HELIOS Pro - Standard - PDF\nDownload "HELIOS Pro - Standard"\n1 NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU SOLÁRNÍHO REGULÁTORU PŘÍSLUŠENSTVÍ Odporový teploměr Pt 1000/B - 2x Keramická pojistka GF 4A (4A/250V) - 1x Průchodka s hrdlem SR x Hmoždinka do betonu ø 8 x 40 mm - 2x Šroub do dřeva ø 4 x 40 mm - 2x HELIOS Pro - Standard OBSAHUJE ZÁRUČNÍ LIST\n2 VÝROBCE: METRA BLANSKO, a.s. Pražská 7, č.p BLANSKO tel.: DISTRIBUCE V ČR: QUANTUM, a.s. Brněnská VYŠKOV tel.: OBSAH ÚVOD Provedení Určení Popis HW MONTÁŽ A INSTALACE Zapojení kontaktů... 5 Připojení teplotních čidel... 5 Aplikace čidel... 6 Silové svorky Síťový přívod Nasunutí horního dílu POPIS OBSLUHY... 8 Uživatelské ovládání... 8 Servisní nastavení SOFTWARE Popis SW Možnosti nastavení servisním technikem TYPY ZAPOJENÍ PŘIPOJOVACÍ SCHÉMA OBJEDNÁVÁNÍ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ZÁRUČNÍ LIST Z důvodu neustálého vývoje si v zájmu zlepšování kvality dodávaných výrobků vyhrazujeme právo změnit technické parametry uvedené v této příručce bez předchozího oznámení.\n3 ÚVOD PROVEDENÍ: HELIOS Pro STANDARD programová verze 1.1. Jedná se o základní variantu regulačního systému, která přes svou jednoduchost splňuje všechny požadavky pro řízení nejrozšířenějších regulačních schémat. Systém je konstrukčně shodný se složitějším variantním typem COMFORT. Svou konstrukcí a možnostmi zobrazení vytváří srozumitelné komunikační prostředí a umožňuje snadné ovládání. URČENÍ Řídicí systém HELIOS Pro je určen především pro řízení a regulaci vytápění a ohřevu vody jednoduchým solárním systémem. POPIS HW Konstrukční řešení Plastový dvoudílný výlisek (horní a dolní díl). Rozměr: 120 x 150 x 54 mm (v /š / h) Spodní díl: Montážní prvek se všemi svorkovnicemi, síťovým přívodem a napáječem. Je určen pro montáž do typizovaných montážních krabic pod omítku nebo na zeď s možností bočního vyvedení kabeláže. Horní díl: Kompletní elektronika s displejem a ovládací klávesnicí. Elektronika: 1. 3 analogové odporové vstupy. Jsou určené pro odporová čidla typu a) Pt 1000 b) Ni 1000 c) KTY 1000 d) KTY 2000 Měřicí rozsahy: - pro měření na kolektoru -50 C až C - ostatní měřicí místa 0 C až +100 C Chyba měření každého kanálu < 1 C Čidlo na jednotlivé vstupy je volitelné, pro měření teploty na kolektoru je určeno pouze čidlo typu Pt Volba typu čidla se provede programově při osazení systému. Celistvost měřicí smyčky každého čidla je hlídána a její porušení je avizováno opticky a akusticky, až do okamžiku kvitace. Připojení čidel je běžně dvoudrátové. Analogové vstupy jsou chráněné ve smyslu platných norem pro EMC. V základní dodávce jsou 2 odporové teploměry typu Pt 1000/B releové výstupy Každý má jeden přepínací kontakt 5A/ 230V AC. Jsou samostatně vyvedené na svorkovnice. 3. Napájení: 230V AC. Napájení musí mít svůj vlastní vypínač. Tolerance napájení je 187V 253V. Zařízení je určeno pro trvalý provoz. 4. Spotřeba: < 7VA - 3 -\n4 5. Displej: grafický monochromatický 128 x 64 pixel s podsvícením. Podsvícení je vypínatelné, displej má regulaci kontrastu a jasu. 6. Ovládání: je řešeno integrovanou klávesnicí na horním dílu přístroje pomocí 5-ti kláves. Každý stisk libovolné klávesy je indikován krátkým akustickým signálem. Akustický měnič je umístěn uvnitř přístroje. Ostatní technické údaje: Podmínky použití: Přístroj lze používat v prostředí s okolní teplotou 0 C až + 40 C. Relativní vlhkost vzduchu do 80% při + 23 C. Pracovní poloha libovolná s ohledem na čtivost displeje. Přístroj snáší běžné otřesy při používání i dopravě. Přístroj nesmí být vystaven účinku agresivních plynů a par jak při funkci, tak i při skladování. Přístroj je konstruován pro prostředí normální dle ČSN Odolnost přístroje proti teplotám: (-25 až 55) C Odolnost proti vlhkosti: při přepravních podmínkách je definována ČSN IEC (vlhkost 93% při +30 C). Magnetická indukce: < 0,5 mt Tepelná odolnost pouzdra je max.70 C. (materiál ABS) Krytí: IP 40 Váha: < 0,5 kg Bezpečnost přístroje: Přístroj vyhovuje ČSN EN Zařízení třídy ochrany II. Odolnost EMC: dle ČSN EN MONTÁŽ A INSTALACE Nejprve nainstalujte spodní díl. Tento díl obsahuje přípojné svorkovnice viz obr: - 4 -\n5 Díl přichyťte vhodnými šrouby se zapuštěnou hlavou. Otvory pro šrouby mají rozteč pro montáž ve dvou rozměrech 70 mm a 100 mm. Otvor ve dně slouží na protažení vodičů. Pokud je žádoucí, lze přívodní vodiče přivést ke svorkovnici přes vylamovací sekce v dolní bočnici spodního dílu za využití vhodných průchodek (pro zachování krytí). Označení a číslování svorkovnic ZAPOJENÍ KONTAKTŮ Re1 je určeno pouze pro sepnutí čerpadla (kontakt pouze spínací). Kontakt Re2 je přepínací. Re3 a teplotní čidlo S4 provedení STANDARD nepoužívá. Funkce kontaktů všech relé odpovídá jejich začlenění do jednotlivých Typů zapojení relé jsou řízena programem. Svorky svorkovnic pro relé jsou konstrukčně určeny pro průřezy max. 1,5 mm 2. Pro propojení, vzhledem k použitým výkonům, stačí vodiče pro silové okruhy s průřezem 0,5 max. 1 mm 2. UPOZORNĚNÍ Připojení teplotních čidel, čerpadel a ventilů pro každý TYP ZAPOJENÍ použitý v projektu je znázorněno pomocí příslušných obrázků v závěru tohoto Návodu. RE2 RE1 Zapojení svorkovnice PE N L PŘIPOJENÍ TEPLOTNÍCH ČIDEL Osazení čidel na zvolenou technologii je provedeno běžnou zvyklostí jejího dodavatele. Připojení čidel k svorkovnici odpovídá číslům použitého regulovaného okruhu. Číslo čidla v Typu zapojení (schéma regulace) musí odpovídat číslu čidla na svorkovnici. Čidla se připojují dvoudrátově, běžnou vhodnou dvoulinkou. Průřez žil 0,5 mm 2 a větší (max.1,5 mm 2 s ohledem na mohutnost svorek)\n6 APLIKACE ČIDEL Pro každý měřicí kanál (2 4) lze použít čidlo buď Pt 1000, nebo Ni 1000, nebo termistorové typu KTY , KTY Projektant zváží vhodnost použití příslušného čidla s ohledem na jeho teplotní stabilitu, toleranční třídu výroby, teplotní pracovní rozsah, časovou konstantu odezvy a v neposlední řadě i jeho jednotkovou cenu. Pro 1. měřicí kanál (S1) výrobce doporučuje prioritní použití čidla typu Pt Pro měření na bojleru stačí čidlo Ni 1000 a na měření v bazénu stačí čidla typu KTY. HELIOS Pro ve svém programovém vybavení provádí linearizaci (a kalibraci) zvoleného čidla optimálním způsobem, čímž sníží chybu vlastní měřicí metody měření téměř na úroveň přesnosti samotného čidla. Pro srovnání uvádíme převodní tabulku teplota/odpor pro jednotlivá čidla dle příslušných norem: PŘEVODNÍ TABULKA teplota ( C) Odpovídající odpor čidla (Ω) Pt 1000 Ni 1000 KTY KTY ,07 742, ,71 791, ,22 841, ,60 892, ,86 945, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 tolerance hodnot třída B třída B 1,1 % 2,5% dle DIN IEC 751 DIN Philips Semoconductors - 6 -\n7 SILOVÉ SVORKY Svorky PE, N, L (nebo L jištěná ) se použijí pro připojení prvků regulace přes příslušné kontakty příslušných relé opět v souladu s příslušným Typem zapojení Svorky L jištěná jsou napájeny přes tavnou trubičkovou pojistku. Slouží pro připojení regulačního prvku, který nemá vlastní nadproudovou ochranu. Hodnota pojistky je T 4A / 250V. DOPORUČENÍ Konce všech vodičů, které se uchycují do svorkovnic necínujte! Pocínované vodiče ve šroubové svorce s časem tečou a spojení se stává nespolehlivé. Konce vodičů je vhodné osadit krimpovacími koncovkami, nebo je raději ponechat holé. SÍŤOVÝ PŘÍVOD Je připojen přes externí síťový dvoupólový vypínač (ve smyslu platných bezpečnostních norem) na svorky L, N. Svorky PE jsou používány jako uzel pro propojení koster regulačních prvků. Proto přístroj vyhovuje ČSN EN : Zařízení tř. ochrany II. Pozn: Na dps ve spodním dílu přístroje nejsou žádná dostupná místa s nebezpečím dotyku, kromě svorkovnic. UPOZORNĚNÍ Při montáži a manipulaci se spodním dílem je bezpodmínečně nutné mít přívodní síť vypnutou! Díl spodní, který je mechanicky uchycen a který má připojeny všechny potřebné přípoje, je připraven pro nasunutí horního dílu. NASUNUTÍ HORNÍHO DÍLU Horní díl obsahuje elektroniku přístroje. Se spodním dílem, který obsahuje zdroj, výstupní relé a příslušné svorkovnice je propojen násuvným konektorem. Na jeho pinech není žádné napětí nebezpečné dotyku, jsou tam jen řídící signály pro relé a přívody vstupů měřicích kanálů a napájení celé elektroniky. Mechanické navedení konektorů je ošetřeno naváděcími kolíky v rozích spodního dílu a je bezproblémové. Před nasunutím horního dílu ověřte, že plochý kabel od klávesnice je řádně zasunut ve svém konektoru na DPS. Horní díl rovnoměrným tlakem nasuňte na spodní a zajistěte jej šroubovým spojem na horní boční stěně. Tím je HELIOS Pro připraven pro další činnost. UPOZORNĚNÍ Nasazení horního dílu provádí servisní technik, jakož i nastavení všech parametrů systému při uvádění systému do provozu. Běžnému uživateli je zakázáno odnímání horního dílu a jakákoli manipulace s ním. Hrozí nebezpečí dotyku na části spojené se sítí, nebezpečí poškození spojových konektorů, nebezpečí poškození elektroniky statickou elektřinou\n8 POPIS OBSLUHY regulátoru HELIOS Pro STD verze software 1.1. UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ Uživateli umožňuje - sledovat potřebná hlášení regulátoru o stavu regulované soustavy - nastavit přístupné požadované hodnoty teplot - nastavit povolené doplňkové funkce regulátoru - nastavit regulátor do vhodného režimu zobrazování SERVISNÍ OVLÁDÁNÍ Je určeno jen a pouze pro servisního technika. Pomocí zadání PIN dokáže servisní technik vstoupit do servisního menu a se znalostí věci nastavit optimální pracovní režim celé regulované soustavy. Provádí se - volba příslušného TYPU ZAPOJENÍ - zadání potřebných hodnot