Vrf 2014 cz by AIR-COND - issuu\nB U S I N E S S R 410 A VRF SYSTÉMY PRO VELKÉ APLIKACE\nObsah Úvod do TOShIba vRF\nSystém rozvodů chladiva\nInovace, inteligence, imaginace INOvacE Neuvěřitelný výkon a vynikající účinnost - to jsou hlavní vlastnosti systému TOSHIBA VRF. Výsledek použití unikátní kombinace rotačních kompresorů TOSHIBA Twin Rotary a technologie vektorově řízeného TOSHIBA invertoru. Účinnost COP při částečném zatížení je až 6,41 – to je hodnota, která dělá z TOSHIBA VRF systémů produkt budoucnosti. * venkovní jednotka S-MMSi - 8 PS, částečné zatížení 50%\nINTElIGENcE TOSHIBA je průkopníkem a realizátorem mnoha inteligentních řešení a inteligentních systémů v mnoha oborech lidské činnosti. A dlouhá léta nás tyto její produkty obklopují i v oboru klimatizační techniky. Nový systém SMMS obsahuje Inteligentní řídící systém průtoku chladiva, který zajistí v každé místnosti přesnou teplotu!\nIMaGINacE TOSHIBA neznamená jen vývoj nových špičkových technologií. Její hlavní předností je jejich aplikace. Díky své imaginaci dokáže poznatky integrovat do naprosto dokonalých celků. Využila své vlastní objevy v oblasti klimatizační a řídící techniky. Právě nyní přichází na trh VRF systém SMMS , který podpoří imaginaci mnoha projektantů – systém, který přivádí chladivo na vzdálenost až 235 m a s maximálním převýšením dokonce až 70 m!\nMaximální orientace na snižování spotřeby energie Právě filosofie maximální ochrany životního prostředí a trvalá snaha o snižování spotřeby elektrické energie výrobků značky TOSHIBA stála u kolébky nového systému Super Modular Multi System Inteligence (zkráceně SMMS ). Díky aplikací nejnovějších technologií a výzkumů Vám můžeme nabídnout systém s nejvyšší účinností na trhu! Jeho COP při částečném zatížení 50% dosahuje neuvěřitelné hodnoty až 6,41! Těchto parametrů bylo dosaženo mimo jiné díky novému Twin Rotary kompresoru, který je srdcem zařízení TOSHIBA, vektorovému řízenému invertoru, který ovládá výkon kompresoru, a řídicímu systému, který optimalizuje provoz celého systému.\nSMMS přináší venkovní jednotky s vysokou účinností, plně invertorovým řízením a až třemi kompresory *\nNOvÁ GENERacE KOMPRESORů TWIN ROTaRY TOShIba kompresor Twin Rotary: bezkonkurenční kompresor v oboru Nová generace unikátního kompresoru Twin Rotary zajistí nejen vynikající účinnost provozu při plném, ale zvláště při částečném zatížení. Tím přináší uživateli ještě vyšší komfort a pohodu.\nVe venkovních jednotkách 14 a 16 PS pracují tři kompresory Twin Rotary. V jednotkách výkonu 8, 10 a 12 PS jsou kompresory stejného typu, ale pouze dva.\nMaxIMÁlNÍ ÚčINNOST ■ Díky nové generaci kompresorů s ještě vyšší účinností v kombinaci s DC invertorovým řízením dosahuje koficient účinnosti COP hodnoty až 6,41 (při částečném zatížení 50 %). ■ Vyšší účinnost díky regulaci výkonu všech kompresorů současně, nikoliv postupně.\n■ V oboru klimatizace byla a je TOSHIBA prvním výrobcem, který plně využívá řešení, kdy všechny kompresory ve venkovních jednotkách jsou s plně invertorovým řízením. Unikátní technologie přináší obrovské provozní úspory a maximální účinnost.\n*venkovní jednotky 14 a 16 PS\nParametry účinnosti provozu pro úspory energie 2\nCOP 16 PS\n100% výkonu (jmenovitá hodnota) 50% výkonu topení 50% výkonu chlazení\n8 PS: MMY-MAP0804HT8P-E 16 PS: MMY-MAP1604HT8P-E\nNEJvÝKONNĚJŠÍ vEKTOROvĚ řÍzENÉ INvERTORY TOShIba vektorově řízený invertor: maximálně efektivní řízení výkonu kompresoru TOSHIBA SMMS má vedoucí postavení na trhu v mnoha technických aplikacích. Špičkou v oboru je v oblasti technologie vektorově řízeného invertoru, který maximálně využívá možností, parametrů a potenciálu nových kompresorů, tím, že naprosto efektivně a přesně řídí jejich provoz. Úkolem invertoru je zajistit minimální spotřebu energie a maximálně úsporný provoz při požadovaném výkonu!\nOptimalizace provozu pro maximální snížení spotřeby Řídicí systém během provozu určuje podle okamžité potřeby výkonu, který výměník a který kompresor mají být v provozu. Hlavním parametrem regulace je co nejnižší příkon. Systém rozděluje chladivo mezi více venkovních jednotek, potažmo více kompresorů. Použitím více výměníků se zvyšuje teplosměnná plocha, a tedy i účinnost celého zařízení. Regulace systému tak zajistí, aby při stejném výkonu měl systém nejnižší spotřebu a nejvyšší účinnost. Výhodou pro uživatele je úspora provozních nákladů díky minimální spotřebě elektrické energie. Přínosem je také výrazná ochrana životního prostředí.\nNEuvĚřITElNÉ PROJEKčNÍ MOžNOSTI Systém řízení průtoku chladiva a propracovaná technologie nových VRF systémů TOSHIBA přinášejí neuvěřitelné možnosti při instalaci rozvodů. Maximální délkové parametry rozvodů a možnosti převýšení mezi jednotkami umožňují v průběhu výstavby, rekonstrukce nebo při dodatečné instalaci instalovat často jen jeden systém o více venkovních jednotkách. ■ Základním omezovacím parametrem u velkých objektů bývá maximální vzdálenost mezi venkovní a nejvzdálenější vnitřní jednotkou. SMMS systém umožňuje maximální délku nejdelší trasy k nejvzdálenější jednotce až 235 m, což skýtá až neuvěřitelné projekční možnosti!. ■ Systémy VRF jsou instalovány často ve výškových budovách, kde můžeme umístit venkovní jednotky pouze na střeše nebo u paty budovy. Systém SMMS umožňuje převýšení až 70 m mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Při stavební výšce jednoho patra 3,5 m není pro SMMS problémem instalace přes neuvěřitelných 20 pater!\nMax. EKvIvalENTNÍ DÉlKa TRaSY\nPřepracovaný kryt elektrické části venkovních jednotek obsahuje otvor opatřený posuvným mechanismem pro snadný servisní přístup.\nKOMPaKTNÍ ROzMĚRY & NÍzKÁ hMOTNOST ■ Kompaktní design venkovních jednotek a jejich modulární uspořádání nabízí projektantům větší svobodu při projektování zařízení všech výkonů.\n■ Oproti předchozí generaci je možné ušetřit při instalaci až 40 % potřebné plochy pro venkovní jednotky. ■ Díky konstrukčním změnám a optimalizaci materiálů jsou zařízení lehčí, což výrazně usnadňuje instalaci a možnosti použití.\nMenší potřebná instalační plocha je velkou výhodou jak pro projektování tak pro instalaci zařízení s omezenými prostorovými možnostmi.\nOproti použití T-kusů zvyšují Y-Spojky poloměr zakřivení rozvodů, přispívají k vyšší stabilitě tlaků a kladou menší odpor průchodu chladiva. Jak je znázorněno na schematickém vyobrazení, díky odbočkám je snazší větvení rozvodů a připojení jednotlivých jednotek.\nk vnitřním jednotkám Plyn\nPlNÁ KONTROla PRůTOKu a DISTRIbucE chlaDIva Přesné řízení celého systému a rovnoměrné rozložení teplot ve všech místnostech. TOSHIBA vyvinula nový systém řízení VRF systémů, který kontroluje průtok potřebného množství chladiva. Každá vnitřní jednotka dostává přesně tolik chladiva, kolik je nutné k pokrytí požadovaného výkonu. Vše se děje nezávisle na typu jednotky, délce potrubí, nebo převýšení rozvodů. Optimalizace proudění a distribuce objemu chladiva je prováděna nejen z pohledu každé vnitřní jednotky, ale také z pohledu provozu celého systému VRF.\nPřesné řízení optimálního průtoku chladiva ■ U VRF systémů bez inteligentního řízení průtoku chladiva dochází k tomu, že se k většině vnitřních jednotek dostane nedostatečné, nebo naopak nadbytečné množství chladiva díky rozdílné délce rozvodů mezi vnitřní a venkovní jednotkou. ■ K dodávce nesprávného množství chladiva dochází z důvodu rozdílných tlakových ztrát nebo únikem tepla po trase rozvodů. ■ Inteligentní řídicí systém pomocí přivírání a otvírání pulzních ventilů zajistí rovnoměrnou distribuci chladiva mezi všechny vnitřní jednotky. Optimalizaci provádí podle údajů teplotních senzorů a kontrolou výkonu každé jednotky. Díky tomu může převýšení mezi vnitřními jednotkami být až 40 m!\nPožadovaný výkon A\nPřebytek chladiva jednotky (A) bude použit v jednotce (D), protože ta má výrazný nedostatek chladiva a tím i chladícího výkonu\nTeplotní senzor (výstup) Výměník\nřízené proudění chladiva podle aktuálního přesného požadavku výkonu celého systému a teplotní korekce každé jednotky\nTwin Rotary kompresor Optimální proudění chladiva\nVysoce účinný motor Kvalitní povrchová úprava dílů\nMotor kompresoru nové generace má vyšší účinnost, menší ztráty třením a tišší provoz. Výkon\nvysoce přesná regulace otáček kompresoru (krok 0,1 hz)\nPlně invertorové řízení kompresoru umožňuje přesnou kontrolu provozu s rychlou odezvou na aktuální požadovaný výkon systému vnitřních jednotek. vyhlazený sinusový signál Díky vektorovému řízení a rychlému RISC procesoru generuje invertor téměř ideální sinusový průběh signálu, a tím přispívá k ještě vyšší účinnosti systému.\nPermanentní magnety rotoru mají upravený tvar, aby měli větší plochu a silnější magnetické pole. Jejich tvar v kombinaci se štěrbinami rotoru eliminuje ztrátové vířivé proudy.\nNeuvěřitelně přesné regulace otáček a výkonu zařízení je dosaženo díky téměř lineární charakteristice. Krok 0,1 Hz přináší výhodu téměř plynulé výsledné regulační křivky. Díky jemné regulaci výkonu kompresoru a přesné detekci požadovaného výkonu vnitřními jednotkami dochází ke snížení energetických ztrát. Pro uživatele zajistí přesná regulace stabilní požadovanou teplotu v prostoru a její naprosto minimální kolísání.\nDokonalé řízení Vektorově řízený invertor přemění proud na požadovaný vyhlazený sinusový signál a tím usnadní klidný běh stejnosměrného motoru.\nKompresní část Twin Rotary má nižší tlakové ztráty a nižší třecí odpor díky optimalizaci polohy, tvaru výtlaku a přepážky komprese.\nVýkon a spolehlivost DOKONalE zvlÁDNuTÉ PROuDĚNÍ vzDuchu Jedním z hlavních bodů vývoje klimatizačních zařízení je návrh ventilátoru a snížení odporu vzduchu. Vyřešení tohoto problému je cestou k rovnoměrnému průtoku vzduchu zařízením a celkové nižší hlučnosti zařízení. Mezi základní výhody SMMS\n■ patentovaný ventilátor se čtyřmi lopatkami a větším průměrem (740 mm) ■ inovované provedení krytu ventilátoru ■ úsporný DC motor ventilátoru s vysokým výkonem Propracované řízení průtoku vzduchu přispívá k dosažení vysoké účinnosti zařízení. Další výhodou je vyšší externí statický tlak ventilátoru při instalaci venkovních jednotek do uzavřených strojoven s odvodem vzduchu (nap. v památkových zónách, atd.).\nKryt kompresoru a plášť přístroje jsou konstruovány tak, aby hluk vytvářený kompresorem byl optimálně pohlcen. Díky vysokému výkonu kompresoru, nové konstrukci kondenzátoru pracuje SMMS většinu času pouze při částečném zatížení. Za těchto podmínek je provozní hlučnost zařízení výrazně nižší. Použitím speciální funkce Tichý provozní režim, která zrovnoměrní výkon kompresoru a zamezí přepouštění chladiva dochází k dalšímu výraznému snížení hluku až o dalších – 10 dB!\nVlastní technologií, použitým materiálem pro pohyblivé a rezonující části a rychlostí komponent zařízení při provozu. Nový DC motor ventilátoru umožňuje díky invertorovému řízení snížit počet svých otáček až na 60 ot/min.\nhlučnost venkovních jednotek je určována těmito základními faktory:\nROzSah PROvOzNÍch TEPlOT SMMS systém topí až do venkovní teploty -20 °C. Díky tomu má širokou oblast instalací a je možné realizovat projekty i v nejchladnějších regionech. V celé oblasti je možné využít bez problémů plnou topnou kapacitu.\nSMMS Venkovní teplota Venkovní teplota\n-5°C až 43°C\n* Chlazení: °C ST (suchý teploměr); Topení: °C MT (mokrý teploměr)\nNEJvYŠŠÍ ÚčINNOST a ÚSPORY ENERGIE PřI čÁSTEčNÉM zaTÍžENÍ Jmenovité hodnoty koeficientů COP a EER jsou uváděny dle normy, tj. při plném zatížení, kdy kompresory pracují na 100% svého výkonu. Podmínky, za kterých zařízení pracuje na maximální výkon, však panují pouze několik dní v roce.\nKompresory 1× Invertor + 2× FixSpeed Konkurence\nKompresory 3× Invertor kompresor\nKlimatizace většinou pracují při výrazně nižších výkonech, obvykle středních nebo nízkých otáčkách kompresoru. Nejefektivnější systém tedy není ten, který nabídne vyšší účinnost při 100%ním zatížení – ale zásadně ten, který má nejvyšší účinnost při středních až nízkých otáčkách, tj. při částečném zatížení! Klimatizační zařízení TOSHIBA a VRF systémy jsou známé svojí nejvyšší účinností a nejnižší spotřebou při částečném zatížení. Tuto výjimečnost u nových systémů S-MMS a S-HRM umocňuje použití až tří invertorem řízených kompresorů. Rovnoměrné rozdělení výkonu mezi 3 kompresory namísto dvou ještě více zvyšuje účinnost a úspornost celého zařízení!