да служи като основен източник на топлинна енергия. Пълна подмяна на пода ще се наложи, ако е вграден в замазката и няма достатъчно мощност за отопление на апартамента или изобщо няма топлоизолация. И в какви случаи е възможно да се ремонтира топъл електрически под на място и как се прави? Помислете как да отстраните неизправностите в системата „топъл под“, от смяната на термостата и завършването с ремонт на кабели.\nКак да сменим термостата?\nАко електрическите подове не работят поради дефектен термостат, няма смисъл да ремонтирате това устройство. Цената му е ниска и повечето замени се извършват в гаранция. Първо трябва да изключите захранването, за да работите безопасно. След това предният панел се отваря, закрепва се с ключалки или с винтове. На негово място се поставя нов, работещ.\nПроблеми с напрежението: какво да направите?\nАко линията е повредена или без захранване, превключвателят се изключва автоматично, тогава няма да има напрежение. И подовете изобщо няма да могат да се затоплят. Ако напрежението е слабо, ще е необходим стабилизатор. С намаляване на напрежението, отоплителната мощност на кабела се намалява наполовина. Следователно закупуването и инсталирането на стабилизатор е оправдан разход..\nНеправилна инсталация или повреда на температурния сензор\nАко термичният сензор се окаже дефектен, ще трябва да го смените с нов. Сензорите са евтини, а ремонтът е възможен дори при подови настилки. Температурният сензор винаги е монтиран в защитна медна или пластмасова гофрирана тръба, която изгасва. Но за да получите достъп до него, трябва да влезете в стената. След като извадите тръбата, просто трябва да инсталирате нов сензор в нея. След това се монтира отново и следите от увреждане на стената се скриват..\nАко температурният сензор е разположен близо до нагревателния кабел, тогава ще е необходимо да се премахне част от подовата настилка и да се отстрани замазката на мястото, където е монтирана. Запълвайки получената яма с циментова замазка, ще трябва да се уверите, че сензорът заема правилната позиция спрямо кабела.\nСчупен кабел или късо съединение\nАко сензорът, термостатът са в добро работно състояние и има напрежение, тогава има само 2 опции. Това е късо съединение или скъсан кабел. Във всеки случай ще е необходимо да се демонтира настилката и да се отвори замазката, ако има такава. За да намерите дефектен сайт, се нуждаете от професионално оборудване. Това ще даде възможност да се управлява само локален ремонт на топъл под, спестявайки финансови и времеви разходи. Следователно, в случай на дефектен кабел, има само един изход: обадете се на специалист.\nТрябва да се погрижите за необходимостта от ремонт на топъл електрически под на етапа на проектиране. Правилното изчисляване на мощността и отчитането на обичайните индикатори за напрежение ще помогнат да се избегнат проблеми с недостатъчно нагряване на подовата повърхност. А правилната инсталация на температурния сензор и проверката на състоянието на електрическата система преди устройството за замазка ще премахне риска от демонтиране на подовата настилка, за да се търсят повреди, ако, както се оказа, кабелът изобщо не се нагрява.\nАвтоматичен контрол на температурата TP\nАвтоматичното регулиране на топлия под може да се извърши термомеханично или електронно с помощта на електромеханични задвижвания, които контролират работата на спирателните клапани.\nТермомеханична система за управление\nТя се основава на работата на термостатични клапани или кранове с термоглави, които реагират на промените в температурата на охлаждащата течност. Понастоящем много производители на такива спирателни и управляващи клапани се предлагат от много производители, например Oventrop. Независимо от наименованието и вида на термореактивното вещество, използвано в тях (течност или газ), това са термомеханични саморегулиращи се механизми, които е най-целесъобразно да се инсталират за контрол на температурата на една, отделно взета верига..