parametrů, jimiž se vymezuje rámec činnosti řídicího regulátoru HELIOS Pro STANDARD - ověření funkce a diagnostika celé regulované soustavy. UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ Je schematicky znázorněno následně: - 8 -\n9 Po zapnutí síťového napájení je zobrazena úvodní zpráva s číslem verze firmware, nyní verze 1.1. a provedení STANDARD. Tato obrazovka svítí asi 2s a poté přejde do zobrazení piktogramů (klidové obrazovky), obsahující jeden z následujících symbolů podle stavu regulované soustavy: Přechodem na klidovou obrazovku začíná regulace. Symbol č. 1 Symbol č. 2 Symbol č. 3 Symbol č. 1 Stav, kdy neprobíhá předávání tepelné energie do výměníku bojleru, tzn: - solární panel se nenahřívá slunce nesvítí (smutné sluníčko) Symbol č.2 Stav, kdy probíhá předávání tepelné energie do výměníku bojleru. Je indikován - na klidové obrazovce piktogramem soustředěně pracující sluníčko, - na obrazovce Schéma regulace animací funkce čerpadla. Symbol č.3 Stav NATOPENO teplota vody v bojleru má požadovanou hodnotu. Je indikován na klidové obrazovce piktogramem usmívající se sluníčko, na obrazovce Schéma regulace piktogramem naplněného bojleru viz později. Stiskem klávesy OK (ale v tomto případě i jiné libovolné klávesy), přejde zobrazení na základní uživatelskou úroveň a to vždy na obrazovku TYP ZAPOJENÍ (schéma regulované soustavy). Podle přednastavení servisním technikem (zvolení Typ zapojení ), je to některá z následujících obrazovek: S1 S1 S1 S1 Č1 S2 Č1 S3 S2 Č1 S2 S3 Č1 S3 S2 Č2 KOTEL č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 Na každém vybraném a nastaveném TYPu ZAPOJENÍ (schéma) jsou přehledně zobrazeny aktuální teploty jednotlivých čidel. V případě zapnutí čerpadla je jeho chod signalizován animací funkce\n10 Tlačítky vlevo/vpravo může uživatel přepínat zobrazení mezi - schématem regulované soustavy, (nastavený TYP ZAPOJENÍ ) - teplotami čidel a - grafem teploty. (časový záznam) Např. pro typ zapojení 2 jsou to: Při zobrazení graf teploty je možné tlačítky nahoru/dolů prohlížet i ostatní teplotní čidla. Prostřední tlačítko OK slouží k přechodu na zobrazení uživatelského nastavení. V tomto nastavení je možné vybírat následující parametry tlačítky vpravo/vlevo. Výběr jazyka uživatel může zvolit, jakým jazykem bude Helios Pro komunikovat Podsvícení intenzita podsvícení displeje (1-20) Kontrast nastavení kontrastu displeje (1-20) Vzorek grafu interval mezi jednotlivými vzorky grafu (1-15 min.) Hodnota parametru se mění tlačítky nahoru / dolů. Dohřívání ZAP / VYP Žádaná teplota bojleru údaj se mění tlačítky nahoru / dolů Žádaná teplota bazénu údaj se mění tlačítky nahoru / dolů Chlazení ZAP / VYP Nastavení se opustí prostředním tlačítkem OK. (Návrat do základní uživatelské úrovně a to vždy na obrazovku TYP ZAPOJENÍ.) SERVISNÍ NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ Určeno jen pro servisního technika Přístup do servisního menu je podmíněn správným zadáním PIN. Pokud se uživatel náhodně (cíleně) dostane do této oblasti a začne měnit přednastavené parametry vystavuje celý regulační systém stavům, které mohou působit od nefunkčnosti až po destrukci celého systému\n11 Následující obrázek znázorňuje,obdobným způsobem jako ten předchozí, způsob ovládání a zadávání potřebných servisních parametrů, které vymezují rámec činnosti celé regulované soustavy. Typ zapojení Udává číslo regulačního schéma (1-4) Převýšení zapnutí čerpadla (4-20 C) Převýšení vypnutí čerpadla (2-15 C) Hystereze bojleru (2-10 C) Doběh čerpadla Č1 (2-150 s) Doběh čerpadla Č2 (2-150 s) Zpoždění startu bazénového čerpadla (1-200 s) Hystereze bazénu (AKU systému) (1 5 C) Typ čidla 1 (Pt 1000) Typ čidla 2 (PT1000, NI1000, KTY a KTY81-210) Typ čidla 3 (PT1000, NI1000, KTY a KTY81-210) Ruční start relé č.1 až č.2 Hodnota vybraného parametru se mění tlačítky nahoru / dolů. Nastavení se opustí prostředním tlačítkem OK. (přechod na základní uživatelskou úroveň). Pokud se tlačítko OK nestiskne do 30 sec, pak návrat nastane automaticky, přičemž akceptovány jsou ty hodnoty,které zůstaly jako poslední zadané\n12 Přednastavení parametrů regulátoru z výroby Typ zapojení Udává číslo regulačního schéma č.1 Převýšení zapnutí čerpadla 6 C Převýšení vypnutí čerpadla 2 C Hystereze bojleru 5 C Doběh čerpadla Č1 30 s Doběh čerpadla Č2 150 s Zpoždění startu bazénového čerpadla 100 s Hystereze bazénu (AKU systému) 1 C Typ čidla 1 Pt 1000 Typ čidla 2 PT1000 Typ čidla 3 PT1000 Optimalizaci přednastavených parametrů provádí serv. technik při uvádění regulace do chodu. SOFTWARE SW nainstalovaný v HELIOS Pro se dělí na 4 základní segmenty podle určení: 1. Řídicí algoritmy a kalibrační linearizace. 2. Vizualizační funkce potřebné programové vybavení pro znázorňování stavů na displeji. 3. Komunikační funkce. 4. Automatické (skryté) funkce Řídicí algoritmy a kalibrační linearizace jsou přiřazeny konkrétnímu vybranému TYPu ZAPOJENÍ a jsou optimalizovány v návrhu. Uživatel ani servis je nemohou parametrizovat. Vizualizační funkce tvoří zejména grafiku znázorněných obrazů na displeji (obrazovek) a jsou dány možnostmi displeje a kapacitou vnitřní paměti. Komunikační funkce jsou formou hlášení určeny ke komunikaci s uživatelem. Skryté funkce jsou nadstavbové funkce vyhodnocující chod regulace a zasahující všude tam, kde se v rámci funkce regulátoru vyskytnou limitní stavy. SW typu verze 1.1. umožňuje: - indikaci poruchy měřicích kanálů (zkraty, přerušení) s automatickým spuštěním čerpadla solárního okruhu, - automatické odmrazování solárních jednotek, - chlazení solárního okruhu - ošetření extrém. stavů solárního okruhu při startu regulace, nebo při výpadku síťového napájení, - vstup do servisního menu pouze pomocí zadání PIN, - ovládání čerpadla bazénové filtrace v TYPu ZAPOJENÍ č.3 - výběr ze 4 typů variant regulovaných soustav - kompletní regulační činnost zvoleného TYPu ZAPOJENÍ, - komplexní vizualizaci měřených stavů a stavů regul. soustavy, - akustická indikace stisku ovládacích kláves a výskytu mezních stavů, - Uživateli, nastavení žádané teploty bojleru, bazénu (AKU okruhu) z uživatelské úrovně ovládání,\n13 POPIS SW 1. Indikace poruchy měřicích kanálů Jestliže dojde v kterékoli fázi regulace či zobrazování k poruše měřicích smyček (myšleno zkrat, nebo přerušení vodičů k čidlům), naskočí obrazovka se seznamem čidel a s indikací typu poruchy. Spustí se čerpadlo solárního okruhu. Jeho běh trvá do opravení smyčky a následné kvitace (tlačítko O.K ) Nemůže tak dojít k přehřátí systému z titulu chybné regulace zaviněné poruchou měřicích kanálů. 2. Automatické odmrazování solární jednotky Skrytá automatická funkce není indikována na obrazovce - provoz solárního kolektoru při venkovních teplotách < 0 C. Jestliže venkovní teplota je 48 hodin v záporných hodnotách, pak po této době je spuštěno čerpadlo Č1 (čerpadlo primárního okruhu) na dobu 30 min. Jestliže teplota ve sledovaném časovém intervalu vystoupá do kladných hodnot, byť jen krátce, pak odpočet intervalu 48 hodin začíná znovu. 3. Funkce CHLAZENÍ se volí z uživatelské úrovně nastavení V této úrovni se vyvolá šipkami vlevo/vpravo obrazovka viz násl. obr. a pomocí šipek nahoru/dolů se nastaví hodnota teploty t1 (údaj senzoru S1) v intervalu C. Je to teplota doporučená výrobcem solárního kolektoru jako horní mezní provozní teplota (z titulu životnosti kolektoru a jeho degradace), např.: Tlačítkem O.K se vrátíme do normálního režimu regulace. Tato funkce umožní regulované soustavě i po dosažení úrovně žádaných teplot v zásobníku dále pracovat, jestliže dosáhne teplota na solárním panelu nastavené meze (t1 ).Čerpadlo solárního okruhu se spustí na nezbytně nutnou dobu do poklesu teploty pod nastavenou mez. (rozdíl 5 C) Tak se zabrání přehřátí kolektoru. Tento proces probíhá až do dosažení max. přípustné hranice 95 C v zásobníku (nouzové vypnutí ). Pak se celý proces zastaví. Pokud poklesne teplota v zásobníku, celý proces se inicializuje automaticky znovu. Vybití zásobníku tepelné energie zpětnou rekuperací HELIOS Pro nedovede. Vybití se musí řešit jiným způsobem (např. druhý okruh apod) 4. Ošetření extrém. stavů solárního okruhu při startu regulace, nebo výpadku síťového napájení Jestliže po zapnutí systému (třeba i po skončeném výpadku síťového napájení) zjistí čidlo S1 teplotu t1 130 C, spustí se čerpadlo solárního okruhu na dobu 1 min. Současně\n14 naskočí obrazovka s indikací aktuální teploty např.: Nastanou 2 možnosti: 1. teplota t1 v průběhu 1 min klesá (solární okruh je funkční) a jakmile přesáhne v sestupné tendenci hodnotu 130 C, přejde regulace automaticky do normálního režimu regulace. (naskočí obrazovka sluníček) 2. teplota t1 nepoklesne pod hodnotu 130 C (solární okruh je zaplynován) a po uplynutí 1 min naskočí obrazovka Čerpadlo solárního okruhu se vypne. Uživatel má možnost stiskem tlačítka O.K znovu spustit čerpadlo solárního okruhu na dobu 1 min (doba dána programem), současně naskočí obrazovka Teplotu t1 a její případné změny může obsluha pozorovat na obrazovce a vyhodnocovat tak efektivnost svého počínání. Tuto činnost může provádět opakovaně s nadějí, že se solární okruh rozpohybuje, nebo počkat na nižší sluneční radiaci a zopakovat předchozí postup. Pokud se to povede a teplota během chlazení začne klesat a klesne-li pod úroveň 130 C, pak regulace automaticky přejde do normálního režimu regulace. Pokud snaha rozpohybovat solární okruh se mine účinkem, pak má uživatel možnost stiskem šipek vlevo/vpravo přejít do normálního regulačního režimu, kdy čerpadlo běží trvale, nebo tento stav ponechat. Záleží pak na slunečních poměrech, kdy t1 poklesne pod 130 C a začne probíhat normální regulační režim již bez přítomnosti uživatele. Jestliže teplota S1 neklesá pod hodnotu 130 C a regulátor zobrazuje stav viz násl. obr\n15 a uživatel není přítomen, pak v okamžiku, kdy teplota t1 vlivem např. kolísavé sluneční radiace poklesne pod 130 C, regulátor přejde automaticky do normálního regulačního režimu. Cílem této funkce je zabránit běhu naprázdno čerpadla solárního okruhu, právě například z titulu předchozího výpadku napájení. Pokud je zapnuta funkce CHLAZENÍ je předchozí činnost modifikována tak, že rozhodovací úroveň teploty t1 není programová konstanta 130 C, ale hodnota nastavená v režimu CHLAZENÍ. 