\nSuper Modular Multi System Super Modular Multi Inteligence Systém je inovativním produktem budoucnosti a naprostou světovou špičkou v oboru VRF systémů. Díky inovacím a pokrokovým technologiím dosahuje vysoké účinnosti a vynikajících parametrů. Základem jeho úspěchu je až neuvěřitelně účinný TOSHIBA Twin Rotary kompresor a pokrokové a přesné vektorové řízení invertoru. Inovativní použití 3 kompresorů a 3 řídících invertorů, ještě dále zvýšilo již tak vysokou účinnost provozu při částečném zatížení. Přesným rozdělením zatížení a optimalizací provozu invertorových kompresorů dosahují zařízení jedinečných a bezkonkurenčních hodnot účinnosti celého provozu. ■ Vynikající účinnost při částečném zatížení ■ 2-trubkový systém ■ Neuvěřitelná spolehlivost ■ Nízká hlučnost ■ Široké možnosti projektování a instalace\nVenkovní jednotka Chladicí výkon 1\nEER Jmenovitý proud\nCOP Jmenovitý proud\nMAP1604HT8P-E 16 PS\nPři teplotě vnitřního vzduchu 27°C ST / 19°C MT a venkovní teplotě od 35° C Při teplotě vnitřního vzduchu 20°C ST a venkovní teplotě 7°C ST / 6°C MT Pro kombinaci více venkovních jednotek respektujte podmínky uvedené v technické dokumentaci. Zařízení pracuje až do -20°C venkovní teploty. Pod -15°C je nutno počítat s poklesem topného výkonu. Místo instalace nebo místní podmínky je nutné zohlednit při návrhu systému, zvláště pokud zařízení bude pracovat při nízkých teplotách.\nPro nižší výkon než 34 HP : 300 m Pokud je převýšení mezi vnitřními jednotkami větší než 3 m a vnitřní jednotky jsou nad venkovní jednotkou, pak je max. převýšení sníženo na 30 m.\n● Chlazení ● Topení\nF = Čelní strana (Front) ≥800\nMAP1404HT8P-E 14 PS\nMAP1204HT8P-E 12 PS\nMAP1004HT8P-E 10 PS\nMAP0804HT8P-E 8 PS\n1,800 700 (Rozteč upevňovacích šroubů) 990\nPlocha kontaktu s podkladem 60\n790 (vč. upevňovacích nohou)\n2-60x200 mm manipulační otvor (pro vysokozdvižný vozik)\n(Upozornění:) 1. Je-li v blízkosti stěna/překážka vyšší než venkovní jednotka, umístěte venkovní jednotku 2000 mm od překážky. 2. Překážky okolo venkovní jednotky nesmí být vyšší než 800 mm. 3. Rozvody chladiva u venkovních jednotek jsou vždy horizontální. Pokud jsou rozvody vedeny k venkovním jednotkám šikmo nebo kolmo, minimální vodorovná délka před první odbočkou k venkovní jednotce je 500 mm.\nPřipojení rozvodu A (plyn)\n85 2-60x200 mm manipulační otvor (pro vysokozdvižný vozik)\n620 Připojení vyrovnání oleje Ø 9.5\nPřipojení rozvodu A (plyn) Ø 28.6 Připojení rozvodu B (kapalina) Ø 15.9\n(4-cestná odbočka ) Typové označení\nsoučet menší než 14,2\nPřehled venkovních jednotek Kombinace standardní Typové označení (MMY-)\nChladící výkon jmenovitý\nTopný výkon jmenovitý\nKombinace s vyšší účinností Typové označení (MMY-)\nUvedené hodnoty odpovídají modelům 50 Hz. Údaje pro modely 60 Hz naleznete v technické dokumentaci systému. Předpokládané hodnoty chladícího a topného výkonu. Napájení: 3 fáze – 50 Hz – 400 V (380 ~415 V) Provozní podmínky pro chlazení: vnitřní teplota 27°C ST / 19°C MT, venkovní teplota 35°C ST. Provozní podmínky topení: vnitřní teplota 20°C ST, venkovní teplota 7°C ST / 6°C MT. Výpočtová délka rozvodů: hlavní rozvod 5 m, připojovací 2,5 m, převýšení 0 m. Kolísání napájecího napětí max. ±10%. Maximální celková délka rozvodů znamená součet délek všech rozvodů plynu nebo kapaliny v jednom směru\nMax. počet vnitřních jednotek Typy standardní\nVenkovní jednotky - celkový přehled Typy standardní\nTechnická specifikace venkovních jednotek Samostatné jednotky (typové)\nVýkon PS Typ Tepelné čerpadlo Chladicí výkon Příkon Účinnost EER Topný výkon Příkon Účinnost COP Příkon motoru kompresoru Příkon motoru Ventilátor Množství vzduchu Max. externí statický tlak Plyn Rozvody chladiva Kapalina Vyrovnání oleje Akustický tlak Akustický výkon Napájení Vnější rozměry Hmotnost\nkW kW m³/h Pa ″ ″ ″ dB(A) ●● dB(A) ●● V/Ph/Hz v×š×h kg\nKombinace jednotek (sestavy)\nVýkon PS Typ Tepelné čerpadlo Chladicí výkon Příkon Účinnost EER Topný výkon Příkon Účinnost COP Příkon motoru kompresoru Příkon motoru Ventilátor Množství vzduchu Max. externí statický tlak Plyn Rozvody chladiva Kapalina Vyrovnání oleje Akustický tlak Napájení Hmotnost\nMMY MMY kW kW kW kW kW kW m³/h Pa ″ ″ ″ dB(A) V/Ph/Hz kg\nJmenovité podmínky Chlazení: vnitřní teplota 27°C ST / 19°C MT, venkovní teplota 35°C ST Topení: vnitřní teplota 20 ° ST, venkovní teplota 7°C ST / 6 °C MT Standardní délka rozvodů: hlavní rozvod 5 m, připojení 2,5 m, převýšení 0 m *2 Kolísání napájecího napětí max. +/- 10% *1\nVRF-R410A-Technologies Kombinace jednotek (sestavy)\nkW kW m³/h Pa ″ ″ ″ dB(A) ● ● V/Ph/Hz kg\nKombinace jednotek (sestavy) Výkon PS Typ Tepelné čerpadlo Chladicí výkon Příkon Účinnost EER Topný výkon Příkon Účinnost COP Příkon motoru kompresoru Příkon motoru Ventilátor Množství vzduchu Max. externí statický tlak Plyn Rozvody chladiva Kapalina Vyrovnání oleje Akustický tlak Napájení Hmotnost\nTechnická data 42 PS\nAP4224HT8P-E AP4424HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E 118,00 123,50 ● 32,04 34,19 ● 3,68 3,61 ● kW 132,00 138,00 ● kW 32,70 35,40 ● 4,04 3,90 ● kW 4,20 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 m³/h 11,600 10,500 10,500 10,500 11,600 11,600 10,500 10,500 Pa 50 50 1 5/8 1 5/8 ″ 7/8 7/8 ″ 3/8 3/8 ″ dB(A) ● ● 64,00/65,50 64,50/66,50 V/Ph/Hz 380-415/3/50 kg 242 242 242 242 242 242 242 242\nTechnická data 46 PS\nAP4624HT8P-E AP4824HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E 130,00 135,00 ● 36,88 38,76 ● 3,52 3,48 ● kW 145,00 150,00 ● kW 38,57 40,80 ● 3,76 3,68 ● kW 4,20 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 3,10 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 m³/h 11,600 11,600 11,600 10,500 11,600 11,600 11,600 11,600 Pa 50 50 1 5/8 1 5/8 ″ 7/8 7/8 ″ 3/8 3/8 ″ dB(A) ● ● 65,00/67,50 65,00/68,00 V/Ph/Hz 380-415/3/50 kg 242 242 242 242 242 242 242 242\nMini S-MMS Kompaktní 2-trubkový systém – trefa mezi velké a malé systémy Koncepce systému MiNi-SMMS nabízí velmi univerzální řešení pro obchody, restaurace, kanceláře, ale i byty a rodinné domy. Zkrátka všude tam, kde je požadováno kompaktní a tiché provedení venkovní jednotky. Až miniaturní rozměry na svůj výkon a energeticky úsporná invertorová technologie jsou přímo vizí budoucnosti. Originální technologie TOSHIBA s Twin-Rotary kompresorem přináší špičkové hodnoty koeficientu energetické účinnosti EER od 4,61 (typ s výkonem 12,1 kW). Přináší tak záruku nejvyšších provozních úspor elektrické energie. Velmi kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují snadnou instalaci venkovní jednotky MiNi-SMMS přímo na balkon nebo na fasádu domu. Oproti jednotkám SMMS mají venkovní jednotky MiNi-SMMS až o 70 % menší objem a při instalaci potřebují pouhých 60 % podlahové plochy. MiNi-SMMS nevyžaduje žádný betonový základ nebo ocelovou konstrukci pod jednotku, což ještě více usnadňuje montáž zařízení. Jednoduchá a přehledná skladba rozvodů i související elektroinstalace je další výhodou při snížení nákladů na vlastní instalaci. Díky svému designu dosahuje MiNi-SMMS systém optimální vlastnosti pro nejrůznější oblasti – jak pro firemní, tak pro soukromou klientelu. ■ Kompresor Twin-Rotary s plně invertorovým řízením ■ Nízká hlučnost ■ Kompaktní design ■ Nejvyšší účinnost (EER a COP)\nchaRaKTERISTIKa ■ Nejlepší hodnoty COP (4,61 při 4 HP ) pro nejlepší energetickou účinnost ■ Až 9 vnitřních jednotek připojených na jednu venkovní jednotku zaručuje maximální přizpůsobivost. ■ DC Twin-Rotary kompresor přináší vysokou účinnost a neuvěřitelně dlouhou životnost. ■ Řídicí systém TCC-Link: Moderní komunikační sběrnicový systém s automatickým adresováním. ■ Velký výběr vnitřních jednotek (13 různých typů) ■ Jednoduchá instalace díky kompaktnímu designu venkovní jednotky (o 70% menší než standardní SMMS )\nPMv-KIT – TIchÝ PROvOz PRO NÁROčNÉ PROSTORY kde najdete uplatnění pro toto volitelné příslušenství, jsou například ložnice v bytech, hotelové pokoje nebo jednací či konferenční místnosti.\nPMV-kit je určen pro dodatečnou montáž k příslušné vnitřní jednotce v případě, že je v prostoru vnitřní jednotky nutno dosáhnout ještě tišších provozních parametrů. Ideálními prostory,\nÚčinnost chlazení EER A\nAkustický výkon (Chlazení/Topení)\nVnější rozměry (v × š × h) Hmotnost Typ kompresoru\nPrůměry rozvodů mm (″)\nNapájení Max. počet vnitřních jednotek\nSuper Heat Recovery System 3-trubkový systém TOSHIBA, nazývaný Super Heat Recovery Systém (dále S-HRM ), nabízí možnost současného topení a chlazení v rámci jednoho systému. Tato možnost redistribuce tepla znamená extrémně účinné a provozně úsporné řešení. Nejmodernější technologie Toshiba zajišťují vysoký kvalitní standard a vysokou užitnou hodnotu systému. Tato technologie byla již plně aplikována u nové generace 2- trubkových SMMS systémů a nyní Vám přináší ještě vyšší komfort, úspornější provoz a spolehlivost. unikátnost a princip třítrubkových TOShIba vRF systémů umožňuje zpětné využití tepla, tj. předání tepla mezi vnitřními jednotkami v rámci jednoho systému. výsledkem je vysoká účinnost provozu a minimální spotřeba energie.\nSoučasný provoz topení a chlazení Systém SHRM nabízí ničím neomezenou volnost volby provozu topení nebo chlazení u každé vnitřní jednotky. Volbu provozního režimu ovlivňují pouze potřeby konkrétního prostoru a požadavky uživatele. A právě tato nezávislost provozu přináší uživateli maximální komfort a tepelnou pohodu!\nPlná kontrola průtoku chladiva ■ Zařízení Flow selector podle požadavku vnitřní jednotky a teploty v prostoru automaticky mění proudění chladiva a umožňuje nezávislou volbu režimu topení nebo chlazení. ■ V rámci jednoho systému dokáže SHRM tepelnou energii získanou jednou vnitřní jednotkou z jejího prostoru předat pomocí jiné vnitřní jednotky do jiného prostoru. CHLAZENÍ\nPŘI MINIMÁLNÍM ODVODU TEPLA DO OKOLÍ\nvyšší účinnost provozu díky zpětnému využití tepla ■ Systém SHRM dosahuje nejvyšší účinnosti a nejvyšších hodnot koeficientů využití elektrické energie právě při současném provozu topení a chlazení, tj. pokud teplo odebrané z jedné oblasti budovy je využito v jiné oblasti budovy. ■ Nejvyšší účinnosti je dosaženo v okamžiku, kdy potřebný chladicí a topný výkon jsou v rovnováze.\n12 PS 8 PS\n100% VÝKON - JMENOVITÝ 50% VÝKON - ČÁSTEČNÉ ZATÍŽENÍ\nZPĚTNÉ VYUŽITÍ ENERGIE ODEBRANÁ TEPLO DODANÉ TEPLO\nhodnoty EER a cOP: No. 1 při částečném zatížení Díky použití nejnovější technologie – vektorově řízenému invertoru ve spojení s poslední generací kompresorů TWIN ROTARY- jsou systémy TOSHIBA extrémně výkonné a účinné. Koeficienty účinnosti při částečném zatížení dosahují hodnot až 5,63* (COP), respektive 6,02* (EER). * u zařízení o výkonu 8 PS\nZpětně využitelná energie je získána provozem chlazení jedné nebo více vnitřních jednotek. Následně je tato energie předána v jiné zóně objektu vnitřními jednotkami v režimu topení.\nInovace na správných místech: zdroj extrémní účinnosti provozu\nJen dokonalá spolupráce různých inteligentních systémů a jejich inovace vedou k maximální provozní účinnosti celého systému – systému SHRM .\nPlynulá regulace výkonu Neuvěřitelně přesná regulace otáček kompresoru s regulačním krokem 0,1 Hz snižuje ztráty energie na minimum a umožňuje velmi přesnou regulaci okamžitého výkonu celého systému.\n0.1 Hz VÝKON\n■ Další jedinečnou vlastností zařízení TOSHIBA je, že modely venkovních jednotek o výkonu 12 PS a 14 PS jsou osazeny třemi plně invertorovými kompresory Twin Rotary.\n■ Kompresory TOSHIBA Twin Rotary mají minimální tlakové ztráty a oproti scroll kompresorům výrazně vyšší účinnost. Přesným řízením výkonu a dodávkou přesně požadovaného výkonu se minimalizují ztráty energie.