\nПринципът на действие на термичните клапани е прост, което ги прави много надеждни и безопасни. Медна, месингова или бронзова сърцевина, монтирана в корпуса на устройството, загрята от преминаващия поток на охлаждащата течност, прехвърля температурата към термореактивния пълнител. На свой ред разширяващият се термореактивен елемент избутва сърцевината, която чрез преместване на клапана постепенно блокира циркулацията на нагрятата течност.\nТермостатичният вентил за подово отопление, освен че е монтиран на разпределителния колектор, може да се монтира в отделен монтаж от типа „unibox“. Такива сглобки включват и автоматични вентилационни отвори, които заедно с термостати се поставят в компактни кутии (кутии). Използването на “unibox” позволява регулиране на температурата в отделен ТР клон, който да не е свързан с обемни колекторни шкафове, което е особено удобно при малък брой вериги.\nВ допълнение, термомеханичните контролери за подово отопление могат да имат дистанционни чувствителни към въздуха елементи. Те ви позволяват да ги конфигурирате да контролират потока на охлаждащата течност не от нейната температура, а от температурата на въздуха в помещенията. Принципът на тяхното действие е същият, само термореактивната субстанция е много по -чувствителна. Препоръчително е да инсталирате въздушна термоглава за едновременно управление на няколко вериги в една стая, където водното подово отопление е единственият източник на отопление.\nТой включва електронни термометри, контролер и електрически задвижвания (задвижвания, серво задвижвания). Електрическите задвижващи механизми могат да бъдат прикрепени към смесителните глави на конвенционалните управляващи клапани (клапани) или да бъдат част от тяхната конструкция. Промяната в дебита на охлаждащата течност се извършва в съответствие с зададените прагови стойности. Измервателната среда за температурните сензори на автоматичния регулатор на температурата на пода може да бъде както охлаждащата течност, така и въздухът в помещенията..\nВажно! Такова оборудване за управление е доста скъпо удоволствие, но в същото време е в състояние да осигури оптимални режими на работа за подово отопление и максимална икономия на енергия. В допълнение, електронните регулатори позволяват програмирането на TP чрез свързване на режимите му на работа с различни периоди от време, което гарантира на потребителя максимален топлинен комфорт..\nТопъл под от филм\nФилмово топлоизолиран под Teplotex-0.5\nПредназначение: подово отопление\nТип отопление: основно / удобно\nМакс. температура (работна): 45 ° C\nСтъпка на рязане: 25 см\nФилмово топлоизолиран под Teplotex-0.8\nФилмово топлоизолиран под Teplotex-1.0\nКомплект подово отопление от филм Teplotex 1m²\nОпределена част от подовото отопление не се отоплява\nЧаст от въглеродните въглеродни ленти е повредена – обикновено механично увреждане на защитния слой на филма. Извършва се визуален оглед на зоната, която не се нагрява.\nНенадежден контакт между захранващия проводник и тоководещата лента на която и да е секция от топъл под или механични повреди на токопроводящата лента на филмовия под. Това е вярно, ако няколко секции от подовия филм са поставени в стаята и някои от тях работят (топлина), а някои не. Необходимо е да се проверят всички свързващи контакти на захранващия кабел и топъл под и да се определи мястото на повреда. За това се отваря онази част от пода, под която филмът не се нагрява..\nПравилата за създаване на връзки са подробно описани в съответния раздел..\nПовреда на подовата настилка над топъл под\nЛокално прегряване на подовата площ на филма. Филмовият топлоизолиран под се страхува от “заключване”. Ако е имало локално прегряване (обемен предмет като матрак или възглавница е оставен на пода), топлообменът е нарушен, температурата се повишава на това място, което води до повреда на подовата настилка. В същото време самият топъл под е правилно функциониращ. Забранено е полагането на филмовото подово отопление под мебели и други предмети, които влошават преноса на топлина към околното пространство..