5. Přístup do servisního menu Při vstupu na servisní úroveň současným stiskem šipek vlevo/vpravo se objeví obrazovka Šipkami nahoru/dolů zadáme PIN. Jedná se o číselný údaj, který je v tomto případě zadán v programu jako pevná konstanta. Cílem je znesnadnění vstupu uživateli do části programu, kde se nastavují citlivé servisní parametry, ovlivňujíci správný a optimálně nastavený pracovní režim regulované soustavy, které byly nastaveny při instalaci. Číslo PIN je neveřejné, je určeno pouze servisním technikům. Stiskem tlačítka O.K se dostaneme do servisní úrovně na první obrazovku. Při špatně zadaném PIN se stiskem O.K dostaneme zpět do uživatelské úrovně. Změna PIN v programu je možná jen výrobním závodem. V budoucnu při vývoji další komfortnější varianty regulátoru bude možno PIN přednastavit servisem a rovněž jej i měnit. 6. Možnost spouštění čerpadel ze servisního menu systémem START/STOP se současným sledováním teplot měřicích míst. Pro účely servisu při nastavování celé regulované soustavy, při opravách atp, požaduje servis možnost aktivace kteréhokoli reléového výstupu režimem START/STOP. Aktivovat je lze jednotlivě i společně. V servisní úrovni lze šipkami vlevo/vpravo vybrat obrazovku viz obr: Např.:\n16 Popis obrazovky: Údaje vlevo jsou teploty jednotlivých měřicích senzorů. Měření probíhá, údaje jsou aktuální, - - symbolika vpravo ukazuje stav jednotlivých relé (výstupů). Údaj znázorněný na obrázku představuje zapnuté relé č.2 (výstup č.2) a navolené relé č.1 (zatím vypnuté). Jeho zapnutím se symbolika změní takto: 1 2. Výběr jedn. relé se provádí šipkami nahoru/dolů, jejich aktivace stavu zapnuto se provádí tlačítkem O.K. Dalším stiskem O.K se po potřebné době relé deaktivuje. Tato možnost je neocenitelná pro revize a nastavování celé regulované soustavy. Opuštění obrazovky se provede šipkami vlevo/vpravo přechodem na jinou (libovolnou) obrazovku servisního menu a odtud běžným způsobem do uživatelské oblasti. 7. Funkce jednotlivých TYPů ZAPOJENÍ Řídicí algoritmy všech regulačních schéma jsou zaměřeny k prioritní dodávce tepelné energie do zásobníku a následně přebytkem tepelné energie je dobíjen případný druhý okruh (AKU). Vhodným nastavením požadovaných teplot zásobníku TUV a akumulačního okruhu (AKU), lze nasměrovat tepelnou energii do druhého okruhu. Nastavení teplot zásobníku (TUV) a teplot AKU okruhu (bazén, druhý zásobník, nebo topný okruh atp) si provádí uživatel sám z uživatelské úrovně a to kdykoli bez ohledu na období léto/zima. TYP ZAPOJENÍ odpovídá projektu dodaného solárního ohřevu. V software regulátoru HELIOS Pro jej aktivuje servisní technik při prvotní instalaci. Zadáním příslušných konstant v servisním menu systém vyladí a předá jej do užívání. Použité symboly: A Převýšení zapnutí čerpadla solárního okruhu [ C ] B Převýšení vypnutí čerpadla solárního okruhu [ C ] C Žádaná teplota zásobníku TUV (bojleru) [ C ] H Hystereze bojleru [ C ] D1 Doběh čerpadla C1 [sec] D2 Doběh čerpadla C2 [sec] K Zpoždění startu čerpadla bazénové filtrace (bazén. čerpadla) [sec] E Žádaná teplota AKU systému (např. bazénu) [ C ] F Hystereze AKU [ C ] S1 S3 Teploty jednotlivých teplotních senzorů [ C ]\n17 S1 TYP ZAPOJENÍ č. 1 Č1 S2 Systém ohřevu vody se solárním panelem využívá 2 vstupy pro měření teploty a jeden výstup pro ovládání čerpadla solárního okruhu. Žádanou veličinou je hodnota teploty S2 = ( C ± H )... TUV v bojleru Teplotu v zásobníku měří jediný senzor S2. Rozdíl teplot senzorů S1 a S2 tvoří teplotní převýšení (teplotní spád). Solární okruh začne pracovat, je-li teplotní převýšení (teplotní spád) větší než zadaná konstanta A. Solární okruh pracuje dokud se teplotní převýšení nezmenší na hodnotu zadané konstanty B. Solární okruh dobíjí zásobník do hodnoty teploty S2 = ( C ± H ) [ C ]. Po dosažení S2 = ( C ± H ) [ C ] přestává solární okruh pracovat. Znovu se uvede do činnosti, jakmile je S2 < ( C ± H ) [ C ]. Dosažení nabití zásobníku na požadovanou úroveň je indikováno na klidové obrazovce usmívajícím se sluníčkem na obrazovce pracovního schéma ikonou naplněného bojleru. S1 TYP ZAPOJENÍ č. 2 Č1 S3 S2 Systém ohřevu vody se solárním panelem využívá 3 vstupy pro měření teploty a jeden výstup pro ovládání čerpadla solárního okruhu. Žádanou veličinou je hodnota teploty S3=( C ± H )... TUV v bojleru. Teplotu v zásobníku (akumulační prostor) měří senzor S3. Teplotu v zásobníku v okolí výměníku měří senzor S2. Rozdíl teplot senzorů S1 a S2 tvoří teplotní převýšení (teplotní spád). Solární okruh začne pracovat, je-li teplotní převýšení (teplotní spád) větší než zadaná konstanta A. Solární okruh pracuje dokud se teplotní převýšení nezmenší na hodnotu zadané konstanty B. Solární okruh dobíjí zásobník do hodnoty teploty S3 = ( C ± H ) [ C ]. Po dosažení S3 = ( C ± H ) [ C ] přestává solární okruh pracovat. Znovu se uvede do činnosti, jakmile je S3 C [ C ]. Dosažení nabití zásobníku na požadovanou úroveň je indikováno na klidové obrazovce usmívajícím se sluníčkem na obrazovce pracovního schéma ikonou naplněného bojleru. Přenos tepelné energie není omezen žádanou teplotou C, jak tomu bylo v předchozím případě. Existuje-li teplotní spád, probíhá přenos, dokud v okolí výměníku je teplota S2 < 94 C a teplota v akumulačním prostoru zásobníku nedosáhne hodnoty S3 C+H [ C ]. Tento typ zapojení přenáší tepelnou energii do zásobníku rychleji než předchozí řešení\n18 S1 TYP ZAPOJENÍ č. 3 (bazénová modifikace schéma č.2) Č1 S2 S3 Systém ohřevu vody v bazénu se solárním panelem využívá 3 vstupy pro měření teploty, jeden výstup pro ovládání čerpadla solárního okruhu a druhý výstup pro ovládání čerpadla bazénové filtrace. Žádanou veličinou je hodnota teploty S3 = E ± F... teplota vody v bazénu Použity jsou vstupy pro 3 teplotní čidla senzor S1, S2, S3 S1 - snímá teplotu na solárním kolektoru S2 - snímá teplotu v okolí tepelného výměníku v bazénu (oblast filtrace) S3 - snímá teplotu bazénové vody (užitkový prostor) Č1 - čerpadlo solárního okruhu. Je řízeno pomocí výstupu pro Relé č.1 Č - čerpadlo bazénové filtrace. Bude řízeno ručně/autonomně jako doposud a současně regulátorem HELIOS Pro výstupem pro Relé č.2 Čerpadlo Č vyžaduje možnost odloženého startu (konstanta K volitelně sec) a možnost doběhu (konstanta D2) Funkce: Jakmile existuje požadovaný teplotní spád, je předávána tepelná energie ze solárního panelu do výměníku v okruhu bazénové filtrace. Tzn. rozběhne se čerpadlo Č1. Současně se musí pomocí výstupu relé č.2 rozběhnout (pokud už z titulu ruční regulace neběží) čerpadlo bazénové filtrace, aby byl zajištěn odběr tepla od výměníku a tím zajištěn potřebný teplotní spád pro funkci solárního panelu. Z titulu úspor el. energie je umožňuje regulace volitelně odložený start čerpadla Č. V případě, že teplotní spád bude menší než zadaná konstanta B (minimální přípustné teplotní převýšení pro běh čerpadla Č1) se čerpadlo Č1 po zadané doběhové konstantě D1 zastaví a čerpadlo Č se zastaví po zadané doběhové konstantě D2. D2 D1, aby se okolí výměníku tepla dostatečně ochladilo a předávání tepelné energie mohlo probíhat znovu, jakmile teplotní spád v solárním okruhu opětovně dosáhne zadané hodnoty A. Podmínka pro provoz čerpadla Č: START: paralelně (souběžně) s Č1 (odložený start parametr K) STOP: paralelně (souběžně) s Č1 (doběh parametr D2) Při STOP se aktivuje DOBĚH čerpadla, který trvá po dobu zadanou konstantou D2. Po uplynutí této přednastavené doby musí čerpadlo Č vypnout. Indikace: Je-li S3 E F [ C ], je na displeji zobrazován stav BAZÉN NATOPENO. Děje se tak dvojím způsobem. Buď piktogramem na regulačním schéma(značka bazénu), nebo piktogramem klidové obrazovky (symbol usmívající se sluníčko )\n19 S1 TYP ZAPOJENÍ č. 4 Č1 S3 S2 Č2 KOTEL Systém ohřevu vody solárním panelem a dohřevem pomocí spalovacího kotle. Systém využívá 3 vstupy pro měření teploty a 2 výstupy pro ovládání čerpadel Č1 a Č2. Žádanou veličinou je hodnota teploty S3 = ( C ± H )... TUV v bojleru. Je volitelně umožněno dotápění pomocí spalovacího kotle, jestliže výkon solárního panelu nestačí krýt spotřebu. Prioritou je upřednostnění solární energie před energií ze spalovacího kotle. Funkce: Při použití tohoto regulačního schéma, je v uživatelském menu ještě jedna obrazovka pro uživatele, kde je možno natvrdo odpojit (znefunkčnit) čerpadlo Č2. Volbou DOHŘÍVÁNÍ ZAP / VYP Spalovací kotel může být totiž někdy odstaven, například porucha, nebo v létě atp. Je-li spalovací kotel ve funkci, pak si reguluje sám teplotu v sekundárním okruhu. Tuto teplotu si nastavuje uživatel mimo regulátor HELIOS Pro, regulátor nemá žádnou informaci o teplotě okruhu spalovacího kotle. Kotel použijeme, jestliže teplota S3 poklesne pod hranici C-H, tzn. - když slunce nesvítí, nebo - odběr tepla je > než dodávka tepla ze solárního panelu. Solární okruh totiž pracuje pořád podle algoritmů schema č.2 provoz čerpadla Č1. Pokud slunce nesvítí, bude bojler