\nDůvody jednoznačně vyšší účinnosti kompresoru Twin Rotary při částečném zatížení TWIN ROTARY KOMPRESOR SCROLL KOMPRESOR\nPřesná regulace a tepelná pohoda TOPENÍ\n24°C Bez úpravy teploty\nBez úpravy teploty\nKOLÍSÁNÍ TEPLOTY S TOLERANCÍ JEN +/- 1,5 °C\n■ Jedinečnost systému SHRM nespočívá jen ve schopnosti současného provozu topení a chlazení, ale též v poskytovaném komfortu pro uživatele a přesném dodržování jeho tepelné pohody. ■ Díky trvalému monitoringu a přesné kontrole výkonu je během celého dne teplota udržována v blízkosti požadované hodnoty. Ve výsledku je rozptyl teplot v klimatizované místnosti s přesností +/- 1,5 °C.\nSuper Heat Recovery System Další klíčovou vlastností systémů SHRM je flexibilita. Téměř libovolné konfigurace rozvodů a kompaktní rozměry usnadňují projektování a posléze možnost instalace i ve velmi složitých objektech. Špičkové maximální projekční parametry na trhu jsou převýšení mezi vnitřními jednotkami až 40 m a ekvivalentní délka mezi venkovní jednotkou a nejvzdálenější vnitřní jednotkou až 195 m. Tyto extrémní parametry velmi usnadňují návrh systému pro libovolný objekt.\nvynikající projekční parametry přinášejí ﬂexibilitu a široké možnosti instalace\nMAX. PŘEVÝŠENÍ MEZI VNITŘNÍMI JEDNOTKAMI\n920〈700〉 Rozteč otvorů 1210〈990〉\nMAX. EKVIVALENTNÍ DÉLKA Rozměry (×) platí pro modely\nShRM Venkovní jednotka\nÚčinnost Topení COP Jmenovitý proud topení Množství vzduchu Akustický tlak bei Chlazení/Topení Provozní oblast Chlazení Provozní oblast Topení Vnější rozměry ( H × B ×T) Hmotnost\nTyp kompresoru Předplnění chladivem R410A Průměry rozvodů\nVyrovnání oleje Max. celková délka rozvodů (nad výkon 34 PS / do výkonu 34 PS)\n* Při teplotě vzduchu v místnosti 27 °C ST / 19 °C MT a teplotě venkovního vzduchu 35 °C ST. ** Při teplotě vzduchu v místnosti 20 °C ST a teplotě venkovního vzduchu 7 °C ST / 6 °C MT. *** Je-li výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami větší než 3 m, a jsou-li vnitřní jednotky umístěny nad venkovní jednotkou, je max. převýšení sníženo na 30 m. **** Napájení: 3 fáze- 50 Hz- 400 V (380-415 V) Kolísání napájecího napětí max. +/- 10%\nVnitřní jednotky – základní přehled KazETOvÉ JEDNOTKY Kazetové jednotky jsou ideálním řešením pro kanceláře a budovy s mezistropem nebo se standardními minerálními podhledy. Podle provedení jednotky je upravený vzduch vyfukován jedním, dvěma, třemi nebo čtyřmi výdechy. Pro 4-cestné kazetové jednotky jsou k dispozici dva typy krycích panelů – jeden s širokými proudy vzduchu pro rovnoměrné proudění a druhý s úzkými proudy vzduchu pro snazší přímé směrování. ■ Typy kazetových jednotek: 4- cestné standardní, 4- cestné kompaktní 60 × 60, 2- cestné a 1- cestné kazetové jednotky\nMEzISTROPNÍ JEDNOTKY Ve velkých objektech se často požaduje tzv. skrytá instalace, tj. použití mezistropních klimatizačních jednotek a rozvodů vzduchu. TOSHIBA má ve své nabídce více typů těchto mezistropních zařízení, takže si stačí jen vybrat to správné, ideální a odpovídající provedení: ■ Nízké mezistropní jednotky pro aplikace, kdy je prostor pro jednotku délkově i výškově omezen (například hotely). ■ Vysokotlaké mezistropní jednotky s vysokým externím statickým tlakem pro použití v případech s nutností rozvodů vzduchotechniky (např. velkoplošné kanceláře). ■ Klasické mezistropní jednotky jsou určeny pro menší klimatizované prostory s potřebou krátkých rozvodů k výdechům vzduchu (kanceláře). ■ Jednotky pro přívod čerstvého vzduchu slouží pro přívod čerstvého vzduchu do budovy.\nTOShIba vRF systémy přináší neuvěřitelně rozsáhlou nabídku vnitřních jednotek. Právě široký výběr variant umožňuje projektantům, investorům a uživatelům zvolit to nejlepší řešení nejen z pohledu potřebného výkonu, ale také z hlediska estetického provedení interiéru.\nNÁSTĚNNÉ a PODSTROPNÍ JEDNOTKY Tyto verze pro snadnou instalaci jsou elegantním řešením pro prostory, ve kterých není možné použít jednotky vestavěné do mezistropu. Je to dokonalá možnost při dodatečné instalaci zařízení v hotovém prostoru, kdy jiné možnosti instalace nejsou možné.Jednotky mají velmi elegantní design, velmi tichý chod a samozřejmě přinášejí možnost individuálního nastavení proudění vzduchu na výdechu. ■ Nástěnné jednotky TOSHIBA jsou ve dvou produktových řadách: kompaktní provedení (MMK série 4) a standardní řada (MMK série 3). ■ Podstropní jednotky jsou k dispozici v novém, velmi atraktivním designu a s mnoha novými vlastnostmi. Novinkou je speciální komunikační příslušenství Option-Kit pro signalizace a řízení provozu.\nPaRaPETNÍ a SKřÍŇOvÉ JEDNOTKY Tyto řady zahrnují všechny varianty, při kterých vnitřní jednotky stojí na zemi – buď pod parapetem okna nebo u stěny či v rohu místnosti. ■ Neopláštěné jednotky jsou určeny pro vestavbu. Umísťují se do interiérových zákrytů nebo do nábytku tak, aby byly v interiéru neviditelné a zcela nenápadné. ■ Parapetní jednotky, tzv. konsole, se umísťují podobně jako topná tělesa na stěny pod okenním parapetem. Možností je umístění kdekoliv v prostoru na stěnu. ■ Jednotky skříňového typu se vyznačují velkým výkonem a velmi ﬂexibilní a jednoduchou instalací.\nPřehled vnitřních jednotek Typové označení\nNÁSTĚNNÉ JEDNOTKY Série 4 MMK-AP(...)4MH-E\nPODSTROPNÍ JEDNOTKY MMC-AP(...)HP-E\nKazETOvÉ JEDNOTKY 4- cestné kompaktní 60 × 60 MMU-AP(...)MH-E\n4- cestné standardní MMU-AP(...)HP-E\n2- cestné MMU-AP(...)WH\n1- cestné MMU-AP(...)YH/SH-E\nMEzISTROPNÍ JEDNOTKY Nízké mezistropní MMD-AP(...)SPH-E\nStandardní mezistropní MMD-AP(...)BH(P)-E\nvysokotlaké mezistropní MMD-AP(...)H-E\nPaRaPETNÍ JEDNOTKY Parapetní neopláštěné MML-AP(...)BH-E\nParapetní opláštěné MML-AP(...)NH-E\nMMK-AP0074MH-E MMK-AP0094MH-E MMK-AP0124MH-E Výkonový kód\nChladicí výkon (kW) Topný výkon (kW)\nVýkonový kód Chladicí výkon (kW) Topný výkon (kW)\nMMD-AP0054SPH-E MMD-AP0074SPH-E MMD-AP0094SPH-E MMD-AP0124SPH-E MMD-AP0154SPH-E MMD-AP0184SPH-E MMD-AP0244SPH-E MMD-AP0274SPH-E Výkonový kód\nTopný výkon (kW) Výkonový kód Chladicí výkon (kW) Topný výkon (kW)\nTopný výkon (kW) Výkonový kód Chladicí výkon (kW) Topný výkon (kW) Výkonový kód Chladicí výkon (kW) Topný výkon (kW)\nNástěnné jednotky (Série 3) Vnitřní jednotka Chladicí výkon * Topný výkon * Množství vzduchu Akustický tlak ** Příkon motoru ventilátoru Pertlové připojení plyn - kapalina Odvod kondenzátu Napájení Příkon Vnější rozměry (v × š × h) Hmotnost\nkW kW m³/h dB(A) (W) ″\nPVC – ø 16 mm 220-240/1/50 220-240/1/50 0,021 0,043 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228 15 15\nNástěnné kompaktní jednotky (Série 4) Vnitřní jednotka\nChladicí výkon * Topný výkon * Množství vzduchu Akustický tlak ** Příkon motoru ventilátoru Pertlové připojení plyn - kapalina Odvod kondenzátu Napájení Příkon Vnější rozměry (v × š × h) Hmotnost\n2,80 3,20 510 36/29 30 3/8 - 1/4 PVC – ø 16 mm 220-240/1/50 0,018 275 × 790 × 208 11\nPodmínky měření - délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl. Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon\nTypové označení série 3: MMK-AP***3H Typové označení série 4: MMK-AP***4MH-E\nElegantní a účinné: Nástěnné jednotky TOShIba\n■ Nástěnné jednotky, které nabízí TOSHIBA, jsou ve dvou různých, atraktivních designech. Kompaktní jednotky série 4 mají menší rozměry než standardní jednotky série 3.\n■ Funkce samočištění: po ukončení provozu chlazení zůstává ventilátor ještě nějakou dobu v provozu, aby klesla vlhkost uvnitř jednotky a zamezilo se vzniku plísní.\n■ Široká lamela na výdechu vzduchu zaručuje optimální distribuci vzduchu v prostoru.\n■ Automatický restart po výpadku napájení. ■ Infra ovládání je standardní součástí balení; další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.\n■ Přesná regulace teploty v topném i chladícím režimu. ■ Základní prachové filtry jsou omyvatelné a pokrývají celou plochu výměníku.\n275 48 Předperforováno\n48 Předperforováno 48\nPřipojení rozvodů (kapalina) (Jednotky: mm)\nVRF-R410A-Technologies Podstropní jednotky\n8,00 11,20 14,00 16,00 9,00 12,50 16,00 18,00 1440 1860 1860 2040 41/29 44/32 44/35 46/36 94 139 139 139 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 PVC – ø 20 mm 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 0,034 0,067 0,067 0,083 0,083 0,111 235 × 950 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 24 30 30 37 37 37\nMMc-aP0157hP-E až aP0567hP-E\nProstup pro přívod rozvodů shora Prostup pro silovou kabeláž Prostup rozvodu z boku\nodvod kondenzátu vlevo\nOdvod kondenzátu na levé straně\nProstup pro kabel ovladače Prostup pro silový přívod\nPřipojení rozvodů (kapalina) Ø 9,5\nPřipojení rozvodů (plyn) Ø 15,9 max. 50\nProstup pro kabel ovladače\nOtvor přívodu čerstvého vzduchu Ø 92 (přírubu objednat samostatně)\nJednotku umístit do horizontální polohy\nTypové označení: MMC-AP***HP-E\nKomfortní prostředí a teplota díky přirozenému proudění vzduchu ■ Vzhled jednotky přináší do každého prostoru vysokou eleganci a nadčasový design. Zaoblený tvar a klenuté hrany použijete v každém interiéru. ■ Široká lamela na výdechu vzduchu zajišťuje optimální proudění a distribuci vzduchu. ■ Vysoká účinnost jednotky díky novému výměníku s větší teplosměnnou plochou. ■ Vyšší vzduchový výkon ale také nižší hlučnost, to vše díky novému motoru a optimalizaci proudění vzduchu. ■ Základní prachový omyvatelný filtr kryjící celý výměník. ■ Jednoduchá instalace: možnost osadit samostatně závěsy a vnitřní jednotku poté na ně snadno zavěsit pouhým nasunutím. ■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství: RBC-AX33CE a TCB-AX32E2; další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68. ■ Příslušenství na objednávku: • Čerpadlo kondenzátu TCB-DP31CE s výtlačnou výškou 600 mm • Připojovací tvarovky TCB-KP13CE, TCB-KP23CE • Externí I/O modul TCB-PCUC1E\n4- cestné kazetové jednotky Vnitřní jednotka\n4,50 5,00 930 31/27 14 1/2 - 1/4 PVC – ø 25 mm 220-240/1/50 0,023\n11,20 12,50 1970 43/32 68 5/8 - 3/8 PVC – ø 25 mm 220-240/1/50 0,088\nChladicí výkon * Topný výkon * Množství vzduchu Akustický tlak ** Příkon motoru ventilátoru Pertlové připojení plyn - kapalina Odvod kondenzátu Napájení Příkon\nKrycí panel: RBC-U31PGP(W)-E pro široký proud vzduchu Krycí panel: RBC-U31PGSP(W)-E pro přímý proud vzduchu Podmínky měření - délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl. Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon () Údaje v závorce pro krycí panely *\n57 Revizní otvor (450 × 450)\n690±20 (rozteč závěsů) 950 (panel – vnější rozměry)\nPřipojení rozvodů (plyn) Připojení rozvodů (kapalina)\nNezbytné odstupy pro instalaci a údržbu min. 15\nDimenzování odvodu kondenzátu * Obrázek zobrazuje panel RBC-U31PGP(W)-E\n4- cestné kazetové jednotky\nTypové označení: MMU-AP *** 4HP-E\nNejúspornější provedení klimatizace s vynikající distribucí vzduchu ■ Individuální nastavení a dokonalé proudění vzduchu podle potřeb uživatele díky čtyřem motorům, které pohánějí každou lamelu samostatně a nezávisle.\n■ Snadná instalace do podhledu díky nízké výšce jednotky\n■ Nastavení každé lamely samostatně: každou ze čtyř lamel lze samostatné nastavit do požadovaného směru nebo režimu výdechu.\n■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství: RBC-AX32U(W)-E a TCB-AX32E2; další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.\n■ Tři režimy stálého pohybu výdechových lamel.\n■ Příslušenství na objednávku: • Krycí panel RBC-U31PGP(W)-E a RBC-U31PGSP(W)-E • Příruba pro přívod čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2\n■ Elegantní nadčasový design krycích panelů, dvě varianty panelu - pro široký nebo pro přímý proud vzduchu.\n(1) Synchronní pohyb (současný)\n■ Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru.\nPříruba pro přívod čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2\nKrycí panel Rbc-u31PGP(W)-E Speciální uspořádání tvaru výdechových lamel umožňuje RBC-U31PG(W)-E široké proudění vzduchu po celém obvodu, všema směry. RBC-U31PGS(W)-E Exklusivní řešení TOSHIBA! RBC-U31PGS(WS)-E\nTCB-GFC1602UE Krycí panel Rbc-u31PGSP(W)-E Uspořádání a tvar lamel, který umožňuje přesné směrování TCB-SP1602UE proudu vzduchu ve čtyřech přímých, nezávislých proudech.\nKompaktní 4- cestné kazetové jednotky 60 × 60 Vnitřní jednotka\nTopný výkon *\nAkustický tlak **\nPertlové připojení plyn - kapalina Odvod kondenzátu\nKrycí panel: RBC-UM11PGP(W)-E Podmínky měření - délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl. Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon () Údaje v závorce pro krycí panely *\n64 142 368,5\nmin. 1000 min. 15\nRevizní otvor (450 × 450)\nRozteč závěsů 525\nPerforace otvoru pro přívod čerstvého vzduch Ø 100 mm 29\nPřevýšení max 827,5\nMMu-aP0054Mh-E až MMu-aP0184Mh-E\nKrycí panel (Jednotky: mm)\nKompaktní 4- cestné kazetové jednotky 60 × 60\nTypové označení: MMU-AP *** 4MH-E\nPerfektní řešení klimatizace pro všechny rastrové podhledy ■ Elegantní design se čtyřmi výdechovými otvory, které jsou opatřeny výdechovými lamelami, které so po vypnutí plně zavřou a tím ještě podtrhují elegantní vzhled panelu. ■ Díky svým rozměrům korpusu 575 × 575 mm a výšce pouze 268 mm je jednotka určena hlavně do podhledů s rastrem 600 × 600 mm. Ideální do prostorů o výšce stropů do 3,5 m. ■ Instalaci usnadňují závěsy ukryté pod rohovými díly krycího panelu. Po jejich sejmutí je možné snadno upravit přesnou výškovou aretaci jednotky.\n■ Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru. ■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství: TCB-AX32E2; další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68. ■ Příslušenství na objednávku: • Krycí panel RBC-UM11PG(W)-E • Příruba pro přívod čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2\nMaximální výška místnosti\nVRF-R410A-Technologies 2- cestné kazetové jednotky Vnitřní jednotka\n3,60 4,00 558 34/30 20 3/8 - 1/4 PVC – ø 25 mm 220-240/1/50 0,029\n9,00 10,00 1260 40/34 50 5/8 - 3/8 PVC – ø 25 mm 220-240/1/50 0,064\nKrycí panel : RBC-UW283PG(W)-E, RBC-UW803PG(W)-E, RBC-UW1403PG(W)-E * Podmínky měření - délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl.. ** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon () Údaje v závorce pro krycí panely\n1245 Rozteč závěsů 1365~1357 Otvor v podhledu 1415 Venkovní rozměry krycího panelu\n2- cestné kazetové jednotky\nTypové označení: MMU-AP *** 2WH\nKompaktní design ale velký rozsah výkonu ■ Elegantní design s plochým spodním panelem a dvěma lamelami na výdechu vzduchu. ■ 11 výkonových typů (od 2,2 do 16,0 kW chladicího výkonu). ■ Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlakem 850 mm. ■ Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru. ■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství: RBC-AX23UW(W)-E a TCB-AX32E2; další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.\nPříruba pro přívod čerstvého vzduchu TCB-FF151US-E\n■ Příslušenství na objednávku: • Krycí panely: RBC-UW283PG(W)-E, RBC-UW803PG(W)-E, RBC-UW1403PG(W)-E • Příruba pro přívod čerstvého vzduchu TBC-FF151US-E\nVRF-R410A-Technologies 1-cestné kazetové jednotky Vnitřní jednotka\n3,60 4,00 540 42/34 22 3/8 - 1/4 PVC – ø 25 mm 220-240/1/50 0,053\nKrycí panel : RBC-UY136PG, RBC-US21PGE * Podmínky měření - délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl.. ** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon () Údaje v závorce pro krycí panely\n1050 (vnější rozměry panelu) 1010 (stropní otvor)\nPřipojení rozvodů (kapalina) Šrouby panelu (celkem 5 kusů)\nPVC ø32 mm (vnitřní ø25mm)\nDimenzování odvodu kondenzátu (Jednotky: mm)\nMMu-aP0154Sh-E až aP0244Sh-E Perforace otvoru přívodu čerstvého vzduchu Ø92mm\n220 1 3 5 (rozteč závěsů) 475 1 0 0 710 (vnější rozměry jednotky)\nTypové označení: MMU-AP *** 4YH-E / 4SH-E\nOptimální pro malé prostory nebo pro přesnou a komfortní instalaci ■ Decentní design, elegantní krycí panel s jednou lamelou na výdechu vzduchu. ■ Ideální pro místnosti s požadavkem výstupu vzduchu jedním výdechem nebo malé místnosti s podhledem. ■ Vestavěné čerpadlo kondenzátu. ■ Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru.\n■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství: RBC-AX33CE a TCB-AX32E2; další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68. ■ Příslušenství na objednávku: • Krycí panely RBC-UY136PG (série YH), RBC-US21PGE (série SH) • Příruba pro přívod čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2\nManžeta výdechu z boku jednotky TCB-BUS21HWE\nKrycí panel RBC-US21PGE\nVRF-R410A-Technologies Mezistropní standardní jednotky Vnitřní jednotka\nTechnická data AP0076BH(P)-E\n3,60 4,00 570 30/23 150 120 3/8 - 1/4 PVC – ø 25 mm 220-240/1/50 0,043\nChladicí výkon * Topný výkon * Množství vzduchu Akustický tlak ** Příkon motoru ventilátoru Max. externí statický tlak Pertlové připojení plyn - kapalina Odvod kondenzátu Napájení Příkon\nkW kW m³/h dB(A) (W) Pa ″\n9,00 10,00 1260 36/27 150 120 5/8 - 3/8 PVC – ø 25 mm 220-240/1/50 0,094\nPodmínky měření - délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl.. Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon\nMMD-aP0076bh(P)-E až aP0566bh(P)-E\nNezbytné odstupy pro instalaci a údržbu min. 5\nOdvod kondenzátu A\nRozměry otvorů pro zavěšení Vnější rozměry B Vnitřní C\nPřipojení rozvodů Ø 6,4 (kapalina)\n1 % spád min.\n64 180 vnitřní\nRevizní otvor podlaha\nPřipojení rozvodů Ø 9,5 (sání)\nVnější rozměry 750\nVnější rozměry 650\nBox s elektronikou Vzduchový ﬁltr\nØ 125 Preforace otvoru přívodu čerstvého vzduchu\nProstup pro kabel\nSpodní nasávání vzduchu\nTypové označení: MMD-AP***BH(P)-E\nzcela diskrétní instalace a skryté rozvody vzduchu ■ Decentní zcela skrytá instalace v mezistropu, která nenarušuje vzhled interiéru.\n■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství: TCB-AX32E2; další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.\n■ Rozsáhlé možnosti instalace.\n■ Příslušenství na objednávku: • Manžety pro připojení rozvodů (2,3,4 výdechy)\n■ Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou 550 mm. ■ Externí statický tlak ventilátoru až 110 Pa umožňuje velkou variabilitu rozvodů vzduchu a tím i optimální rozložení výdechů a teploty v interiéru.\nPřipojovací manžeta pro mezistropní jednotky řady 6 Pro standardní mezistropní jednotky řady 6 jsou k dispozici následující připojovací manžety: Manžeta TCB-SF56C6BE TCB-SF80C6BE TCB-SF160C6BE\nKompatibilní MMD-AP0076/0096/0126/0156/0186BH(P)-E MMD-AP0246/0276/0306BH(P)-E MMD-AP0366/0486/0566BH(P)-E\nVnější rozměry 694\n263 (Jednotky: mm)\nVRF-R410A-Technologies Mezistropní nízké jednotky Vnitřní jednotka\nTechnická data MMD-\nChladicí výkon * Topný výkon * Množství vzduchu\nkW ● kW ● m³/h spodní přívod vzduchu dB(A) Akustický tlak ** přívod vzduchu ze zadní strany dB(A) Příkon motoru ventilátoru (W) Max. externí statický tlak Pa Pertlové připojení plyn - kapalina ″ Odvod kondenzátu mm Napájení V/Ph/Hz Příkon kW\nVnitřní jednotka Chladicí výkon * Topný výkon * Množství vzduchu\nMMD-aP0054SPh-E až aP0184SPh-E (aP0244SPh-E a aP0274SPh-E)\nTypové označení MMD210\nAP0054SPH-E AP0074SPH-E AP0094SPH-E\n359 372 422 502\n805 (1100) 80\nPřipojení kondenzátu Montážní úchyt\nMin. 2500 Podlaha (Jednotky: mm)\nMezistropní nízké jednotky\nTypové označení: MMD-AP***SPH-E\nSkvělé pro hotelové aplikace a při malém prostoru v podhledu ■ Nenápadná instalace v nízkém mezistropu, která nenarušuje estetiku interiéru.\n■ Rozšíření modelové řady o jednotku s výkonem 1,7 kW pro hotelové aplikace.\n■ Příslušenství na objednávku: • Příruba pro přívod čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2\n■ Extrémně nízká výška jednotky pouze 210 mm. ■ Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou 850 mm. ■ Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru.\nVRF-R410A-Technologies Mezistropní vysokotlaké jednotky Vnitřní jednotka\n11,20 12,50 1600 40 260 196 5/8 - 3/8 25 (se závitem) 220-240/1/50 0,368\nMMD-aP0184h-E až MMD-aP0364h-E\nLevá strana Výdech Otvory pro napojení manžety (10x M6)\nOtvory pro napojení manžety (8x M6) 150 300\n316 Servisní odstup\n85 Otvory pro napojení manžety (8x M6)\nOtvory pro napojení manžety (6x M6) 17\nVýdech Otvory pro napojení manžety (4x M6)\n35 odvod kondenzátu (VP25)\n850 Levá strana AP0361H\n740 Připojení rozvodů (sání)\nOtvory pro zavěšení (4- ø12×72) 1260 (rozteč závěsů)\nTypové označení: MMD-AP***4H-E\nPro silné proudění vzduchu a výkonné chlazení a topení ■ Vysoká variabilita rozvodů připojeného VZT potrubí. ■ Perfektní rozložení proudění vzduchu a teploty v místnosti díky širokým možnostem délky, větvení rozvodů vzduchu a počtu výdechů vzduchu díky vysokému externímu statickému tlaku vzduchu.\n■ Příslušenství na objednávku: • Čerpadlo kondenzátu\n■ Externí statický tlak až 196 Pa se třemi stupni výkonu. ■ Revizní otvory pro usnadnění přístupu k jednotce a servisu.\nČerpadlo kondenzátu TCB-DP31DE TCB-DP32DE\nVRF-R410A-Technologies větrací jednotky pro 100% přívod vzduchu Vnitřní jednotka\n22,40 13,90 5 - +43 -5 - +43 1680 46/44 160 + 160 180 7/8 - 1/2 PVC – ø 25 mm\nChladicí výkon * Topný výkon * provozní oblast ** provozní oblast *** Množství vzduchu Akustický tlak **** Příkon motoru ventilátoru Max. externí statický tlak Pertlové připojení plyn - kapalina Odvod kondenzátu\nkW kW °C °C m³/h dB(A) (W) Pa ″\nNapájení Příkon Vnější rozměry (v × š × h) Hmotnost\nPodmínky měření: Chlazení: teplota venkovní 33°C TK / 28°C FK, teplota požadovaná 18°C Topení: teplota venkovní 0°C TK / -2,9°C FK, teplota venkovní 25°C Rozvody chladiva: délka 7,5m / převýšení 0 m\n*** Když rozdíl teploty čerstvého vzduchu a požadované teploty < 3 °C není vzduch teplotně upravován a běží jen ventilace. **** Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.\n** Když rozdíl teploty čerstvého vzduchu a požadované teploty < 3 °C není vzduch teplotně upravován a běží jen ventilace. Pokud je venkovní teplota < 19°C běží pouze přívodní ventilátor nezávisle na požadované teplotě.\n4- ø12 x 40 4- ø12 x 92\nTyp 0481 0721, 0961\nØ 9.5 bördel\nVětrací jednotky pro 100% přívod vzduchu\nTypové označení: MMD-AP***HFE\nOptimální řešení pro přívod čerstvého vzduchu do objektu ■ Skvělé řešení v případě, že je nutné z hygienických důvodů, nebo pro zvýšení komfortu přivádět do klimatizovaného objektu 100% čerstvý vzduch. ■ Přívod čerstvého vzduchu, jehož teplota je v zařízení temperovaná na teplotu blízkou teplotě v klimatizovaném prostoru.\n■ Příslušenství na objednávku: • Vysoce účinný filtr 65 (odpovídá třídě filtrace 5) • Vysoce účinný filtr 90 (odpovídá třídě filtrace 7) • Čerpadlo kondenzátu • Filtrační komora\n■ Externí statický tlak až 230 Pa. ■ Kompatibilní se systémy SMMS a SHRMi. ■ Tepelná úprava přiváděného čerstvého vzduchu Přivádíme-li do prostoru teplotně neupravený čerstvý venkovní vzduch, dochází k nepříznivému ovlivnění teploty v místnosti, ke změně teplotní zátěže a k ovlivnění regulace klimatizace. Výsledkem je snížení tepelného komfortu v prostoru. Proto je výhodné, a často nutné, čerstvý vzduch před přivedením do prostoru teplotně upravit. Větrací jednotky pro přívod čerstvého vzduchu se používají k přívodu a úpravě teploty čerstvého vzduchu na teplotu blízkou teplotě v klimatizovaném prostoru. Samostatná vnitřní jednotka řeší tedy pouze tepelnou zátěž v prostoru.\n■ Koncepce zařízení: K dispozici jsou 3 výkonové modely (14,0; 22,4 a 28,0 kW). Tyto výkony odpovídají požadavkům na čerstvý vzduch pro prostory klimatizované jedním systémem VRF. (V každém VRF systému je možné použít maximálně 2 přívodní jednotky čerstvého vzduchu s celkovým výkonem max. 30 % z celkového výkonu všech vnitřních jednotek).\nFiltrační komora TCB-FCY100DE TCB-FCY51DFE\nČerpadlo kondenzátu TCB-DP32DFE\nVenkovní jednotka SMMS\nPředﬁltr s dlouhou životností TCB-PF3DE TCB-PF4D-1E\nVysoce účinný ﬁltr 65 TCB-UFM3DE, TCB-UFM4D-1E Vysoce účinný ﬁltr 90 TCB-UFH7DE, TCB-UFH8D-1E\nPopis k použití větracích jednotek PROvOz chlazENÍ:\n■ Když rozdíl teploty čerstvého vzduchu a požadované teploty < 3°C, není vzduch teplotně upravován. (Pokud je teplota čerstvého vzduchu <19° C, není vzduch teplotně upravován a běží jen ventilace, nezávisle na požadované teplotě)\n■ Když rozdíl teploty čerstvého vzduchu a požadované teploty < 3°C, není vzduch teplotně upravován. (Pokud je teplota čerstvého vzduchu >15° C, není vzduch teplotně upravován a běží jen ventilace, nezávisle na požadované teplotě)\nPožadovaná teplota 5\nTeplota čerstvého vzduchu (°C) −10 (°C) −10 0 −5\n+3°C Automatické +3°C sepnutí chlazení\nvENTIlacE −3°C Automatické sepnutí topení\n■ Větrací jednotku je možno použít pouze se systémy SMMS nikoliv se SHRM (Super Heat Recovery Multi System ). ■ Výškový rozdíl mezi větracími jednotkami by měl být menší než 0,5 m. ■ Na jeden systém je možné připojit maximálně 2 větrací jednotky. ■ Výkon větracích jednotek v systému musí být max. 30% z celkového výkonu všech vnitřních jednotek systému (včetně výkonu větracích jednotek).