\nФилмово топлоизолиран под “бръмчене”\nПонякога при инсталиране на подово отопление на филм възниква такъв ефект като „бръмчене“ на филма, който се проявява под формата на звукови вибрации с ниска честота и се възприема от ухото като пращене или бръмчене на повърхността филм. Този ефект изчезва при изключване на захранването..\nПричината за появата на това пращене са резонансни явления в системата “Захранваща мрежа – филмов под”, които могат да възникнат поради влиянието на хармониците на основната честота на захранващата мрежа (50 Hz) върху филма. Факт е, че в захранващата мрежа могат да присъстват различни видове отклонения: скок и спад в амплитудата на мрежовото напрежение, наличието на високочестотни смущения, възникващи по време на работа на оборудването и т.н. Всички тези отклонения, при определени условия, в една или друга степен могат да доведат до такова явление като „бръмченето“ на филма.\nВнимание! Ефектът „бучене“ или „пращене“ не е неизправност на филма..\nСъвети за премахване на филмовия шум\nПроверете топлоизолационния материал под фолиото – той трябва да е непроводим (на базата на лавсан). Като алтернатива можете да опитате да обърнете изолацията с отразяващата страна надолу..\nРазменете фаза L и нула N на регулатора.\nПроверете полагането на филма – медни проводящи ленти трябва да са на дъното.\nТокопроводящите проводници от филма към термостата не трябва да преминават по повърхността на самия филм, те трябва да се носят по периметъра на помещението.\nСтаята трябва да е суха. Понякога филмът може да бръмчи при наличие на влага в помещението (например в бани или ако замазката в стаята не е напълно суха и т.н.)\nПонякога филмът може да бръмчи, ако е положен по подовите плочи (има основни фитинги). Можете да опитате да разгънете филма на 90 градуса и да го разположите върху плочите. Ефектът на подовата конструкция може да бъде проверен, както следва: повдигнете част от филма над пода на височина 0,5-1 м и слушайте бръмченето. Ако филмът продължава да бръмчи, структурата на пода не влияе върху филма..\nПодът е “пробит” с електричество\nОсновната причина е лошата изолация на връзките на захранващия проводник и токопроводящите ленти. Изисква се проверка на всички клеми и връзки.\nНарушаване на изолацията на захранващия проводник – проблем може да възникне при продължителна работа на топъл под, ако свързващите проводници са неправилно инсталирани (особено ако са били припокрити).\nСтаята е много влажна – например е имало изтичане на вода или някаква влага е попаднала под горния слой на топлия под. В този случай фугите между филмовия под и захранващия проводник са “слаба” точка, която първо трябва да се провери..\nПодът е твърде горещ\nРазположението на сензора върху повърхността на филмовото подово отопление\nТермостатът е настроен да работи само със сензора за температура на въздуха. Някои термостати (по -специално програмируеми) имат два температурни сензора (под + въздух), когато настройвате, трябва да изберете типа сензор, така че управлението да се извършва от сензора за температура на пода. Не се препоръчва задаването на температурата на пода на термостата над 27-28C.\nПодовият сензор може да не е инсталиран правилно. Ако е извън зоната, върху която е положен топъл под, може да не отчете правилно температурата, тъй като подът до инфрачервения филм не се нагрява. Следователно термостатът, въз основа на показанията на температурния сензор, няма да изключи топлия под..\nA Grundfos szivattyúk műszaki adatai\nSzivattyúk magánházak fűtésére, hogyan válasszuk ki\nDIY tájtervezés a ház közelében.\nSzeptikus tartályok egy magánházhoz, hogyan válasszunk\nMit készítsen virágágyást saját kezével\nVízutánzatot készítünk egy nyaralóban\nJak stworzyć „inteligentny ogród warzywny”, który nie wymaga kopania\nСпално бельо ранфорс – най -добрият текстил по отношение на цена и качество\nAmerikan tarzı iç\nZrób to sam teatr na palec\nAhşap bir evde şömine sobası takma\nEen polycarbonaat kas voorbereiden op de lente\nМеден сулфат, използване в градинарството през пролетта\nPopiół jako nawóz i nie tylko\nBir bardan doğru bir sera nasıl yapılır?\nJak ocieplić daczy własnymi rękami\nИнструменти за подрязване на дървета и храсти