dohříván: - jen na teplotu nastavenou na spalovacím kotli, když žádaná teplota C bude vyšší, - nebo na teplotu C, bude-li teplota na kotli větší. Jinými slovy solární okruh pracuje pořád a spalovací kotel mu pomocí čerpadla Č2 pomáhá při teplotách S3 C. Čerpadlo Č2 (akční člen sekundárního okruhu) - DOHŘEV NE pak STOP Č2 - DOHŘEV ANO pak: START Č2: jestliže platí S3 C H [ C ] STOP Č2: jestliže platí S3 C [ C ] Pozn: Nepracuje-li solární okruh (není sluneční radiace), dále není natopen bojler (S3 < C-H) a je-li Dohřev zapnut, pak musí být zajištěna činnost spalovacího kotle jiným způsobem, jinak by čerpadlo Ć2 prohánělo sekundárním okruhem neohřívanou vodu a systém to nemá jak zjistit\n20 Připojení teplotních čidel, čerpadel a ventilů na svorkovnice HELIOS Pro Provedení STANDARD pro jednotlivé TYPY ZAPOJENÍ\n21 OBJEDNÁVÁNÍ Objednací číslo: HELIOS Pro provedení standard SKP: Rozsah dodávky: a) Přístroj HELIOS Pro (dle objednávky) 1 ks b) Odporový teploměr Pt 1000/B 2 ks c) Keramická pojistka GF 4A (4A/250V) 1 ks d) Příslušenství 5 ks Průchodka s hrdlem SR ks Hmoždinka do betonu ø 8 x 40 mm 2 ks šroub do dřeva ø 4 x 40 mm e) Záruční list 1 ks f) Obal 1 ks Náhradní díly: a) odporový teploměr Pt 1000 /B s kabelem 1,5m obj. č: b) odporový teploměr Pt 1000 /B s kabelem 2,5 m obj. č: c) Logo Quantum obj. č.: d) Logo Econ obj. č.: e) Průchodka s hrdlem SR1710 obj. č.: OSVĚDČENÍ O JAKOSTI Výrobní podnik zaručuje, že jakost výše uvedeného přístroje odpovídá sjednaným Technickým podmínkám a příslušným normám ČSN, jež jsou v těchto Technických podmínkách uvedeny. Záruční a pozáruční opravy provádí METRA BLANSKO a.s. Pražská 7, č.p Blansko IČ:\n22 Prohlášení o shodě\n23 ZÁRUČNÍ OPRAVA ZÁRUČNÍ OPRAVA Datum dodání přístroje výrobnímu závodu Kontroloval Datum kontroly Datum vyskladnění Záruka trvá do Poznámky Datum dodání přístroje výrobnímu závodu Kontroloval Datum kontroly Datum vyskladnění Záruka trvá do Poznámky ZÁRUČNÍ OPRAVA ZÁRUČNÍ OPRAVA Datum dodání přístroje výrobnímu závodu Kontroloval Datum kontroly Datum vyskladnění Záruka trvá do Poznámky Datum dodání přístroje výrobnímu závodu Kontroloval Datum kontroly Datum vyskladnění Záruka trvá do Poznámky\n27 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Na tento přístroj a jeho příslušenství je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od jeho prodeje uživateli (ode dne uvedení do provozu),nejdéle však 63 měsíců od jeho vyskladnění z výrobního závodu. Vady vzniklé v těchto lhůtách prokazatelně vadným provedením, chybnou konstrukcí, nebo nevhodným materiálem, budou opraveny bezplatně výrobním závodem METRA Blansko a.s., nebo pověřenou servisní organizací. U oprav přístrojů a jejich příslušenství je poskytována záruka po dobu 6 měsíců, která se vztahuje na opravované části a na provedené práce. Záruka zaniká i během reklamační, resp. Záruční lhůty, provede-li uživatel (obchodní organizace) na přístroji nedovolené úpravy nebo změny, poruší-li plomby, zapojí-li přístroj na nesprávně volené veličiny, byl-li přístroj porušen nedovolenými pády nebo nesprávnou manipulací, nebo byl provozován (skladován) v rozporu s Technickými podmínkami. Zjistí-li uživatel (obchodní, nebo montážní organizace) na přístroji závadu během záruční doby, uplatní reklamaci u organizace, která přístroj dodala. Reklamace bez přiloženého Záručního listu (případně dokladu o koupi výrobku) nebude uznána. Za správně vyplněný záruční list a protokol o uvedení do provozu odpovídá uživatel\n28 ZÁRUČNÍ LIST Výrobce: METRA BLANSKO, a.s. Pražská 7, č.p BLANSKO tel.: Datum... Razítko výrobce a podpis Dovozce: QUANTUM, a. s. Brněnská VYŠKOV tel.: Datum... Razítko dovozce a podpis PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU (součást záručního listu - zůstává u uživatele) Typ výrobku:... HELIOS PRO Jméno uživatele: Adresa: - STANDARD - COMFORT Výrobní číslo:... PSČ: Podpis uživatele Datum Odborná servisní firma (razítko a podpis)


Příběh Elišky: Tchyně si přivlastňuje našeho syna, svého vnuka | 24_zpravy\nPříběh Elišky: Tchyně si přivlastňuje našeho syna, svého vnuka\nhttps://www.24zpravy.com/magazin/pribeh-elisky-tchyne-si-privlastuje-naseho-syna-sveho-vnuka/595159-zpravy ledna 10, 2022 108\nJmenuji se Eliška, je mi 26 let a jsem vdaná. Manžel Milan je stejně starı jako já a máme spolu necelı rok starého syna. Pocházíme oba z různıch prostředí. Zatímco já se narodila jako první ze tří sourozenců hodně mladım rodičům, Milan je jedináček a jeho matce se pomalu blížila čtyřicítka, když se narodil. Otec už nežije, zemřel rok předtím, než jsme se poznali.\nZe seznámení s Milanovou matkou jsem měla dost obavy. Z jeho vyprávění jsem pochopila, že je to sečtělá dáma, už byla v důchodu, ale žila aktivním životem. S manželem hodně cestovali, navštěvovali divadla, galerie, měli mnoho přátel. I Milana vedli k podobnému stylu života. Ani po manželově smrti se nestáhla do ústraní a dál se věnuje svım koníčkům. Předtím, než odešla do důchodu, pracovala v galerii.\nJá vyrostla v rodině, kde se všichni měli sice hodně rádi, ale někdy u nás byl celkem chaos. Mamka je prodavačka, vždy pracovala a stále pracuje na směny. Táta je řidič dálkovıch autobusů, ani on nemá pevnou pracovní dobu. Takže občas musela zaskočit a pomoct s hlídáním sousedka, a když jsem byla větší, musela jsem se o domácnost i sourozence občas postarat i já. Moji sourozenci jsou o šest a osm let mladší. Naši se nám, když nebyli v práci, pochopitelně věnovali, ale styl života jsme měli naprosto odlišnı, než tomu bylo u Milana.\nS tchyní jsme si padly do oka\nSetkání s Milanovou matkou jsem se ale bála naprosto zbytečně. Přijala mě s úsměvem na rtech, byla milá a rozhodně v tom nebylo nic falešného, nepřetvařovala se. První setkání proběhlo na jedničku. A naštěstí tomu bylo tak i nadále. Docela často jsme se s ní vídali, nakonec se s ní seznámili i mí rodiče a sourozenci. Mamka mi potom řekla, že mám kliku, že je to hodně milá paní.\nI když jsme ještě neměli v plánu se usadit a mít rodinu, osud to viděl jinak. Otěhotněla jsem, a protože nám bylo spolu dobře, rozhodli jsme se vzít. Tchyně byla nadšená, na vnoučátko se moc těšila. Pořád mě kontrolovala, jestli dobře a zdravě jím, každou chvíli se u nás zastavila s uvařenım jídlem, přinesla mi nějaké knížky pro těhotné, zásobovala mě radami, plánovala, co všechno musíme do porodu zařídit. Nakupovala na miminko oblečky a dala nám i celkem velkou finanční částku. Samozřejmě nám, především tedy mně, nabídla veškerou pomoc. Prı je jasné, že bude jako hlídací a pomocná babička fungovat hlavně ona, když nechodí do práce na rozdíl od mé maminky, která pracuje a doma má ještě dvě děti. Tak s tím se nedalo než souhlasit, ale neměla jsem v plánu její pomoc nějak vırazně využívat.\nPorod jsem měla pohodovı, naprosto bez komplikací. I syn byl v pořádku, tak nás za pár dní pustili domů. Tam už čekala tchyně a poletovala kolem nás. Manžel zůstal s námi čtrnáct dní doma a denně k nám přišla i jeho matka. Byla milá, ale občas mi to už lezlo na nervy. Ale nedalo se nic dělat, nemohli jsme jí říct, ať k nám nechodí. Říkala jsem si, že časem ve své starostlivosti poleví. Během léta jsem strávila několik tıdnů s kamarádkou a jejím ročním synem na její chatě. Byly to úžasné tıdny, ale denně jsem čelila telefonátům tchyně, která se zajímala, co děláme, jak se má její vnouček. Manžel za námi několikrát přijel a vždy musela jet s ním.\nTěžkı úraz vše zkomplikoval\nPo našem návratu jsem sice měla tchyni pořád za zadkem, ale než mi její přehnaná péče začala opět vadit, stal se mi dost vážnı úraz. Ošklivě jsem si zlomila nohu, následovala okamžitá operace a musela jsem zůstat v nemocnici, pak jsem absolvovala ještě jednu operaci a pobyt v nemocnici se tak prodloužil. Manžel se ujal péče o syna, ale měl problémy ji skloubit s prací. Pár dní by nevadilo, ale delší doba už byl problém. Tchyně se ale okamžitě nabídla, že se o vnoučka beze všeho postará. Bylo to asi to nejlepší řešení, moje máma by se taky na delší dobu nemohla uvolnit, tak jsme nabídku Milanovy matky přijali. Už jsem nekojila, syn tak nebyl na mě vyloženě závislı.\nTchyně se o syna postarala opravdu velmi dobře. Hodně mi pomáhala i po mém návratu z nemocnice, kdy jsem musela bıt v klidu. Jsme jí s manželem oba opravdu vděční, o to víc je pro nás složité, jak se máme vypořádat se současnou situací. Tchyně se chová, jako kdyby byla matkou našeho syna. Mluví nám do toho, jak ho máme oblékat, čím ho krmit, jaké mu máme kupovat hračky. Některé dokonce vyhodila a koupila mu nové. I když už jsem soběstačná a pomoc vyloženě nepotřebuji, stále k nám denně chodí a od syna mě pomalu odhání. Má od našeho bytu klíč, kterı jsme jí dali, když jsem byla v nemocnici. Nedávno mi dokonce vyčetla, že jsem šla s malım ven za kamarádkou, byla pryč skoro celı den a jí jsem nic neřekla. Žárlí, když si třeba na chvíli vezme malého moje mamka. Tchyně tvrdí, že na něj nemá dobrı vliv. Prı je moc chaotická a mohla by mu třeba ublížit.\nUž jsem z toho opravdu zoufalá. Často mám pocit, že si snad myslí, že je jeho matka a já jsem další neposlušné dítě. Nedělá jí problém mě okřiknout, když s malım třeba spolu blbneme. Kontroluje, co mu vařím a kolikrát přijde a řekne, že tohle mu prostě dát nemůžu, že ona uvařila něco mnohem zdravějšího. Tchyně je jiná než dřív. Až mám někdy strach jí oponovat, jako kdybych fakt byla malé dítě a ona přísná vševědoucí matka. Milan to také vidí, ale na rozdíl ode mě tvrdí, že mám vydržet, ona to přeci myslí dobře a časem ji to určitě přejde, přijde mu prı nevděčné jí bránit, aby k nám chodila.