\n<30% celkového výkonu vnitřních jednotek Výškový rozdíl: <0,5m 80 až 100% výkonu venkovních jednotek\n■ Větrací jednotky se používají pouze v kombinaci s běžnými vnitřními jednotkami na jednom systému. Připojit na venkovní jednotku pouze větrací jednotky naní povoleno! ■ Celková kapacita všech vnitřních a větracích jednotek je omezena na 80 až 100% výkonu venkovních jednotek (Toto omezení je nutné dodržovat z důvodu správné regulace výkonu a průtoku chladiva).\nVětrací jednotky musí být na jednom podlaží\nPOzNÁMKY K PROvOzu vĚTRacÍch JEDNOTEK: 1. Ventilátor větrací jednotky se během fáze odmrazování venkovní jednotky zastaví. Je možné ho však přepnout na nepřetržitý provoz. 2. Při instalaci centrálního ovládání je nutné rozdělit vnitřní jednotky a větrací jednotky do různých zón. 3. Při řízení výkonu systému má dodávka výkonu do vnitřních klimatizačních jednotek v systému prioritu před výkonem potřebným pro větrací jednotku, resp. před dodržením teploty přiváděného vzduchu. 4. Větrací jednotky není možné ovládat pomocí standardních dálkových ovladačů. 5. V případě, že teplota venkovního vzduchu při provozu topení klesne pod – 5°C, provoz větrací jednotky se automaticky zastaví (ventilátor vypnut; důvodem je ochrana chladícího okruhu). 6. V případě, že teplota venkovního vzduchu při provozu chlazení klesne pod +5°C, provoz větrací jednotky se automaticky zastaví (ventilátor vypnut).\nParapetní neopláštěné jednotky Typové označení: MML-AP***BH-E\nPříjemné klima v prostoru díky neviditelným jednotkám ■ Jednotky určeny pro perfektní vestavbu do interiéru pomocí nábytků, zákrytů nebo plné integraci jednotky do interiéru místnosti. ■ Snadná montáž a údržba. ■ Tichý provoz. ■ Dálkový infra ovladač TCB-AX32E2 součastí dodávky. další možnosti ovládání jsou uvedeny na str. 68.\nParapetní neopláštěné jednotky Vnitřní jednotka\n3,60 4,00 460 36/32 19 3/8 - 1/4 PVC – ø 20 mm 220-240/1/50 0,056\n(příruba na výdechu vzduchu) 50\nMin. 150 10\nTypové označení MMLAP0074BH-E až AP0124BH-E AP0154BH-E až AP0244BH-E\nC (příruba na výdechu vzduchu) A\n110 155 220 (Jednotky: mm)\nParapetní dvouvýdechové jednotky Komfortní, tiché, elegantní: TOShIba parapetní jednotky s 2 výdechy ■ Jednoduchý, nadčasový a univerzální design. ■ Snadné ovládání: dálkovým infra ovladačem (součástí dodávky), nebo přímo z ovládacího panelu na těle jednotky. ■ Výdech vzduchu dle potřeby horním, dolním nebo oběma výdechy současně. ■ Určeno pro instalaci na podlahu u stěny.\nTypové označení: MML-AP***4NH-E\nParapetní dvouvýdechové jednotky Vnitřní jednotka\n3,60 4,00 552 40/29 41 3/8 - 1/4 PVC – ø 16 mm 220-240/1/50 0,025\nMMl-aP0074Nh-E až aP0184Nh-E\nSkříňové jednotky auto swing\nŠtíhlá jednotka pro snadné umístění ■ Univerzální instalace jednotky buď ke stěně jako skříň a nebo do rohu místnosti. Pomocí pohybu svislých lamel na výdechu vzduchu může být provětráván celý prostor. ■ Široký rozsah výdechu vzduchu se svislými lamelami s ručním nastavením.\nTypové označení: MMF-AP***4H-E\nSkříňové jednotky Vnitřní jednotka\nTechnická data MMF-\n7,10 8,00 1200 49/40 63 5/8 - 3/8\n11,20 12,50 1920 51/44 110 5/8 - 3/8\n8,00 9,00 1200 49/40 63 5/8 - 3/8 20 (PVC Ø26 × 3 mm) 220-240/1/50 0,19\n180 460 (Montážní rozteč při montáži k podlaze)\n120 Základní odtok kondenzátu\n631 Konzola pro montáž do podlahy (z obou stran)\n600 Vzdálenost Vzdálenost 80 30×3 30×3\nVedení potrubí chladiva (Jednotky: mm)\nVRF-R410A-Technologies Přímý výpar MM-Dx Kit do vzduchotechniky DX- Řídící část MM-DXC010 MM-DXC012 MM-DXV080\nMM-DXV140 MM-DXV280 Chladicí výkon Topný výkon Množství vzduchu min. Množství vzduchu max.\nMM-DXC010 MM-DXC012 MM-DXV140 MM-DXV280 Chladicí výkon Topný výkon Množství vzduchu min. Množství vzduchu max.\nzákladní projekční a provozní podmínky: • Přetížení VRF venkovní jednotky: max. 110 % (pokud je v systému DX-kit). • Rozsah teplot vzduchu přiváděného před DX-výměníkem. • CHLAZENÍ: min. 15 °C MT / max. 24 °C MT, TOPENÍ: min. 15 °C ST / max. 28 °C ST.\nDX- Řídící část\nChladicí výkon Topný výkon Množství vzduchu min. Množství vzduchu max.\n• Pokud může dojít k tomu, že nasávaný vzduch na DX-výměník by měl teplotu mimo tyto limity, měl by být nejdříve tepelně upraven jiným zařízením, rekuperátorem nebo změnou cirkulačních poměrů vzt (nebo kombinací těchto možností). Při nasávání venkovního vzduchu se doporučuje přimíchávat maximálně 20 % čerstvého vzduchu. • Čidlo teploty prostoru TA musí být umístěno v potrubí vzduchu odváděného z prostoru. Pokud toto snímání není dostatečně relevantní, je možné použít čidlo TCBTC21LE2 umístěné přímo v klimatizovaném prostoru.\nPřímý výpar MM-DX Kit do vzduchotechniky Dnes je pro zlepšení pracovního prostředí standardem a v mnoha případech i povinností nutné či vhodné zajistit přívod čerstvého vzduchu. Zároveň je to velmi účinné řešení pro „syndrom nezdravých budov“ v podobě objektů, kde je nedostatek čerstvého vzduchu, nadbytek vlhkosti a podobně. Častým řešením je instalace samostatných vzduchotechnických jednotek přivádějící do klimatizovaného prostoru čerstvý vzduch. Často tento vzduch prochází rekuperací a nebo je míchán s cirkulačním vzduchem. Doposud používaly vzduchotechnické jednotky vodní chlazení. Při použití DX-kitu pro přímý výpar do vzduchotechniky lze ale namísto vodního chlazení použít venkovní jednotky VRF systémů TOSHIBA. Výraznou výhodou je nejen vyšší účinnost, ale možnost úsporného topení režimem tepelného čerpadla!\nvlastnosti: ■ Umožňuje napojení výměníků vzduchotechnických jednotek jiného výrobce na VRF zařízení TOSHIBA (Mini-SMMS*, SMMS a SHRM ). ■ Rozvaděčová skříň již obsahuje ovladač RBC-AMT32E. ■ Plná kompatibilita s řídicími systémy TOSHIBA a ovládacími moduly vyšších systémů. ■ Přímý vstup pro externí signál ON/OFF. ■ Bezpečnostní vstup pro hlídání průtoku vzduchu výměníkem (například od ventilátoru).\nKomponenty Dx-Kitu pro přímý výpar do vzduchotechniky: ■ Rozvaděčová skříň s elektronikou.\n■ Řízení teploty v klimatizovaném prostoru na základě požadované teploty a teploty odváděného vzduchu (vestavný TA senzor) nebo teploty v prostoru (externí TA senzor).\n■ PMV ventil pro montáž na výměník R410A VZT jednotky (PMV ventil je dodáván ve třech velikostech dle požadovaného výkonu).\n■ Není možná kombinace Mini-SMMS a nejvýkonnějšího PMV ventilu MM-DXV280 (rozdíl výkonu).\nCu rozvody chladiva Venkovní jednotka\nVRF Hydrobox TOSHIBA přichází na trh s modulem přípravy topné vody napojeným na VRF systém, tzv. Hydroboxem. Hydrobox je určen hlavně pro ohřev topné vody pro nízkoteplotní topné systémy s vysokou účinností provozu. Možností je i ohřev TUV. Modul je ideální pro aplikace v oblasti hotelů, prezentačních prostor a podobných kombinovaných objektů a obsahuje základní potřebnou regulaci. ■ Vysoce účinná příprava TUV a nebo ohřev topné vody pro podlahové topení v prostoru. ■ Rozsah teploty výstupní vody: +25 až +50°C. ■ Bez potřeby přídavného elektrického topení. ■ Široký pracovní rozsah přípravy topné a užitkové vody. ■ Kompaktní design s malými rozměry a možností integrace do stávajících vodních systémů. ■ Regulace výstupní teploty vody. ■ Pro všechny systémy SMMS .\nTypové označení Topný výkon Příkon Konstrukční tlak Výměník Izolace\nStandard Min. Tlaková ztráta (při standardním průtoku)\nVnitřní teplota Provozní rozsah\nVenkovní teploty (při topení) Topný systém zpátečka Topný systém výstup\n16,00 Neudává se 1,00 Deskový výměník Polyetylénová + polyuretanová pěna\n22,90 19,50 39,20 5-32 24 (Max.) 30-85 - 20 - +19 +15 - +50 +25 - +50 Velikost 30 - 40 (místní dodávka) 1 1/4 1 1/4 5/8“ – pertlové připojení 3/8“ – pertlové připojení 1 220-240/1/50\nVodní filtr Topný systém Rozvody chladiva Odvod kondenzátu Napájení Proud Příkon Design Vnější rozměry (v × š × h) Hmotnost\nZpátečka Výstup Plyn Kapalina\n″ ″ ″ ″ ″ V/Ph/Hz A W mm kg\n0,08 13,00 Pozinkovaný plech 580 × 400 × 250\nParametry rozvodů chladiva MaxIMÁlNÍ DÉlKY a PřEvÝŠENÍ\nPozn.: Při použití venkovních jednotek systému SMMS o výkonu 5 HP a 6 HP použijte prosím výpočet délky a převýšení platný pro SMMS systémy.\nZákladní parametry systému S-MMSi Max. počet modulů venk. jednotek\nPozn. 1) Kombinace venkovních jednotek: hlavní jednotka (1 jednotka) + vedlejší jednotka (0 až 3 jednotky). Hlavní jednotka je jednotka, za kterou jsou připojeny další vedlejší jednotky. Pozn. 2) Venkovní jednotky musí být instalovány podle výkonu sestupně. (Výkon hlavní jednotky ≥ vedlejší jedn. 1 ≥ Vedlejší jedn. 2 ≥ Vedlejší jedn. 3). Pozn. 3) POZOR! Y-rozbočka na straně sání venkovní jednotky musí být umístěna ve vodorovné pozici. Pozn. 4) Pravidla pro připojení venkovních jednotek: U sání (Y-odbočky) musí být trasa hlavního vedení kolmá k trase propojení venkovních jednotek. U kapaliny (T-kus) nesmí být trasa hlavního vedení připojena přímo ve směru trasy k hlavní venkovní jednotky (viz schémata).\nS-MMSi – Maximální délky a převýšení méně než 34 HP 34 HP a více Skutečná délka Ekvivalentní délka\nCelková délka rozvodů (strana kapaliny, skutečná délka) Nejdelší trasa rozvodů L ( *1) Délka trasy rozvodu za první odbočkou Li ( ) *1\nDélka trasy mezi venkovními jednotkami LO ( ) Skutečná délka Ekvivalentní délka\nDélka připojení každé vnitřní jednotky Délka rozvodu mezi odbočkami Max. odpovídající délka mezi rozbočkami Převýšení mezi vnitřními a venkovními jednotkami H1 Převýšení mezi vnitřními jednotkami H2 Převýšení mezi venkovními jednotkami H3\nvenkovní nahoře venkovní dole\n( *1) : venkovní jednotka (D) je nejvzdálenější venkovní jednotka od první odbočky a vnitřní jednotka (j) je nejvzdálenější vnitřní jednotka od první odbočky. ( *2) : Pokud je převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou (H1) větší než 3 m, omezte maximální délku trasy za první odbočkou na max. 65 m. ( *3) : Pokud výkon venkovních jednotek je v systému 46 HP nebo více, potom je max. ekvivalentní délka hlavní trasy 70 m (resp. max. skutečná délka 50 m). ( *4) : Pokud převýšení mezi vnitřními jednotkami (H2) je větší než 3 m, potom je maximální převýšení mezi vnitřními a venkovními jednotkami 50 m. ( *5) : Pokud převýšení mezi vnitřními jednotkami (H2) je větší než 3 m, potom max. převýšení mezi vnitřními a venkovními jednotkami je 30 m.\nDIMENzOvÁNÍ ROzvODů chlaDIva 6 H-rozdělovač\nPřipojení vnitřní jednotky 4\nVenkovní jednotky – připojení jednotky Typové označení MMY-\nod 16 do 22 od 22 do 26 * od 26 do 36 36 a více\nVyrovnávací potrubí oleje\nCelkový výkon připojených vnitřních jednotek 2,4 a méně\nKapalina Olej (T- rozbočka) (T- rozbočka)\nOK OK OK OK NELZE *4 NELZE *4 NELZE *4 NELZE *4 NELZE *4\nPokud je součet výkonových kódů vnitřních jednotek vyšší než venkovních jednotek, pak použijte výkonový kód venkovních jednotek.\nTypové označení Plyn (Y- rozbočka)\nméně než 6,4 od 6,4 do 14,2 od 14,2 do 25,2 25,2 a více méně než 14,2 od 14,2 do 25,2 méně než 14,2 od 14,2 do 25,2\nméně než 26 *5\nKód je určen podle výkonového stupně. Výběr první odbočky hlavního vedení proveďte podle součtu výkonových kódů venkovních jednotek. Při jednom rozvodu za odbočením může být napojena hlavní jednotka o celkovém výkonu vyšším než 6,0. Pokud je použit větší průměr potrubí než Ø 19,0 mm, je nutno zvolit vhodný materiál rozvodů (tvrdost mědi, síla stěny) Pokud průměr nějaké části rozvodu překračuje velikost hlavního vedení, snižte průměr na průměr hlavního vedení. Pokud je požadováno odbočení H-rozdělovačem a výkonový kód připojených jednotek je 12 až 26, je nutné použít model RBM-HY2043E (4-rozdělovač), nebo RBM-HY2083E (8-rozdělovač) nezávisle na celkovém výkonovém kódu napojených vnitřních jednotek. Maximální ekvivalentní délka hlavního vedení je 70 m nebo méně.\nMinimální stěna(mm) 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1.1/8" 1.3/8" 1.5/8"\nDoplňování chladiva do systému S-MMSi výpočet nutného množství chladiva pro doplnění\nDoplňované množství chladiva se vypočítá na základě přesné délky a konkrétních průměrů rozvodů systému, resp. jeho kapalinové strany.\nkorekce podle výkonu systému HP (Tab. 2)\n■ Příklad: Doplňované množství R410 (kg)= (L1 x 0,025 kg/m) + (L2 x 0,0055 kg/m) + (L3 x 0.105 kg/m) + (3,0 kg) L1 : skutečná délka potrubí kapaliny o ø 6,4 (mm) L2 : skutečná délka potrubí kapaliny o ø 9,5 (mm) L3 : skutečná délka potrubí kapaliny o ø 12,7 (mm)\nTabulka 1 – Doplnění chladiva do rozvodů Průměr potrubí rozvodu kapaliny Doplňované množství chladiva / 1 m\nTabulka 2 – Korekce podle výkonu systému v PS Standardní kombinace jednotek Celkový výkon (PS) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48\nKombinace modulů (PS)\nKorekce množství chladiv (kg)\nCelkový výkon (PS)\nZáklady elektroinstalace vŠEObEcNÁ INFORMacE ■ Silové napojení, dimenzování a jištění musí být provedeno v souladu s platnými normami v místě instalace. ■ Silové napojení vnitřních jednotek a propojení mezi vnitřními a venkovními jednotkami musí být provedeno podle montážního návodu. ■ Nikdy nepřipojujte silový přívod na komunikační svorky (U1, U2, U3, U4, U5, U6). (Nebezpečí vážného poškození elektroniky!) ■ Elektrické kabely upevňujte vždy tak, aby se nikde nedotýkalo horkých dílů, jinak dojde k poškození izolace s následkem nebezpečí úrazu. ■ Kabel nikdy nepřipojujte jen na příslušné svorky, ale řádně jej upevněte proti vytržení. ■ Během ani před vakuování nepřipojujte vnitřní jednotky na napětí. zÁKlaDNÍ DOPORučENÍ PRO ElEKTRIcKOu INSTalacI\n■ Elektrická instalace musí být provedena podle příslušných norem.\n■ Elektrická instalace, přívod a jištění musí odpovídat celkovému součtu příkonu všech napojených vnitřních jednotek. ■ Při návrh průřezu vedení zohledněte jeho délku.\n■ Navrhování všech komunikačních vedení - mezi vnitřními jednotkami; mezi venkovními jednotkami - mezi vnitřními jednotkami a ovladačem, centrálními ovladači - systémem řízení budovy ■ Průměr kabelů a jejich typ musí odpovídat jejich délce.\nzÁKlaDNÍ SchÉMa hlavNÍch PřÍvODů ■ Dimenzování přívodů musí odpovídat místním předpisům. ■ Dimenzování přívodu pro vnitřní jednotky musí odpovídat součtu příkonů všech napojených vnitřních jednotek.\nZáklady elektroinstalace SIlOvÉ PřÍvODY hlavNÍch JEDNOTEK ■ Silové napájení a jištění každé venkovní jednotky musí odpovídat ČSN 331500,ČSN 332000-6, kabel minimálně CYKY 5Cx4 mm2. ■ Pro každou jednotku zhotovte samostatný elektrický přívod (L1, L2, L3, N, PE). Na přívod nenapojujte více vnitřních jednotek! Společný přívod venkovních jednotek 3-fázové 380-415 V, 50 Hz 380v 60hz\n■ Dimenzování kabelu musí odpovídat elektrickému odběru venkovní jednotky.\nKOMuNIKačNÍ KabElÁž – zÁKlaDNÍ SchÉMa ■ Základní schéma komunikační kabeláže Hlavní venkovní jednotka\nKomunikační kabeláž – maximální délky a průřezy ■■ Návrh a dimenzování komunikační kabeláže proveďte dle následujících tabulek a zvláště zohledněte délku vedení.\nVedlejší jednotka Vedlejší jednotka Vedlejší jednotka U3 U4 U3 U4 U3 U4\nVenkovní jednotka U1 U2 U5 U6\nStíněný kabel 1,25 mm²: až do 1000 m/2,0 mm²: až do 2000 m ( ) *1\n2- pólový 0,5 mm² až 2,0 mm² •\tMax. délka až 500 m (L6 + L7)\n•\tPři použití bezdrátového ovladače nebo skupinového řízení délka až 400 m •\tKomunikační kabeláž mezi vnitřními jednotkami (L6) až délka 200 m\nSkupinové řízení pomocí jednoho ovladače ■■ Skupinové ovládání až 8 vnitřních jednotek na stejná provozní data pomocí jednoho řídícího prvku (kabelový ovladač, bezdrátový ovladač, analogové rozhraní apod.) Vnitřní jednotka Č. 1\nZákladní ovladače bEzDRÁTOvÝ DÁlKOvÝ OvlaDač ■ Zapnutí/vypnutí ■ Nastavení teploty ■ Výkon ventilátoru Funkce časovače ■ Funkce časovače Timer Máte na výběr funkce „zapnutí“ a „vypnutí“ v reálném čase. ■ Jedno zařízení je možné ovládat pomocí dvou dálkových ovladačů. Vnitřní jednotka může být takto řízena z 2 různých míst. ■ Zobrazení chybového kódu (nutná komunikace s vnitřní jednotkou).\nKabElOvÉ OvlaDačE Komfortní kabelový ovladač ■ Kabelový ovladač s týdenním časovačem\n■ Vícejazyčné menu (N,A) ■ Moderní design s funkčními klávesami a podsvícením\n■ Dvě „Hot keys“ (F1 a F2) pro jednoduché\novládání s možností nastavit všechny funkce vnitřní jednotky Jednoduchý průvodce po menu Ovládání samostatné jednotky, nebo skupiny až 8-mi jednotek Ukazování teploty s přesností 0,5°C Vestavěné čidlo TA\nvESTavNÉ PřIJÍMačE Ovladač s týdenním časovačem Rbc-ax32u(W)-E ■ Ovladač včetně funkcí v reálném čase ■ Týdenní časovač - pro 7 dnů v týdnu\n■ pro 4- cestnou kazetu standard\nAž 8 událostí na každý den v týdnu 2 základní programy. RBC-AX32U(W)-E RBC-AX32U(WS)-E\n* je možné nastavit tyto parametry události: provozní doba, zapnutí/vypnutí, režim provozu, nastavení teploty, omezení podmínek provozu\n■ pro 2- cestnou kazetu základní ovladač\n■ Velký přehledný LCD displej ■ Přehledné ovládání ■ Řízení všech funkcí (režim MODE, teplota TEMP, ventilace FAN, lamely na výdechu)\nRbc-ax33cE ■ pro 1- cestnou kazetu ■ pro podstropní jednotku\n■ Až pro 8 jednotek (při skupinovém řízení) ■ Vestavěné čidlo teploty TA (možnost aktivace)\n■ Signalizace zanesení filtru ■ Diagnostika poruchy ■ Možnost připojit týdenní časovač TCB-EXS21TLE\nTcb-ax32E2 ■ pro všechny jednotky (mimo mezistropní vysokotlaké a jednotky pro 100% přívod čerstvého vzduchu)\nhotelový jednoduchý ovladač ■ Zjednodušené ovládání hotelového typu ■ Zapnutí / Vypnutí ■ Nastavení teploty, režimu provozu, rychlosti ventilátoru\n■ Zobrazení chybového kódu ■ Bez možnosti časových funkcí\nCentrální ovladače TCC-Link cENTRÁlNÍ DÁlKOvÝ OvlaDač\n■ Individuální ovládání až 64 vnitřních jednotek\n■ Individuální rozdělení až 64 vnitřních ■\njednotek na max.4 zóny (max. 16 jednotek na jednu zónu) Propojení až 16 systémů, tj. 16ti hlavních venkovních jednotek Výběr 4 variant omezení individuálního nastavení/provozu Možnost omezení pro jednu ze čtyř zón Možnost použití s jiným centrálním ovládáním (celkem až 10 ovládání v jednom okruhu) Dva režimy na výběr: - režim centrálního ovládání - režim lokálního ovládání V kombinaci s týdenním časovačem až 3 časy ON/OFF za den\nFunkce ■ Individuální ovládání až 128 jednotek (2x max. 64) ■ Monitorování - Nastavení zón (2 x 64 zón)\n■ Individuální provoz a omezení místního ovládání\ncentrální ON/OFF ovladač ■ Individuální ovládání až 16 vnitřních jednotek\n- Zobrazení poruch - Řídící vstup - Provozní hlášení - Síťové připojení RJ-45 Nastavení provozních časů a úseků (ON/OFF, nastavení teploty, režim provozu, dálkové povolení/blokace ovladače) Monitoring spotřeby energie (Nutné připojení do stávající sítě PC!) Analýza provozních údajů Možnost uložení dat na SD paměťovou kartu Software pro přehledné grafické zobrazení provozních údajů Zaslání hlášení o výskytu poruchy na požadovanou e-mailovou adresu\n■ Možné připojení až 2 ovladačů pro více jednotek\n■ Napojení přímo na sběrnici TCC-Link\n■ V kombinaci s týdenním časovačem až 3 časy ZAP/VYP za den TCB-CC163TLE2\n7mi denní časovač ■ Provoz časovače - 6 programů na den - možnost naprogramování až 8 skupin - možnost ovládání až 64 vnitřních jednotek - 100 hod záložní baterie\n■ Režim týdenního časovače TCB-EXS21TLE\nSmart Manager BMS-SM1280ETLE Hlavní sběrnice\n- 7 týdenních profilů a 3 spínací časy na den - Spínací časy v 1minutových krocích Hlavní sběrnice\n■ Toto velmi sofistikované centrální řízení je koncipováno speciálně pro rozsáhlé instalace, které mají požadavky na plné řízení přes webové rozhraní a/nebo potřebují monitorovat spotřebu elektrické energie. BMS-WB2561PWE (Základní WEBbased Controller)\n■ Velkou výhodou WEBbase controlleru je možnost napojení na centrální řízení budovy s možností zasílání informací o poruchách a alarmech např. v podobě e-mailu. ■ Výhodou je plná lokalizace zařízení a možnost rozlišit podle konkrétních jednotek, na kterou e-mailovou adresu bude informace posílána.\nBMS-WB01GTE (Master Server Controller)\n■ Při použití tohoto centrálního řízení – BMS- WE01GTE je možné ovládat přes více WEBbased controllerů až 2048 vnitřních jednotek s propojením na centrální řídící systém. ■ Zařízení WEBserver pak je zapojeno jako HUB pro napojení více systémů na bázi WEBbased controllerů.\nbMS-Wb2561PWE (WEbbaSED cONTROllER) Schéma zapojení pro maximálně 256 vnitřních jednotek. Rozhraní TCS-Net BMS-IFLSV4E\nRozhraní TCS-Net BMS-IFLSV4E\nbMS-Wb01GTE (MaSTER SERvER) Schéma zapojení pro maximálně 2048 vnitřních jednotek.\nSchéma zapojení pro více než 257 vnitřních jednotek Rozhraní TCS-Net BMS-IFLSV4E\nRozhraní TCS-Net BMS-IFLSV4E Webbased Controller BMS-WB2561PWE\nTouch Screen Controller TOuch ScREEN cONTROllER Použití Touch Screen Controlleru v systému nabízí přehledné zobrazení a jednoduchou obsluhu. Přes Touch Screen je možné ovládat až 64 vnitřních jednotek. Rozpočítání spotřeby energie Touch Screen dotykový ovladač BMS-TP****PWE\n■ Interface pro napojení čítačů impulzů spotřeby (čítače jsou místní dodávkou)\n■ Energy Monitoring Relay I/F (BMS-IFWH5E) ■ Čítače impulsů spotřeby (místní dodávka) Maximálně 10 pulzů za 1 kWh (délka pulzu 50-1000 ms) (maximálně 8 čítačů na jeden interface)\nPro měření spotřeby bMS-IFWh5E Pro digitální vstupy 0/1 bMS-IFDD03E\nPříslušenství / Řídící moduly ■ Vyšší řídící systémy budov (Bulding Management System) jsou standardizované vyšší řídící systémy založené na řízení různých technologií budov pomocí počítačových technologií a standardizovaných rozhraní.\n■ Mezi řízené technologie patří vzduchotechnika, osvětlení, elektrické systémy, požární a bezpečnostní systémy budovy a mnoho dalších, včetně klimatizace. Základem funkce řídicího systému objektu je počítač, který řídí podmínky uvnitř budovy. To může být například ovládání topného systému, chladících zařízení anebo zařízení distribuující upravený vzduch do jednotlivých částí budovy.\nbacNET®-GaTEWaY ■ Systémové rozhraní TOSHIBA BACnet® se skládá ze zařízení Inteligent Server BMS-LSV9E a software BACnet® BMS-STBN10E. Přes rozhraní TCS-Net předává a získává data do sběrnice zařízení TCC-Link.\n■ Komunikační protokol odpovídá standardu ANSI/ASDHRE 135-2008. Hardware i software byly certifikovány v BTL (BACnet Testing Laboratories).\nMístní dodávka BACnet® IP BMS-STBN10E\nIntelligent server BMS-LSV9E (včetně software BMS-LSV9E)\nHlavní sběrnice TCS-NET rozhraní BMS-IFLSV4E\nlONWORKS® – KOMuNIKačNÍ ROzhRaNÍ ■ Rozhraní TOSHIBA 100% kompatibilní s vyšším řídicím systémem Lonworks. Slouží k napojení a plné integraci klimatizačních jednotek TOSHIBA na centrální řídicí systém typu Lonworks nebo s ním kompatibilní.\n■ Rozhraní může být napojeno přímo na řídicí systém a sběrnici TOSHIBA TCC-Link jak na sběrnici ve vnitřní, tak venkovní straně sběrnice. Po připojení může rozhraní přenášet do sítě po komunikačním protokolu Lonworks systému budovy pomocí 28 proměnných informace o provozu, nebo naopak předávat příkazy pro klimatizační zařízení. ■ Je možné připojit na sběrnici TCC-Link více rozhraní TOSHIBA Lonworks a naadresovat potřebné vnitřní jednotky. Usnadní instalaci zejména v objektech s oddělenými oblastmi, kde jedno rozhraní obstarává např. jedno patro a jednoho nájemce.\naNalOG INTERFacE ■ Analogové rozhraní je přímo napojeno na sběrnici TCC-Link a řídí klimatizační jednotky TOSHIBA pouze pomocí digitálního signálu 0/1 z řídicího systému který není s jednotkami TOSHIBA kompatibilní. ■ Toto rozhraní je ideální v případech, kdy je potřeba jednotky TOSHIBA integrovat do jednodušších, nebo starších řídicích systémů. TCB-IFCB640TLE\nPříslušenství / Řídící moduly MODbuS® – KOMuNIKačNÍ ROzhRaNÍ ■ TOSHIBA Modbus®-Interface převádí komunikaci klimatizačního systému SMMS na komunikační protokol a formu systému Modbus a plně integruje zařízení do kompatibilních vyšších řídicích systémů budov. ■ Rozhraní je napojeno přímo na centrální sběrnici TOSHIBA TCC-Link a může být připojeno na libovolné části sběrnice, jak na straně vnitřních, tak na straně venkovních jednotek.