Víte, jak se správně obléknout?\n> Blog > Víte, jak se správně obléknout?\nJak si nasadit na hlavu čepici nebo navléknout rukavice víme asi všichni. Ale víte také, jak správně vybrat a následně vrstvit sportovní oblečení, aby plnilo svou funkci a zajistilo vám co možná největší pohodlí? Sepsali jsme pár základních a důležitých bodů, které se vám mohou hodit.\nLidské tělo se cítí nejlépe, když si udržuje svou optimální teplotu – nepociťuje chlad nebo se naopak nepřehřívá. Při jakékoliv fyzické aktivitě vyrábí naše tělo tepelnou energii v přímé úměře k výkonu, tedy čím intenzivnější pohyb, tím více vyrobeného tepla. Zároveň produkuje pot jako systém ochlazení, aby zabránilo přehřátí organismu. Termoregulační systém funguje u každého člověka jinak a produkce tepla i potu se liší na různých partiích těla. Cílem vhodně zvoleného funkčního oblečení je udržet co nejpřirozenější tělesné mikroklima, zkrátka, aby nám nebylo ani chladno, ani horko.\nKaždá z vrstev má v závislosti na vlastnostech svou specifickou a nezaměnitelnou funkci. Pokud jednu vynecháme nebo použijeme nevhodný materiál, nebudou fungovat ani další vrstvy a celý systém přestane dávat smysl.\nPrvní vrstva – rychleschnoucí\nZákladní vrstvou označujeme funkční prádlo, které se obléká přímo na tělo a mělo by těsně přiléhat. Jeho úkolem je absorbovat pot a zároveň ho rychle odvádět do dalších vrstev oblečení, díky čemuž udržuje tělo v teple a suchu. Mezi nejčastěji používané materiály patří syntetická vlákna, jako například polyester, který velice rychle schne a umožňuje pracovat i s tvary vláken pro efektivní fungování.\nVelice vhodnou přírodní alternativou je Merino vlna, která izoluje i při zvlhnutí, nepřejímá pachy, ale nevýhodou je vyšší cena a větší náchylnost materiálu k poškození. Třetí možností je kombinace syntetiky a Merino vlny, která spojuje nejlepší vlastnosti obou materiálů a je označována jako nejfunkčnější varianta.\nProdukty: spodní prádlo, tílka, trička s krátkým či dlouhým rukávem, cyklistické dresy, termo-prádlo\nDruhá vrstva – izolační\nDo této kategorie spadají svetry a mikiny, které funkčně podporují vrstvu první, pokračují v transportu vlhkosti směrem od těla, ale zároveň izolují a brání ve ztrátě vyprodukovaného tepla. Syntetická vlákna zapletená do jemného úpletu nabízí vysokou pružnost a lehkou ochranu proti větru.\nProdukty: mikiny, cyklistické bundy\nTřetí vrstva – oteplovací\nVysoká výhřevnost a ochrana proti mrazu. To jsou hlavní požadavky na oteplovací vrstvu, kterou si můžeme obléct buď navrch nebo pod nepromokavou bundu v závislosti na povětrnostních podmínkách. Oteplovací bundy dělíme dle druhu použité výplně. Výhodou syntetické výplně je nižší cena, schopnost tepelné izolace i při navlhnutí, je však hůře sbalitelná. Přírodní výplň z husího nebo kachního peří vyniká svou lehkostí a v porovnání s ostatními materiály nabízí nejvyšší výhřevnost. Třetí variantou je zateplení vlněné, která se svým vzhledem i vlastnostmi podobá syntetice, ale nabízí výhody přírodního původu.\nProdukty: zateplené bundy s výplní\nČtvrtá – ochranná\nPod čtvrtou vrstvou si představme svrchní bundy a kalhoty, které chrání spodní oblečení před mechanickým poškozením v terénu. Její hlavní úlohou je zabránit promoknutí a profouknutí. Zároveň však musí být dostatečně prodyšná a odvětrávat nahromaděné teplo, jinak by hrozilo, že se budete cítit jako ve skleníku.\nProdukty: softshellové bundy, bundy na běžky a kalhoty odolné proti větru\nDoplňky – funkční a zkrášlovací\nPoslední a nepostradatelnou součástí každého správně poskládaného sportovního outfitu je funkční doplněk, který vše příjemně doladí. Čepice, čelenky, nákrčníky, rukavice, ponožky – i tady je zapotřebí dbát na výběr vhodného materiálu. Vlastnosti by se měly podobat první a druhé vrstvě, čili prodyšnost a případně tepelná izolace. Pamatujte, že pocitová teplota je individuální a pro každou aktivitu a povětrnostní podmínky se hodí jiná kombinace.\nProdukty: čelenky, čepice, šátky, nákrčníky\nZkoušejte, testujte, kombinujte a zjistěte, co funguje nejlépe právě pro vás.\nHugo Haas 2021-09-13\nTvl co na to číct, voblejkam se ja Xci!---------------------------------------------------ELEVEN Sportswear, si delej co chces zejo\nOtevírací doba prodejny 18. 9. z technických důvodů ZAVŘENO


V hořícím vagoně našli hasiči mrtvého člověka - Deník.cz\nBrno – V brněnských Horních Heršpicích shořely v noci na čtvrtek dva vagóny odstavené železniční soupravy. V jednom z vagónu našli hasiči ohořelé tělo mrtvého člověka\nHlášení o požáru dostali hasiči krátce před tři čtvrtě na dvě, do Výpravní ulice poté vyjelo několik jednotek hasičů.\nS hašením dvou hořících vagónu mohli začít až po odpojení vysokého napětí. Při následujícím boji s ohněm našli v jednom z vagónu ohořelé tělo člověka. „Příčinou jeho smrti bude zabývat kriminální policie,“ uvedl operační důstojník hasičů Hynek Kotlan. Vyšetřovat se bude i příčina požáru. Žádné další tělo hasiči nenašli.


Vytvoření organizačního diagramu - Podpora Office\nPokud chcete znázornit vztahy podřízenosti ve vaší společnosti nebo organizaci, můžete pomocí obrázku SmartArt vytvořit organizační diagram.\nObrázek SmartArt využívá rozložení organizačního diagramu a zahrnuje asistenta a tři podřízené.\nVytvoření základního organizačního diagramu\nNa kartě SmartArt klikněte v části Insert SmartArt Graphic (Vložit obrázek SmartArt), klikněte na Hierarchy (Hierarchie) a potom na Organization Chart (Organizační diagram), což je první obrázek SmartArt.\nPoznámka: I když můžete k vytvoření organizačního diagramu použít i jiné rozložení ze skupiny Hierarchy (Hierarchie), uspořádání obrazce Asistent a podřízených jsou dostupná jenom v rozložení Organization Chart (Organizační diagram), Name and Title Organization Chart (Organizační diagram se jménem a titulem), Half Circle Organization Chart (Organizační diagram s půlkruhy) a Horizontal Organization Chart (Vodorovný organizační diagram).\nV Text Pane (Podokno nástrojů) udělejte některou z těchto věcí:\nZadat jméno osoby\nKlikněte na [Text] (Text) a zadejte jméno.\nTip: K pohybu v seznamu jmen v Text Pane (Podokno s textem) můžete používat šipky nahoru a dolů.\nKlikněte na jméno osoby na úrovni hierarchie, kterou chcete přidat, a potom klikněte na .\nKlikněte na jméno osoby v hierarchii a potom na .\nZměnit úroveň osoby v hierarchii\nKlikněte na jméno dané osoby a potom na , , nebo .\nKlikněte na jméno osoby, ke které chcete přidat asistenta.\nNa kartě SmartArt klikněte v části Edit SmartArt (Upravit obrázky SmartArt), klikněte na Org Chart (Organizační diagram) a potom na Add Assistant (Přidat asistenta).\nSvislé nebo vodorovné uspořádání podřízených\nKlikněte na obrazec správce v organizačním diagramu, který chcete změnit.\nNa kartě SmartArt klikněte v části Edit SmartArt (Upravit SmartArt) na Org Chart (Organizační diagram).\nDo svislého sloupce\nLeft Hanging (Předsazení zleva) nebo Right Hanging (Předsazení zprava)\nDo dvou svislých sloupců\nDo vodorovného řádku\nPokud jste v prezentaci použili motiv, můžete si styl organizačního diagramu vybrat ze stylů dostupných v závislosti na motivu a barvách motivu.\nKlikněte na organizační diagram, který chcete změnit.\nNa kartě SmartArt klikněte v části SmartArt Graphic Styles (Styly obrázku SmartArt) na požadovaný styl.\nPokud jste v prezentaci použili motiv, můžete si barvy organizačního diagramu vybrat z barev dostupných v závislosti na barvách motivu.\nNa kartě SmartArt klikněte v části SmartArt Graphic Styles (Styly obrázku SmartArt) na Colors (Barvy) a pak klikněte na požadovaný barevný motiv.\nOrganizační diagram můžete obnovit na výchozí vzhled. Odeberete tak provedené změny barev, stylů, obrazců a stylů textu v organizačním diagramu.