\n■ Napojením na řídicí systém budovy typu Modbus je možné klimatizační zařízení TOSHIBA tímto systémem plně ovládat a integrovat. ■ Je možné napojit více těchto rozhraní na jednu sběrnici systému TCC link. U rozsáhlejších instalací je možné např. použít různá rozhraní pro ovládání zařízení po jednotlivých patrech podle nájemců.\n■ Rozhraní používá standardní Modbus- RTU-protokol na základě sériového protokolu RS-485 a je možné jej napojit na nadřízený řídící systém.\nTcb-IFcb5-PE (OKENNÍ KONTaKT & ExTERNÍ ON/OFF) Tento modul má dvě základní funkce pro řízení jedné vnitřní jednotky (nebo skupiny vnitřních jednotek): ■ Připojení okenního kontaktu ■ Externí ON/OFF vnitřní jednotky\nModul má za úkol, aby vypnul z provozu klimatizaci, pokud je v místnosti otevřené okno. Jakmile dojde k otevření okna (tj. k rozpojení kontaktu) je vnitřní jednotka vypnuta a zůstává vypnuta, dokud nedojde k zavření okna, tj. sepnutí kontaktu. Jsou dvě možnosti, jak má jednotka zareagovat po opětovném uzavření okna. ■ zůstat vypnuta (standardní) Vnitřní jednotka zůstane vypnutá a je nutné ji znovu ručně spustit. ■ Návrat do původního režimu (před vypnutím) Vnitřní jednotka pokračuje v provozu, který byl aktivní před otevřením okna, resp. rozpojením kontaktu. TCB-IFCB5-PE může řídit buď samostatnou vnitřní jednotku, nebo skupinu až 8-mi jednotek (pak je modul připojen na řídící master jednotku skupiny). Základním posláním firmy TOSHIBA je, aby její zařízení splňovaly ty nejvyšší nároky na ochranu životního prostředí, a současně aby poskytovaly zákazníkům vysoký komfort, bezpečnost a spolehlivost provozu při minimálních provozních nákladech. Nový modul TCB-IFCB-5E byl navržen přesně v souladu s těmito zásadami. Přispívá k vyšší účinnosti zařízení, ke snížení provozních nákladů a ke zvýšení spolehlivosti již tak špičkových zařízení značky TOSHIBA.\nMODULY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY (příslušenství / přídavné PCboardy) Typové označení Tcb-PcDM4E\nFuNKčNOST & zaPOJENÍ  Snížení výkonu ■\ncharakteristika Maximální výkon venkovních jednotek může být omezen pomocí sepnutí beznapěťového kontaktu. zapojení Přepnutím SW07 na rozhraní PCB je možné vybrat jeden ze dvou základních režimů. TCB-PCDM4E\nVnější rozměry: 71 × 85 (mm)\nNastavení SW01 SW02 ON OFF OFF ON\nSW07-1 OFF ON 0% (stop) Max. 60% 100% (Normal) 100% (Normal)\n• Zajistěte pevné a bezpečné spojení kontaktů. • Nepřepínejte kontakty SW1 a SW2 současně.\n[Standardní funkce] SW07-2 OFF\n Ovládání ventilátoru v případě sněžení ■\ncharakteristika Umožňuje nastavení venkovního ventilátoru k zabránění hromadění sněhu na výstupu vzduchu (senzor padání sněhu jako dodávka samostatného příslušenství).\nPopis funkce Ovládání ventilátoru v případě sněžení (venkovní ventilátor běží) Normální provoz (ochrana sněžení deaktivována)\nVnější rozměry: 55.5 × 60 (mm)\n• Ovládání beznapěťovým ext. kontaktem. • Minimální doba sepnutí pro identiﬁkaci ext. signálu 100 msec.\n Externí spínání ON/OFF ■\nSMC: vstup pro start SMC: vstup pro stop\ncharakteristika Start/stop systému přes kontakt ve venkovní jednotce.\nExterní kontakty ON\n• Zajistěte pevné a bezpečné spojení kontaktů. • Ovládání beznapěťovým ext. kontaktem. • Minimální doba sepnutí pro identiﬁkaci ext. signálu 100 msec.\n Noční provoz (snížení hlučnosti) ■\ncharakteristika Snížení provozní hlučnosti omezením výkonu kompresoru a otáček ventilátoru.\nSMC: požadavek nočního provozu Svorky\nPopis funkce ON\nTypové označení Tcb-PcMO4E\nFuNKčNOST & zaPOJENÍ  Priorita topení/chlazení ■\ncharakteristika Předání požadavku požadovaného provozního režimu.\nSMC: vstup provoz pouze chlazení SMH: vstup provoz pouze topení\n hlášení provozu/poruchy ■\ncharakteristika Umožňuje hlášení provozu a poruchy např. na velín\n: hlášení provozu : hlášení poruchy\nhlášení provozu: relé je sepnuté, pokud je v provozu jedna nebo více vnitřních jednotek.\nVnější rozměry: 73 × 79 (mm)\nhlášení poruchy: relé je sepnuté, pokud je v systému detekována chyba a vyhlášen chybový kód. upozornění:\n• Dbejte na napěťové oddělení výstupů. Max. zatížení kontaktů PROVOZ/PORUCHA: • 1) max 0,5A/240V (COS = 100%) Při připojení indukční zátěže L1 a L2 přidejte do obvodu odrušovací fi ltr. • 2) max 1A/24V = (neindukční zátěž) Při připojení indukční zátěže L1 a L2 zapojte s pomocným meziobvodem (pomocné výkonové externí relé)\nMODULY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY (příslušenství / přídavné PCboardy) Typové označení Tcb-IFcb-4E2\nFuNKčNOST & zaPOJENÍ  Modul dálkového zapnutí/vypnutí ■\ncharakteristika Ovládání Start/stop klimatizace pomocí ext. signálu a signalizace provozních a chybových hlášení.\nDetektor úniku chladiva ■\n• Vizuální a akustická kontrola. • Odstavení napojených vnitřních jednotek. • Zobrazení chyby na místním nebo centrálním ovladači.\n• KONTROLA PROVOZU Signalizace stavu zap/vyp (vnitřní jednotka). Chybové hlášení (systém & konkrétní vnitřní jednotka).\nVnější rozměry: 200 × 170 × 66 (mm)\nVnější rozměry: 85 × 85 × 32 (mm)\n• SIGNALIZACE PROVOZU A CHODU Dálkové zapnutí: Start/Stop klimatizační jednotky pomocí ext. signálu při zapojení dle následujícího vyobrazení.\n• Detektor úniku chladiva je určen pro nucené odstavení zařízení v případě zjištění úniku chladiva. Po zjištění úniku začnou blikat LED diody a ozve se akustický signál.\n• Detektor je napájen z PC Boardu vnitřní jednotky. V případě úniku chladiva je zobrazeno chybové hlášení L30. Toto hlášení se zobrazí jak na lokálním ovladači, tak v případě centrálního řízení na centrálním ovladači. • Potřebné propojovací kabely jsou součástí balení detektoru. Je možné použít i funkci externího signálu ON/OFF zjištěného například od kartového systému v hotelovém pokoji.\n• Detektor musí být umístěn ve výšce 100-200 mm nad podlahou. • Maximální vzdálenost od vnitřní jednotky je 10m.\nModul dálkového ON/OFF a okenní kontakt ■\n• Externí ON/OFF signál pro zapnutí a vypnutí vnitřní jednotky s možností napojení okenního kontaktu.\n• Monitoring • Externí ON/OFF signál pro vnitřní jednotku beznapěťovým kontaktem. Vnitřní jednotka může být při otevření okna odstavena pomocí okenního kontaktu, aby zbytečně nespotřebovávala energii. • Po uzavření okna může být jednotka znovu spuštěna, nebo může očekávat další signál pro uvedení do provozu.\nDálkové řízení provozu • Dálkové nastavování teploty, výkonu ventilátoru, módu provozu externím napěťovým, nebo odporovým signálem. • Požadovaná hodnota je zvolena hodnotou odporu, nebo signálem 0-10 V. • Blokování/ odblokování zařízení. • Provozní/ poruchové hlášení.\nPři pobytu většího množství osob v uzavřeném prostoru je nezbytně nutné prostor větrat. Větrání spočívá v odvádění vydýchaného vzduchu a v přívodu čerstvého, nevydýchaného vzduchu z venkovního prostředí. Ideálním řešení tohoto problému jsou rekuperační jednotky vzduch-vzduch, které jsou konstruovány pro maximální účinnost provětrání prostoru a minimální provozní náklady díky zabudované rekuperaci.\ns vysokou vlhkostí, prachem a bakteriemi je odsáván z prostoru, předává své teplo čerstvému vzduchu a přiváděný čerstvý vzduch provětrává místnost.\nRekuperace spočívá v tom, že odváděný a přiváděný vzduch procházejí přes deskový rekuperační výměník kde si předávají teplo a vlhkost. Vydýchaný vzduch\nNa následujících stranách je uveden přehled větracích jednotek TOSHIBA s rekuperací tepla. Více detailů v prospektu „Přívod čerstvého vzduchu“.\nPro maximální účinnost rekuperace vzduchu jsou za korpusem jednotky čtyři samostatné vstupy a výstupy vzduchu, na které se napojují příslušná vzduchotechnická potrubí.\nRekuperační jednotky vzduch - vzduch Rekuperační jednotky vzduch - vzduch ■ Větrání se zpětným získáváním tepla ■ 9 různých typů dle výkonu (od 150 do 2000 m3/h vzduchu) ■ Vysoce efektivní dodávka čerstvého vzduchu ■ Až 75% účinnost zpětného získávání tepla\n■ Možnost speciálního kabelového ovládání (NRC-01HE) – volitelné příslušenství\n■ Čerpadlo kondenzátu (TCB-DP31HEXE) - volitelné příslušenství ■ Kompatibilní s řídícím systémem TCC-Link (možnost řízení přes centrální ovladače nebo vyšší systémy) Nová rekuperační jednotka vzduch-vzduch efektivně zajišťuje přívod čerstvého vzduchu s účinnným zpětným získáváním tepla ze vduchu odváněného. Tím snižuje spotřebu chladu nebo tepla v objektu.\nTechnická data Typové označení\npři ohřevu Entalpická účinnost ZZT (%) při chlazení\nnízký Rozměry (délka × šířka × výška)\nProvozní podmínky -venkovní Provozní podmínky- vnitřní\n-15°C~43°C, 80% rel. vlhkosti nebo méně -10°C~+40°C, 80% rel. vlhkosti nebo méně\nvnitřní ø 250 - venkovní 283 × 730 82\nRekuperační jednotky vzduch - vzduch s Dx - výměníkem a zvlhčovačem *\n* Kompatibilní pouze s venkovními jednotkami SMMS !\nTechnická data Rekuperační jednotky vzduch-vzduch Rekuperační jednotky vzduch-vzduch s DX - výměníkem přímého výparu Typové označení Namen\nKühl-/Topný výkon ( *1)\nExterní statický tlak Vzduchový výkon\nCelková hmotnost Výměník Vzduchový filtr\nSlovníček pojmů Tepelné čerpadlo\nInvertorová technologie Účinnost Sezónní účinnost\nTepelné čerpadlo je technické zařízení, dodávající teplo do vytápěného prostoru. Toto teplo je složeno z cca. 75 % tepla odebraného venkovnímu prostředí a z cca. 25 % tepla přeměněného z energie dodané kompresoru. Invertorová technologie usměrňuje střídavý proud na stejnosměrný a tím v podstatě bezeztrátově a s vysokou účinností řídí otáčky kompresoru. Účinnost je přímý poměr mezi dodanou elektrickou energií a získaným topným/ chladícím výkonem. Viz „účinnost“ v průběhu topné/ chladicí sezóny nebo roku.\nProvoz při plném zatížení je stav, při kterém zařízení podává maximální výkon.\nčástečné zatížení je provozní stav, kterého je dosaženo regulací otáček kompresoru a příkonu podle požadovaného výkonu v klimatizovaném prostoru.\nKompresor je zařízení, které stlačuje plyn na požadovaný tlak.\nPodle výstupu z invertoru lze napětí do kompresoru řídit dvěma způsoby. Modulací šířky pulzu (nízké napětí / PWM) kdy je dosahováno vysoce efektivního řízení při částečném zatížení, nebo modulací výšky pulzu (vysoké napětí / PAM), které se používá pro rychlé dosažení nastavené teploty.\nakustický výkon je hodnota udávající hladinu hluku zdroje hlučnosti. Hodnota je udávána v dB (A).\nakustický tlak je hodnota způsobená zdrojem hluku a měřená v určité vzdáleno sti od tohoto zdroje. Hodnota je udávaná v dB (A).\nRoční (sezónní) hodnota účinnosti\nPro vyhodnocení energetické účinnosti topného systému s tepelným čerpadlem je používána hodnota SCOP, neboli sezónního topného faktoru. Tato hodnota udává poměr celkového dodaného tepla zařízením v průběhu celého roku (sezóny) vůči spotřebovanému množství elektrické energie za stejnou dobu.\nIdeální trvalý výkon zařízení při daných pracovních podmínkách.\nMaximální výkon při daných pracovních podmínkách.\nPřeruší elektrický obvod, pokud odběr elektrického proudu překročí určitou, předem stanovenou hodnotu, nebo při zkratu v elektrickém spotřebiči.\nVypočtený potřebný chladicí výkon pro klimatizovanou místnost při venkovní teplotě +35 °C.\nVypočtený potřebný topný výkon pro vytápěnou místnost při venkovní teplotě -10 °C.\nPodmínky měření pro klimatizační jednotky TOShIba: chlazení: Venkovní teplota: + 35°C suchý teploměr Vnitřní teplota: + 27°C suchý teploměr/+ 19°C mokrý teploměr Relativní vlhkost 50-55 % Topení: Venkovní teplota: + 7°C suchý teploměr/ + 6°C mokrý teploměr Vnitřní teplota: + 20°C suchý teploměr\nRozvod chladiva: 7,5 m délky, žádné převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou hladina akustického tlaku: Měřeno ve vzdálenosti cca 1,5 m od vnitřní jednotky, 1 m od venkovní jednotky; měřeno v bezdozvukové komoře dle JIS B8616; při instalaci může být tato hodnota vyšší o odrazy od pevných stěn a hluk pozadí. * Přesná metoda měření viz TOSHIBA Databook!\nTiskové chyby vyhrazeny. CZ / VRF / 01. 2014\nVrf 2014 cz


Přírodní dračí Achát 8mm - zmatněný\nPřírodní Labradorit 8mm - zmatněný\nKorálky z přírodního Labradoritu. Cena za 1 ks. Velikost 8mm průvlek 1mm. Vhodný především pro znamení střelce, kozoroha, ryb a vodnáře, ale i pro všechna ostatní znamení. Korálky jsou přírodní bez jakéhokoliv dobarvování. K tomuto zboží získáte přívěsek ZDARMA (vždy 1 ks na objednávku).


TT příslušenství - Modelová železnice Sezemice & Pardubice\n> MĚŘÍTKA>TT 1:120>TT příslušenství\nTT - 1:120 (15)\nTT příslušenství Počet produktů: 19\nPřevodovka pro otevírání dveří a vrat...\nPřevodovka pro otevírání dveří a vrat do výtopny . Spodní montáž. Vhodné pro velikosti TT a H0. Převodovka je poháněna servomotorkem. Pro řízení servomotorku použijte dekodér pro serva, nebo analogový modul řízení serva EMSU1.\nZarážedlo TT (šturc)\nZarážedlo TT, celoplastové.\nTT námezník konec vlakové cesty červená/bílá\nTT námezník konec vlakové cesty\nTT námezník - bílá


Mini Roadster - novinky, recenze, zajímavosti | Auto.cz\n(2011 - dosud)\nMini Roadster: První jízdní dojmy\nČekali byste, že Roadster bude jezdit lépe než Coupé? A vidíte, ono to tak je!\n10. 2. 2012 98 2\nVideo: Mini Roadster – Projížďka po Lisabonu a okolí\nDvoumístný britský roadster s plátěnou střechou se předvádí v ulicích a okolí hlavního města Portugalska.\nVideo: Mini Roadster – Prohlídka interiéru a exteriéru\nDvojice krátkých snímku důkladně představuje dvoumístný interiér i design karoserie nového Mini s plátěnou střechou.\nVideo: Mini Roadster – Malý sportovec v akci\nBritské Mini pokračuje v rozšiřování své palety modelů a nejnovějším přírůstkem je dvoumístný Roadster s plátěnou…\nMini Superleggera by se mohla vyrábět\nStudie Mini Superleggera možná nezůstane jen konceptem, rozhodnutí o jeho osudu padne nejpozději do půl roku.\n10. 9. 2014 73 7\nMini Superleggera Vision: Otevřený elektrický minimalista\nNa letošní Concorso d'Eleganza Villa d'Este si BMW přichystalo opravdový bonbónek. Stříbřitě modrý roadster se ohlíží do…\n25. 5. 2014 73 11\nMini Roadster: Bez střechy dražší jen o 35 tisíc Kč\nMini Roadster se začne prodávat až na jaře, v Německu už ale zveřejnili jeho ceny. Příplatek proti Coupé je víc než…\n11. 11. 2011 1\nAutomobilka Mini představuje dvoumístný roadster s prozaickým jménem: Mini Roadster. Mazda MX-5 by měla zbystřit.\n31. 10. 2011 180 13\nBritská značka MINI letos slaví padesáté výročí zahájení výroby původního modelu a součástí oslav je i koncept…


Jsem nespokojený, Sparta vyhrála zaslouženě, uznal plzeňský kouč Vrba - iDNES.cz\nPlzeňský trenér Pavel Vrba (vlevo) a sparťanský obránce Tomáš Zápotočný. | foto: Michal Růžička, MAFRA\nPo šanci Marka Bakoše už zvedal ruce nad hlavu, ale útočník plzeňských fotbalistů slibnou příležitost neproměnil. "Škoda, že jsme některou z těch dvou nebo tří šancí nevyužili," mrzelo trenéra Pavla Vrbu. Po porážce 0:1 však sportovně uznal, že Sparta ostře sledovaný souboj vyhrála zaslouženě.\n"S výsledkem a s předvedenou hrou jsem nespokojený. Sparta byla aktivnější a zaslouženě vyhrála. Po tom inkasovaném gólu jsme se trochu zvedli, ale sparťanskou obranu jsme bohužel neprolomili," hodnotil Vrba.\nPlzeň kvůli porážce ztratila tříbodový náskok v tabulce. V čele soutěže už je před Spartou pouze díky lepšímu skóre.\nCo výsledek znamená pro přetahovanou o titul?\nTo, že závěr soutěže bude ještě hodně zajímavý. Snad ten dramatický boj o titul přitáhne lidi na fotbal.\nA co to znamená pro Plzeň?\nPro nás i pro Spartu to znamená, že musíme získávat body. Nezbývá než čekat, kdo dřív zaváhá.\nSparťanský útočník Václav Kadlec řekl, že si Plzeň ani neškrtla. Co na jeho názor říkáte?\nTo je názor pana Kadlece a já mu ho neberu. Ať si říká, co chce.\nSparta vás přehrála. V čem vidíte příčiny porážky?\nVěděli jsme, že Sparta bude hrát aktivně a bude nás napadat, což se potvrdilo. A my jsme si to zbytečně komplikovali složitější rozehrávkou. Byla to naše chyba a jedna z příčin, proč jsme nebyli tak aktivní.\nVypadalo to, že Sparta byla odhodlanější.\nNeřekl bych, že bychom nechtěli nebo že bychom hráli s menším odhodláním. Ale Sparta měla lepší pohyb, byla víc u míče a byla silnější v kombinaci.\nJakou jste udělali chybu před inkasovaným gólem?\nJeště se na to musím podívat. Ale David Lafata měl dost prostoru, což on nelítostně trestá. Takového hráče musíme v pokutovém území bránit jinak.\nOvlivnila výkon obránce Davida Limberského nenávistná atmosféra?\nNevím, jestli to byla nenávistná atmosféra. Já myslím, že to bylo v mezích. Nebo jsem to tak alespoň vnímal. Nevidím v tom problém. David na Spartě prostě není moc oblíbený.\nZápas řídil německý rozhodčí Wolfgang Stark. Líbil se vám jeho výkon?\nZaprvé bych chtěl říct, že i v naší lize jsou schopní rozhodčí. Ale pan Stark to zvládl dobře. Až se na zápas podívám ze záznamu, tak tam možná uvidím pár momentů, které mohl posoudit jinak, ale jinak si myslím, že odvedl dobrou práci.\nTémata: Plzeň-město, Plzeňský kraj, David Lafata, David Limberský, Marek Bakoš, Pavel Vrba, Plzeň, Sparta, Škoda, Tomáš Zápotočný, Václav Kadlec, Viktoria Plzeň, Výsledky Fotbal


Rukavice Level ENERGY GORE-TEX - Helia Sport\nS rukavicemi Level Energy Gore-Tex máte ideální pohodlí v rozšířeném teplotním rozmezí. Vnitřní část je odolná a navržena pro voděodolnost.\nTechnologie: Thermoplus 4000. Izolace: vlněná podšívka, fleece.\nVlastnosti: trvale nepromokavé, větruvzdorné a vysoce prodyšné, silikonový tlak zajišťuje dobrou přilnavost.\nVnější materiál: 92% polyester, 8% polyuretan, Podšívka: 100% polyester.


Zmijovec (Amorphophallus rivieri)\nTato kytka je velmi zajímavá. Na jaře se nastrkají její cibule s lezoucími pupeny do hlíny a pokud se jedná o dospělou rostlinu, vyžene zcela neolistěnou tyč, na které rozkvete květ páchnoucí shnilým masem (i tak vypadá). Po té, co vám zamoří byt, tak květ uvadne a místo něj vyroste jiná tyč na konci lehce olistěná. A v tomto stavu zmiják setrvá až do podzimu, kdy najednou zvadne. Postupný vývoj od vypučení přes květ až po list je zachycen na následující kolekci snímků.\nPotom je vhodné cibule vyhrabat a nechat někde ve tmě a suchu do jara, kdy se cyklus opět opakuje. Většinou najdete v květináči ještě malé cibule a když je nenajdete, tak se na jaře najdou samy. Cibule dospělců jsou v průměru přes 10 cm a je třeba vhodně dimenzovat květináč. Pokud horní průměr květináče odpovídá alespoň 2.5 násobku průměru cibule, tak je vyhovující a dostatečně stabilní. Zmijovec totiž dorůstá výšky přes 1.5 metru a rozpětí toho jediného listu kolem 1 metru.\nPřestože zmijáky Kristina zrovna nemiluje, mají v naší sbírce exotů své pevné místo. Hlavně kvůli výše zmiňovaným tyčkám, které na pohled i na omak opravdu připomínají hadí tělo.\nProtože nám začínají cibule zmijáků přebývat, rozhodli jsem se pro pokus, vysadit je na záhon a nechat svému osudu. Z malých cibulí vyrostly sice malí zmijáci, ale nějak jim to asi nesvědčilo a možná ani nepřečkaly následující zimu. Další rok se již totiž ani nepokusily vyrůst.\nAž budeme mít nějaké velké cibule, tak zkusíme vysadit ty, jestli přežijí. Případný výsledek pokusu zde následně zveřejníme.


Francie nabízí Polsku 6 bloků EPR - Atominfo.cz\nFrancouzská EDF nabídla Polsku, že postaví až 6 bloků EPR. Projekt takového rozsahu by dekarbonizoval až 40 % elektroenergetiky v zemi a ušetřil by 55 milionů tun CO2 ročně, uvádí EDF. “Nezávazná předběžná nabídka” představuje Polsku hned několik možností, popisuje technické zázemí, dodávky a stavební práce, nutné pro stavbu 4 až 6 EPR na 2 až 3 místech. Každý blok EPR by pak vyráběl po 1650 MWe.\nŘez blokem EPR, které by mohly být postaveny v Polsku. (Zdroj: EDF Energy)\nEDF odhaduje, že v Polsku může vzniknout “až 25 000 přímých pracovních míst” při výstavbě elektrárny se dvěma EPR a další “desítky tisíc” nepřímých.\n„Touto nabídkou chceme naplnit cíle Polského jaderného programu, který vláda přijala v říjnu 2020,“ uvádí EDF a dodává: “Jejím cílem je stanovit hlavní principy polsko-francouzského strategického partnerství, najít pro něj vhodný rámec a podpořit ambiciózní polské plány přechodu k nízkouhlíkové energetice, které jsou v souladu s celoevropským cílem uhlíkové neutrality.“\nPolsko plánuje stavět velké jaderné reaktory na severu země, probíhají environmentální studie a jednání s místními obyvateli u Żarnowiece a Lubiatowa-Kopalina. Státní společnost, která má tyto projekty na starosti, se nazývá Polskie Elektrownie Jadrowe. Název si změnila letos v červnu z PGE EJ 1.\nEDF uvádí, že “vystupuje jako partner polského jaderného programu od jeho začátků, s plnou podporou francouzské vlády“. Obě země jsou mezi 10 evropskými členy “Jaderné aliance”, která požaduje zařazení jádra do společné evropské taxonomie udržitelného financování.\nDalší jaderné plány v Polsku\nAmerická vláda je polským jaderným plánům rovněž nakloněna: Westinghouse zde aktivně propaguje svůj reaktor AP1000, nedávno se v Polsku posílil otevřením místní servisní pobočky v Krakowě.\nZároveň v Polsku rozkvétají malé reaktory, průmysloví giganti Synthos, Ciech, KGHM, Unimot a PKN Orlen společně chystají práce na jejich zavádění. Dceřiná společnost Synthos Green Energy spolupracuje se ZE Pak na potenciální náhradě uhelných jednotek na elektrárně Pątnów jadernými bloky.\nEdF polsko epr newsletter\nDo Shin Hanul 1 bylo zavezeno palivo


Shake & Vape, EC-Original Banán Britský výrobce Vampire Vape přináší nejoblíbenější příchutě pro výrobu vlastních liquidů. Výroba probíhá za nejpřísnějších hygienických standardů ve farmaceutické laboratoři. Vampire Vape, Britský výrobce Vampire Vape přináší nejoblíbenější příchutě pro výrobu vlastních liquidů. Výroba probíhá za nejpřísnějších hygienických standardů ve farmaceutické laboratoři. Pro Vape,Genius,Heroes,Icons,Jack's Gentlemen's,Take,Warriors 2017 Noid Vape Life Vape review Vape tutorial Vape builds Vape trick Vape vlog My contact: martinlebeda1988@hotmail.com Noid Vape Life kanál o vapingu a vše Vape Shop Praha N1 - internetový obchod elektronických cigaret a příslušenství. Široký sortiment skladem, doprava zdarma.Shake & Vapehttps://egoeden.cz/977-shake-vapeShake & Vape (Existuje 403 produktů.) Shake and Vape příchutě českého výrobce si zamilujete hned na první potáhnutí. Jedná se o silný koncentrát, který se používá pro dochucování bází při vlastní výrobě e-liquidů. Příchutě Vape Mix jsou dodávány v praktické 60ml lahvičce s 20ml…\nA pokračujeme ve středeční vape encyklopedii. Nejčastější dotazy k úplným začátkům ve vapingu. Co s tím, jak dlouho to vydrží, Chcete kvalitní eliquid? Široký výběr náplní e-cigaret od anglické značky. Ovocné, cukrovinky, kombinace s mentolem, tabákové Nejnovější tweety od uživatele Vape (@Vape25066920). lover of all tech especially Vape tech Kompletní informace o produktech značky Vandy Vape - ceny, hodnocení, recenze na jednom místě. Všechny informace o produktu Cyklistická brašna VAPE Twist, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze VAPE Twist. Atomizer Vandy Vape Berserker V1.5 Mini MTL RTA\nمصادر شركات تصنيع دبي الإلكترونية السجائر ودبي الإلكترونية


Ford Focus Forum - Zobrazit téma - problém při studeném startu\nPrávě je 19.10.2018 18:13\nObsah fóra » Vše o Mondeu » Motor - Mondeo » motor - mondeo mk4 » motor - mondeo mk4 benzín\nproblém při studeném startu\nRegistrován: 19.12.2009 15:59\nZdravím vás, mám problém pouze se studeným startem u fordu mondeo r.v.2009 motor 2.0 duratec 107kW (není předělaný na plyn). Při startu motor normálně zvýší otáčky drží se tak 2s zvýšené ale pak spadnou, motoru se chce chcípnout ale pak se zase zvýší na normální stav při studeném motoru.\nSvíčky jsem měnil včera (origo ford). Ví někdo co s tím? Díky moc za rady.\nRe: problém při studeném startu\nRegistrován: 17.03.2013 13:38\nV první řadě bych to řešil diagnostikou. Co znamená u tebe normálně zvýší Otáčky. Co znamená pak spadnou. Zkus napsat hodnoty těch otáček.\nViduka55 - Ford Focus II Duratec HE 2.0, r.v. 2006, 107 KW, GHIA - Galerie\nZvýšené otáčky při studeném motoru jsou myslím lehce pod 2000 otáček a zahrateho motoru okolo 800-900 si myslím ale úplně přesně to nevím. Ono jde o to že po nastartování se otáčky normálně zvýší ale v zapeti spadnou hned na úroveň 500 a méně auto skoro chcipne.\nZačal bych diagnostikou, popřípadě zkouknul vzduchový filtr a čistotu škrtící klapky.\nOK, vzduch filtr mám nový, zkusím diag. A ta škrtící klapka vede ze sání k vzduchovýmu filtru? Mohl bych to vyčistit lihem nebo benzínem?\nRegistrován: 28.01.2017 15:46\nChtěl bych se zeptat ohledně těch otáček při studeném startu.\nPo nastarotvání mám otáčky kolem tuším 1200 a kolísají nahoru/dolů cca o 100otáček. Je mi jasné, že si řídící jednotka koriguje otáčky podle teplot apod. Zajímalo by mě ale, jaké kolísání už je známka nějakého problému.\nPo zahřátí drží na 800/900. Občas, ale opravdu jen občas se mi stane při jízdě, kdy mám vyšláplou spojku a dobržďuju, že otáčky spadnou na 500 a zase se vrátí na 800/900.\nFord Mondeo kombi 2.0i 107kw LPG (2009)\nZa kolísání volnoběžných otáček je zpravidla odpovědná škrtící klapka. Základ je vyčistit a udělat její kalibraci. U větších nájezdů bývá problém s potenciometrem, který snímá její otevření.\nŠkrtící klapka byla čištěna v létě, kalibrace nevím jestli proběhla. Volnoběžný ventil se nečistil, mohlo by to mít na to vliv? Nájezd mám 135tis\nRegistrován: 25.04.2008 18:25\npodle mě by volnoběh neměl kolísat po pár sekundách vůbec.\nFord Mondeo Turnier, 2.0 107kW, 2010\nMám benzín+LPG, tak zkusím ujet pár set km na benzín ted. Třeba se to zlepší.\nMondeo MKIV nemá volnoběžný ventil, proto jsem psal, že za jakékoliv problémy s volnoběžnými otáčkami je odpovědná škrtící klapka. Samozřejmě přítomnost LPG může mít také vliv, zvláště pokud by bylo nastavení plynu nějaké hraniční. Adaptační hodnoty by se u obou paliv měly pohybovat na přibližně stejné úrovni, jedině tak bude vše fungovat a nebudou se oba systémy vzájemně ovlivňovat.


A. Lange & Söhne Odysseus: Sportovní elegance v bílém zlatě – iLuxus.cz\nHodinky 17.6.2020 Praha Jan Pešek\nA. Lange & Söhne Odysseus: Sportovní elegance v bílém zlatě\nSportovní řada Odysseus, nejnovější kolekce v nabídce německé manufaktury A. Lange & Söhne, se v roce 2020 rozrostla o další novinky. Jsou jimi časomíry Odysseus opatřené šedým číselníkem a pouzdrem z bílého zlata, které doplňuje buď kožený řemínek, nebo integrovaný pryžový náramek.\nSportovně elegantní model v portfoliu prestižního výrobce ze saského Glashütte chyběl. To se však změnilo loni na podzim, kdy se značka rozhodla pro radikální krok a vyhověla poptávce po sportovních hodinkách. Vývoj kolekce Odysseus trval téměř deset let. Značka dlouho váhala nad tím, zda a kdy má sportovně laděný model uvést na trh, a zvažovala, do které své řady jej včlenit.\nNakonec vznikla zcela nová řada, příznačně pojmenovaná po hrdinovi řeckých bájí Odysseovi. Uvedena byla 24. října 2019, tedy přesně 25 let poté, co značku v roce 1994 vzkřísili potomek rodiny Langů Walter Lange spolu s vizionářem a investorem Günterem Blümleinem. V saském městečku Glashütte, nedaleko českých hranic, tak byla obnovena hodinářská tradice, která dnes úspěšně konkuruje nejlepším švýcarským manufakturám.\nLetošní novinka využívá kontrast pouzdra, ruček a indexů z bílého zlata s šedým, po vnitřním obvodu lunety strukturovaným číselníkem, a zajišťuje tak dobrou čitelnost času. Velikost pouzdra je 40,5 milimetru, výška 11,1 milimetru.