Jak opravdu bohatí spravují své peníze? – Roklen24.cz\nJak opravdu bohatí spravují své peníze?\n22:15 7. listopadu 2014\nDolaroví milionáři nejsou tak důvěřiví, aby své peníze nechali spravovat pouze poradce a správce aktiv, ale ani tak tvrdohlaví, aby tak činili jen sami. Když potřebují bankovní služby, vedou u nich dvě velká americká bankovní jména, za kterými se však skrývá zajímavé „ale“. Nahlédněme pod pokličku jejich investování a přístupu ke správě majetku se závěry studie Millionaire Corner.\nBohatí, mezi kterými si průzkum volí ty s majetkem od pěti do dvaceti pěti milionů amerických dolarů, si aktivní investování užívají a nechtějí se ho vzdát ani v momentě, kdy si mohou dovolit opravdu drahé finanční služby. Prostě je baví a vlévá jim krev do žil. Volí ale zlatou střední cestu. 57 procent z nich chce být aktivně součástí denní správy svého majetku a investic.\nJak tedy tito dolaroví milionáři přistupují k důvěře ve vlastní schopnosti aktivního investování versus k radě správců aktiv a poradců? Ryze na vlastní síly spoléhají tito milionáři dle průzkumu u 48 procent objemu svých investic. Z toho plyne, že o „větší polovině“ nechávají z části či zcela rozhodovat profesionály.\nMillionaire Corner uvádí, že 33 procent investic je konzultováno se správci aktiv či poradci s tím, že investor si ponechává konečné rozhodnutí o tom, kam budou jeho investice směřovány, ve svých rukou. U necelé pětiny majetku – 18 procent – jsou pak investice ponechány plně na důvěře správce aktiv nebo poradce pro investování.\nMíra vlastní aktivity se z části láme s věkem investora – milionáře. Ti do 55. roku svého života si sami zcela či takřka bez pomoci „profíka“ řídí zhruba 56 procent objemu svých investic, u těch od 65. roku života výš je to 46 procent.\nSchopnost řídit si své investice sám také klesá – logicky – s jejich objemem. U těch, kdo přiznávají investice mezi 15 až 25 miliony dolarů, tak už 29 procent objemu putuje zcela do rukou správců aktiv či poradců.\nSebedůvěra roste u těch zcela na špičce vytčeného milionářského rozpětí (tedy u 25 milionů amerických dolarů aktiv). U nich tři čtvrtiny jako důvod spoléhání se u investic sám na sebe uvádějí zkrátka to, že věří ve větší investiční schopnosti sebe sama, než vnějších rádců. Překvapivě ještě víc – 82 procent – to je u investorů po 65. roce jejich života. Zkrátka věří ve svou životní moudrost.\nProč bohatí volí vnější finanční pomoc? Dvě pětiny z nich prostě proto, že jsou unaveni z každodenní správy svých investic a uvědomují si riziko růstu chyb. Zhruba pětina mluví o tom, že za takové služby platí z jejich pohledu férovou cenu.\nA jak se američtí boháči chovají ohledně potřeby bankovních služeb. Důvěru takřka dvou třetin z nich si získaly dvě respektované americké banky: Bank of America a Buffetovo Wells Fargo. V rámci těchto dvou se důvěra dělí rovným dílem – po 16 procentech.\nSolidní důvěru dolarových milionářů si drží také JP Morgan, kterou volí 11 procent z nich, alespoň z těch účastnících se studie Millionaire Corner. Snad překvapivě „pouze“ 4 procenta získává Citigroup a pod dvě procenta z oslovených vyslovilo jména PNC, Suntrust, US Bank, USAA nebo Charles Schwab. Je tu jedno ale, které si popíšeme dále.\nTrojice vedoucích bank láká trochu jiné bohaté klienty. Wells Fargu věří výrazně ti mladší (je to skvělá správa pro držbu jejích akcií, nebo ne?), Bank of America je prostě celoamerické jméno, JPMorgan vládne na severovýchodě.\nSrovnání s výsledkem studie před rokem nabízí zajímavé trendy. V rámci nich se oněch 16 procent už nemusí zdát skvělých a ona 2 procenta se vůbec nemusí zdát málo.\nWells Fargo před rokem průzkumu vládlo s 20 procenty. Bank of America na 16 naopak poskočila ze 14 procent poté, co se po sérii skandálů s hypotékami o něco „polidštila“. A to prostě bohatí chtějí, nevolí žádnou suchou narýsovanou banku. Spadla i JPMorgan na oněch 11 ze 13 procent.\nZhruba 42 procent bohatých volí méně známé a méně „mainstreamové“ banky. „Jasně zde vidíme silnou výzvu od menších, regionálně a lokálně působících bank,“ říká za Millionaire Corner Cathy McBreen. „Ty velké jsou málo osobní, bohatí klienti se proto vracejí k lokálním a důvěrnějším domům,“ dodává. Na druhé straně, o setrvání u velkých bank rozhodují profesionální technologie. Můžeme tedy říci, že vyhráno má menší, komornější dům, který dokáže nabídnout vyspělé online služby s přívětivým prostředím jejich užití. „Jasně vidíme například oblibu mobilních technologií,“ dodává Cathy McBreen.\nHomepage Investice High Life


ZENEC Z-E3756 Nový model oblíbené navigace pro obytné vozy Fiat Ducato je tady... - Caravan Metropol spol. s r.o.\nZENEC Z-E3756 Nový model oblíbené navigace pro obytné vozy Fiat Ducato je tady...\nNebojte, to dobré zůstalo. Přibyly nové vychytávky, které jsou udělané na míru především pro karavanisty. Stále je zde speciální tvar pro přístrojové desky Fiat, čili přístroj ve voze vypadá opravdu skvěle. Je zde obsáhlá databáze kempů a stellplatzů obsahující víc jak 20 000 míst včetně podrobných informací o nich a to nově v pěti jazycích. Má spoustu funkcí, které již znáte a také je stále možné zadat váhu a rozměry vozidla. Navigace pak spočítá trasu přesně tak, abyste ji projeli. A co je tedy nové?\nPřístroj má kapacitní displej, rychlejší procesor, samostatný grafický procesor, což ho ještě zrychlilo a má dva USB vstupy. V navigaci máte možnost zoomovat dvěma prsty jako na tabletech, pravé kolečko na přístroji zoomuje mapu. To jsou ale drobnosti. Co je opravdu pecka, je možnost připojit bluetooth reproduktor. Jistě máte doma nějaký značkový nebo klidně i obyčejný levný bluetooth reproduktor. Ten nyní můžete jednoduše párovat se Zenec a nechat ho například venku na stolku před vozem. Zenec do něj streamuje hudbu či rádio z vozu, které vy slyšíte venku z vašeho reproduktoru, zatímco děti můžou v klidu spát. Líbí se mi, že Zenec počítá s tím, že již reproduktor máte a nenutí vás tak koupit další speciální od Zenec. Nebo dál, představte si, že například ležíte v posteli, už chcete spát, ale nemáte u sebe ovladač a chcete rádio vypnout, mobil ale máte. Zenec má nyní nově aplikaci do smartphonu s Android i Apple iOS,pomocí níž můžete Zenec ovládat mobilem. Můžete ho zesílit, zeslabit, přepnout radiostanici, písničku z USB nebo ho například i vypnout. To se hodí, co říkáte. Možnost aktualizovat mapy zdarma po dobu 3 let v praxi znamená, že máte mapy téměř na doživotí, protože většina lidí mapy kupuje po 3 letech, a řekněme si na rovinu, kdo ví, co bude za 6 let, až to pak bude aktuální.\nBude se vám to zdát divné, ale Zenec má vstup pro 3 kamery. Na co tři? No to máte tak, první vstup = klasická zadní couvací kamera, druhý vstup může být druhá zadní, přední nebo například interiérová kamera na děti, které (nelegálně) za jízdy spí nebo si hrají vzadu, nebo na pejska. No a ta třetí kamera se může dát například pod auto vedle výpusti od- padní vody, abyste najeli přesně na kanál, nebo na střechu, abyste viděli podjezdovou výšku. Chytré přepínání kamer speciálním tlačítkem na přístroji přitom usnadní jejich obsluhu.\nCelá konstrukce přístroje je vyrobená tak, aby nebyl potřeba ventilátor. Díky tomu má Zenec absolutně tichý chod. Pro příznivce propojení rádia s telefonem má Zenec nyní funkci Google Android Auto. Záruka na přístroj je nově 3 roky.\nNa závěr lze ještě dodat, že tak jak se dnes u televize zavádí nová norma T2, tak u radiového příjmu prakticky celá Evropa prochází přechodem z FM rádia na digitální rádio DAB+. Zenec má pokročilou generaci tohoto nového digitálního rádia s dvojitým DAB+ tunerem, a je tak perfektně připraven na budoucnost příjmu nejen v Evropě.\nVíce informací se dočtete na www.zenec.cz nebo na Youtube kanálu ZENEC.CZ


Základní škola a Mateřská škola Křtiny :: Den Země - 22. dubna 2015\nZákladní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den Země - 22. dubna 2015\nZaslal dagmarbibrova 22. dubna. 2015\nDen Země je svátek, který se v ČSR slaví od roku 1990. Naše škola si tento den připomíná od roku 1991 projektovým dnem, který je každý rok zaměřen tak, aby přiblížil zajímavou formou dětem globální problémy Země. Letošní rok jsme zaměřili na udržitelný rozvoj, a tak bylo přirozené, že nás navštívila škola SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r. o. z Brna.\nStudenti této školy, pod vedením svých učitelů a mistrů odborného výcviku, předvedli dětem to, čemu se zde učí.\nNa hřišti se rozhořela výheň a děti si mohly vyzkoušet kovářské umění. Zručnost s přesností musely použít při práci v improvizované .truhlářské dílně. Jedna ze tříd se proměnila v kadeřnické a kosmetické studio. A dvě nejoblíbenější stanoviště? Dívky zaujal design interiéru a chlapce míchání nápojů. A že si barmani vedli dobře můžete vidět na fotografiích.\nDalšími úkoly, které si připravili vyučující naší školy byly: výroba vlajky, na kterou musely děti použít přírodní barviva, ohýbání skla, vytvoření textu na téma ekologie a jeho přednesení s doprovodem improvizovaných hudebních nástrojů v atriu školy a výroba recyklovaného papíru.\nNa řemesla se přišly podívat i.děti z mateřské školy a spontánně se roztančily v atriu školy, kde po celou dobu akce hrál jeden ze studentů SOU. Tak probíhal Den Země na škole.\nDo „světa“ vyšly děti z prvního až čtvrtého ročníku. Navštívily Rudické propadání a místní mlýn.


Aplikace – Seznam.cz\nNejnovější články na Seznamu na téma Aplikace\nNetflix v USA zdražuje. Dotkne se to i Česka?\nStreamovací gigant Netflix zdražil za velkou louží předplatné své služby. Jak informovala agentura Reuters, cena různých verzí měsíčního předplatného vzrostla ve Spojených státech a Kanadě o 1 až 2 dolary (cca 21–42 korun) – základní předplatné nově stojí 10 dolarů (cca 220 Kč), HD předplatné vyjde na 15,5 dolaru (cca 330 Kč) a 4K varianta stojí 20 dolarů (cca 440 Kč). Za zdražením pravděpodobně stojí jak rozšiřující se nabídka filmů a seriálů, tak například nově dostupné hry. Otázkou je, zda se zvýšení ceny předplatného v Severní Americe dotkne také evropských trhů a jmenovitě Česka. Vzhledem k tomu, že Netflix neoznámil zdražení v žádné evropské zemi, jeví se jako vcelku nepravděpodobné, že by se v dohledné době zdražení předplatného dotklo také České republiky.\nNení to trochu pozdě? Clubhouse se dostává i na desktop\nVlna popularity Clubhousu se zvedla přesně před rokem. Sociální síť byla dostupná pro iOS a Android.\nTwitch má další problém. Podvodníci zde ve velkém perou peníze\nTwitch patří mezi nejpopulárnější streamovací platfromy na světě. Kromě toho, že je služba domovem celé řady úspěšných (nejen herních) streamerů, kteří si svou videoprodukcí zvládnou zajistit slušné živobytí, má na svém kontě také nejednu kontroverzi. Mezi ně patří například únik osobních údajů, problémy s nahotou či banování uživatelů bez následného vysvětlení. Nyní si může na seznam připsat také praní špinavých peněz. Na rozsáhlý případ, který zahrnoval čtyřicet lidí, přišla koncem loňského roku turecká policie. Za peníze z kradených platebních karet nakupovali podvodníci virtuální měnu platformy Twitch, kterou následně posílali spřáteleným streamerům. Ti poté peníze, samozřejmě po odečtení provize, vraceli zpět. Celkem takto vyprali téměř 10 milionů dolarů (cca 225 milionů korun). Kdyby nebylo chamtivosti zločinců, patrně by turecká policie celý případ tak snadno neodhalila. Podvodníci se totiž pokusili navázat spolupráci s již zavedenými streamery, u kterých by praní větší sumy peněz nebylo až tak podezřelé.\nNová aplikace My Porsche je chytřejší než kdy dřív! Zajistí servis i bezpečnost\nAplikace My Porsche v sobě integruje užitečné funkce včetně vzdáleného přístupu k vozidlu. My Porsche převezme funkce My Porsche Essentials, Connect App a Car Connect App, v budoucnu i Porsche Charging či aplikace Porsche – Good to knows. Aplikace bude kompatibilní s modely Porsche od roku 2016 a mladšími.\nAutomobilka Porsche přepracovala své digitální služby pro chytré telefony a zkombinovala funkce více aplikací do jedné s názvem My Porsche. Ta bude fungovat jako centrální rozhraní pro majitele vozů německého výrobce aut. Nová aplikace převezme funkce My Porsche Essentials, Connect App a Car Connect App. V následujících měsících přibude integrace dalších aplikací jako je Porsche Charging či aplikace Porsche – Good to knows.\nPřestalo vám fungovat nějaké zařízení? Dost dobře za to může chyba roku 2022 – Glosa\nApp Store je továrnou na peníze. Loni vývojářům vydělal přes bilion korun\nPokud si rozebereme poslední finanční výsledky společnosti Apple, tak uvidíme, že největší tržby generují prodeje iPhonů, ovšem druhou nejvýdělečnější oblastí kalifornské firmy jsou služby.\nZdravotnických mobilních aplikací přibývá. Na co se používají?\nMobilní aplikace z oblasti zdravotnictví jdou kupředu, částečně i vlivem koronavirové pandemie. Podívejte se, jaké se v Česku používají. Řada mobilních aplikací nabízí uživatelům možnost starat se důsledněji o své zdraví. Můžou jim pomoct se zanedbávanou prevencí, vyřešit obavy z návštěv čekárny, dodržovat pitný režim nebo je spojit na dálku s lékařem.\nCestujete? Poradíme, jak do telefonu snadno nahrát mezinárodní covid certifikát\nJestliže s sebou po kapsách nosíte papírový certifikát o očkování proti COVID-19 nebo z jakéhokoliv důvodu nejste fanouškem aplikace Tečka, může se vám hodit služba GetCovidPass.eu. Ta umožňuje vložení potvrzení o bezinfekčnosti v digitální podobě do telefonu tím nejjednodušším možným způsobem.\nSupermarket bude otevřen 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vstup bude podmíněn ověřením přes kreditní kartu.\nPolicie zatkla muže, který vytvořil aplikaci na dražbu muslimských žen\nIndická policie zatkla muže podezřelého z vytvoření aplikace, která loni vystavila na internetu fotografie více než 80 muslimských žen, které měly být "na prodej", informovali na webu news18.com.\nClubhouse částečně míří na web\nČas od času se objevují služba s nějakým dobrým nápadem, který je rychle zkopírován velkými giganty, nebo spíše společnostmi, které jsou na trhu déle. Jednou takovou službou je Clubhouse, která ve své podstatě přinesla živé podcasty. Do této chvíle je k dispozici jen prostřednictvím aplikací pro Android a iOS, ale nově je částečná dostupnost na webových stránkách.\nPozor na nebezpečné SMS. Hackeři skrze ně okrádají nicnetušící oběti\nÚtočníci nikdy nespí, obzvláště, když chtějí získat vaše osobní údaje. Výzkumný tým Check Point Research upozorňuje na kampaň infikující desítky tisíc zařízení pomocí speciálně vytvořené SMS zprávy, která zdánlivě vypadá jako zpráva od íránské vlády. Jakmile uživatel klikne na zaslaný odkaz a stáhne si škodlivou aplikaci pro Android, dojde ke krádeži informací o kreditních kartách a také ke krádeži SMS zpráv, včetně dvoufaktorových ověřovacích kódů.\nYoutube on TV značně zjednodušuje přihlášení\nKaždou chvíli zde máme nějakou drobnou novinku od Googlu. Někdy se jedná o dobré vylepšení, jindy jde spíše o krok zpět, jako například nedávno u Google Fotek. Nyní zde máme ale vylepšení, které značně zjednodušuje celý proces přihlášení u Youtube on TV.\nAplikace Šumperk v mobilu, kterou využívají obyvatelé města již několik let, má novou tvář, je přehlednější, obsahuje víc funkcí a je vstřícná i pro osoby s hendikepem. Aplikaci mohou využívat majitelé mobilních telefonů obou platforem, iOS i Android.\nGoogle Fotky zásadně mění nastavení zálohování\nV tomto týdnu jsme vás informovali o drobné změně v nastavení aplikace Google Fotky, kterou mohou někteří ocenit, jelikož může mít pozitivnější dopad na používání aplikace, zejména na její plynulost a spotřebu dat a výkonu. Dnes zde máme ale novinku, která poměrně zásadně mění systém zálohování obsahu do cloudu.\nTikTok testuje tlačítko pro sdílení obsahu, podobá se retweetu na Twitteru\nTikTok na své popularitě rozhodně neztrácí, naopak.\nČína spouští aplikaci pro vlastní kryptoměnu a snaží se podpořit její používání\nAplikace je k dispozici v čínských obchodech s aplikacemi pro Android a Apple a uživatelům umožňuje otevřít digitální peněženku s jüanem a tuto měnu využívat.\nČeské Certoo funguje jako digitální notář. Chrání vlastnictví souborů\nČesko-slovenská advokátní kancelář Havel & Partners ve spolupráci se startupem Mytitle představila projekt Certoo. Nový online nástroj funguje jako digitální notář. Služba Certoo umožnuje uživatelům získat bezpečný a nezpochybnitelný důkaz o autorství dokumentů či dat. Autoři ho představili v prosinci na Technologic festivalu v Praze. Certoo funguje na bázi blockchainu.\nČeská aplikace, na které se podílela ČVUT, má pomoci s výukou znakové řeči\nNová aplikace Tichý jazyk pomůže sociálním pracovníkům, pedagogům a dalším účastníkům kurzů znakového jazyka zjednodušit jejich studium. Aplikace vznikla ve spolupráci ČVUT a neziskové organizace Tichý svět, informuje portál BusinesInfo.cz.\nAplikace nabízela k prodeji muslimské ženy v Indii\nOnline aukce žen, která měla ponížit muslimky, vyvolala v Indii pobouření. Momentálně se jí zabývá tamní vláda. Jedná se už o druhý podobný případ, ke kterému v Indii za několik posledních měsíců došlo.\nSamsung chce zjednodušit nákup NFT, využije k tomu své televize\nPokud se alespoň okrajově zajímáte o technologie, patrně jste v posledních měsících narazili na zkratku NFT (non-fungible token, neboli česky nezaměnitelný token). Pod ní se skrývá forma digitálního umění, která je skrze kryptoměnu zapsaná do blockchainu, díky čemuž vám nakoupené dílo jen tak někdo nevyfoukne.\nGoogle Fotky nabízí vypnutí automatického přehrávání\nNedávno Google představil několik novinek pro Google Fotky, ale tentokrát zde máme funkci, o které nějak veřejně neinformoval. Ve výsledku ale může napomoci zejména u pomalejších mobilů.\nFunkce sdílení polohy v Google Mapách se potýká s problémem\nFunkce sdílení polohy v Google Mapách může být velmi užitečná. Svou aktuální polohu můžeme sdílet s dalšími osobami, kterým udělíme přístup, a to buď dočasný, nebo trvalý.\nTelegram představuje novinky před koncem roku\nKomunikační platforma letos již vydala jedenáct aktualizací a dnes vychází dvanáctá. Ta přináší několik zajímavých funkcí a jedna napomůže ukrýt spoilery. Také se společnost soustředila na reakce.\nNová aplikace Plzně spočítá, kolik bude stát zábor parkovacích míst\nPlzeň spustila novou aplikaci, která pomůže předem zjistit, kolik bude stát zábor parkovacích míst v placených zónách ve městě.\nLastPass řeší bezpečnostní problém. Útočníci se přihlašují hlavními hesly\nBezpečnost na internetu je mezi běžnými uživateli stále podceňované téma a to i přes to, že na síti trávíme čím dál tím více času. Pro každou službu bychom v ideálním případě měli mít vlastní heslo složené z celé řady velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků. Pokud ovšem nemáte dobře vytrénovanou paměť, velmi rychle můžete tato hesla zapomenout – jako alternativa k vaší paměti se proto nejlépe hodí správce hesel, který si všechny přístupové údaje zapamatuje za vás. Jedním z populárních řešení je služba LastPass. Podle serveru Hacker News nicméně uživatelé této služby během vánočních svátků zažili nepříjemné překvapení – do jejich e-mailové schránky přišlo upozornění, že se neznámá třetí strana pokouší přihlásit se k jejich účtu hlavním heslem. Vzhledem k tomu, že se útočníci pokoušení o přihlášení z jiných států, služba je pro jistotu blokuje.\nJak zjistit, kdo vás na Twitteru přestal sledovat?\nStejně jako u většiny sociálních médií je i Twitter zaměřen na rozšiřování počtu sledujících. Nikdo sice nemá čas zkoumat každého sledujícího a zjišťovat, zda vás nedávno někdo neodebral, ale může se stát, že budete chtít vědět, zda vás konkrétní uživatel stále sleduje, nebo se s vaším účtem na Twitteru rozloučil. Twitter jednoduchý způsob, jak jedním kliknutím zjistit, zda vás určitá osoba již nesleduje, nenabízí, ale existují možnosti, jak to vypátrat, uvádí web Business Insider.\nApple AppStore nabídne alternativní platby v druhé zemi\nAktualizováno 16. 1. Apple oznámil, že nabídne alternativní platební metodu u seznamovacích aplikací v Nizozemí. Zatím sice nevíme, jak budou nastaveny poplatky, ale již nyní je jasné, že to vývojáři nebudou mít jednoduché. Budou muset vytvořit novou verzi svých aplikací, které budou dostupné jen v AppStore v Nizozemí. Pro ně pak asi bude komplikovanější udržovat dvě verze. Pravděpodobně vzrostou náklady a možná si to někteří vývojáři rozmyslí.\nYoutube dělá změny u kanálů v aplikaci\nNedávno jsme se dočkali nových ovládacích prvků v aplikaci Youtube. Zřejmě se co nevidět dočkáme dalších novinek, které prochází testováním. Byť nedávná změna sklidila negativní ohlasy. Dnes zde máme jednu designovou změnu, která přináší více informací.\nČínská platforma pro sdílení krátkých videí TikTok překonala hranici miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Stala se tak nejnavštěvovanější internetovou stránkou na světě. Vyplývá to y údajů americké společnosti Cloudflare.\nGoogle řeší kuriózní problém. Pixel 6 Pro nerozpozná R.E.M. od elektrického kartáčku\nMezi jednu z užitečných funkcí Google Pixel 6 patří rozpoznávání právě hrající hudby. I když tato vychytávka může přijít někdy vhod a po většinu času funguje bez větších problémů, podle některých uživatelů na Redditu má jejich Pixel 6 občas potíže s rozpoznáním interpretů a jejich skladeb. Nejedná se přitom o problém, kdy by Pixel 6 zaměnil umělce či je nedokázal rozpoznat. Některým uživatelům zaměňuje Pixel 6 Pro zvuky z běžného života za špičkové zpěváky či skupiny – zatímco uživatel s přezdívkou getski píše, že po každém spláchnutí toalety jeho Pixel 6 Pro tento zvuk rozpoznává jako píseň Rumor Has It od oceňované zpěvačky Adele, uživatel ereandir pro změnu tvrdí, že zvuk, který vydává jeho elektrický kartáček, rozpoznal Pixel 6 Pro jako skladbu The Great Beyond od skupiny R.E.M.\nInstagram přidává novinky a chystá jednu větší změnu\nInstagram již není tou službou, jako bývala. Původní zacílení na sdílení fotografií se změnilo a dnes se spíše zaměřuje na videa a dočasné příběhy. S tím souvisí jedna změna, která je zatím v omezené míře dostupná pro některé uživatele.\nTelegram pracuje na funkci skrývající „spoilery“\nKomunikační platforma Telegram poměrně pravidelně přináší aktualizace s pořádnou dávkou novinek. Někdy se jedná o zásadní změny, jiny jen o drobné vylepšení. Tentokrát zde máme náhled novinky, která se pravděpodobně objeví v nějaké další várce vylepšení. Funkce se jmenuje „spoiler“.\nMapy.cz nově najdou, kde je nejlevnější benzín či nafta\nPopulární navigace nyní poradí, kde nejlevněji natankovat. Stačí se aplikace Mapy.cz zeptat na nejlevnější naftu, benzin, LPG nebo CNG.


Berlusconi podstoupil plastiku obličeje – Novinky.cz\npondělí 7. března 2011, 16:47 - Řím\nPsychicky narušený muž v polovině prosince Berlusconiho uhodil těžkou miniaturou milánské katedrály. Zlomil mu nos, přerazil dva zuby a naštípl horní ret. [celá zpráva]\nPremiér musel strávit čtyři dny v nemocnici.\nBEZ KOMENTÁŘE : Napadení Berlusconiho v prosinci 2009 na mítinku v Milánu\nPřed Vánocemi učinil velkorysé gesto a útočníkovi odpustil. [celá zpráva]\nMéně už snášel komentáře části tisku, podle nichž se stal obětí nenávistné atmosféry, kterou sám ve společnosti podněcuje.


Praha si odvezla hladkou výhru, Pořízka zdržela kontrola\n15. 05. | 18\nPříbram – Pražský tým se po vítězství 7:1 v Příbrami těšil na oslavnou cestu domů, jeden hráč však s mužstvem radostné pocity neprožíval. Jan Pořízek musel na plánovanou antidopingovou kontrolu, jenže ta se protáhla natolik, že spoluhráči odjeli bez něj.\nVzorek moči odevzdal až dlouho po utkání, ale ještě sehnal odvoz domů. „Bylo pro mě nepříjemné, když jsem věděl, že kluci pospíchají s odjezdem. Vsugeroval jsem si do hlavy, že to musím rychle stihnout, aby nečekali, jenže to bohužel nešlo,“ smál se pražský hráč. „Naštěstí to dopadlo takhle, neumím si představit, kdyby se mi to stalo v Brně, kde jsme byli minibusem a všichni by čekali hodinu, než se to povede,“ culil se Pořízek.\nV zápase desátého kola Superligy malého fotbalu prožil tým Staropramen Praha jedinou nepříjemnost v první minutě, kdy po přihrávce příbramského Martina Štochla skóroval Jiří Junek. Pak už dávali branky jen hosté. „Od třetí vteřiny jsme prohrávali, potom jsme se klukama zvedli a téměř celý zápas jsme měli převahu. Snad jen od patnácté minuty první půle jsme pět minut polevili, Příbram se trošku vrátila do hry, ale po přestávce jsme hráli dobře a už to byl jednoznačný zápas,“ shrnul pražský hráč.\nDo konce prvního poločasu obrátili skóre Jiří Sodoma s Pořízkem. „Začali jsme úžasně, Praha udělala chybu, z čeho jsme hned dali gól. To byl začátek z říše snů, ale potom jsme byli všude daleko, úplně rozházení, od začátku to skřípalo. Přečkali jsme nějaké šance, jenže přišly dvě individuální chyby a hosté otočili výsledek. Do poločasu to pořád bylo rozumné a řekli jsme si, že se zkusíme zlepšit, budeme hosty dostupovat, bohužel jsme to nedodrželi. Byli jsme daleko, pořád jsme na ně čekali a Pražané trestali naše individuální chyby, takže z toho vznikl takový strašidelný výsledek,“ litoval příbramský útočník Martin Štochl.\nSkóre zvýšil Pavel Šultes, pak se krásně z rohu trefil Pavel Slánský a v posledních třech minutách zvýšili Sodoma, Břetislav Tvrzník a Zdeněk Sláma. „Doufám, že se z utkání poučíme. Máme jen dva hráče okolo třiceti let, jinak jsou tam samí mladí kluci a tým se pořád utváří. Tuhle sezonu jsme si řekli, že mužstvo stabilizujeme a takové zápasy jsou pro nás hodně poučné. Musíme si uvědomit, že bez běhání to nepůjde, potřebujeme soupeře dorážet, být cítit u protihráče a ne každému dávat dva metry. To si před utkáním musíme říkat, aby to dodržovali mladí i staří. Výsledkově to tak nevypadá, ale myslím, že se tým pomalu sehrává, už je to mnohem lepší, než když jsme začínali. Udělali jsme třeba Blanensko, což nikdo nečekal, ten zápas se hodně povedl. Řekli jsme si, co budeme hrát a dodrželi to, proti Praze jsme tak nehráli, což byl velká chyba a naše nezodpovědnost,“ líčil Štochl.\nPraha po desátém kole opět dotáhla vedoucí Pivovar Černá Hora Blanensko, na druhé příčce se nachází jen vinou horšího skóre. „Chceme s klukama zabojovat o titul, příští týden nás doma čeká Blanensko, což bude hrozně důležitý zápas. Když ho zvládneme, přiblížíme se k titulu ještě víc, takže chceme vyhrát,“ burcoval Pořízek.\nPříbram se čtyři kola před koncem celostátní soutěže po prohře s Prahou stala prvním týmem, který nemá šanci na mistrovský titul. Středočeši ztrácejí z poslední pozice na sedmé Pardubice osm bodů. „Mám osobní cíl udělat ještě tři body. Chci porazit Olomouc, kterou jsme zdolali doma v podzimní části. Teď jedeme ven a doufám, že to je hratelný soupeř. Doma jsme s ní hráli vyrovnaně a nakonec vyhráli o dva góly. Snad ještě tři body do tabulky přidáme, aby nebyl odstup tak strašidelný,“ plánoval příbramský hráč.\nNa podzim hodlá mladý středočeský celek nastartovat úspěšnější éru. „Začneme s novým týmem, trošku zkušenějším. Teď prožíváme, čím si ostatní mužstva prošla na začátku. Náš tým je úplně nový, celý se přebudoval, začínáme odznova. Snažíme se scházet v nějaké stabilní sestavě, i když bohužel máme zranění, ale chodí pořád stejní lidé, abychom se sehrávali a někam to vedlo. Nechceme dostávat 0:7 nebo 1:8 a takové šílené výsledky, potřebujeme někam směřovat, ať jsme konkurenceschopní ostatním týmům,“ uzavřel Štochl.\nPříbram – Staropramen Praha 1:7 (1:2)\nBranky a nahrávky: 1. J. Junek (Štochl) – 10. Sodoma (Rajnoch), 12. Pořízek (Šultes), 37. Šultes (Sodoma), 52. Slánský (Šultes), 57. Sodoma (Pozníček), 58. Tvzník (Sodoma), Sláma (Pozníček). Rozhodčí: Růžička – Dočekal. ŽK: Buch – Tvrzník, Hakl. Diváci: 50.\nPříbram: Milan Vančát – David Sandr, Luboš Kunc, Martin Štochl, Zdeněk Buch, Jiří Junek, Jakub Tošovský, Karel Krejčí, Michal Pohořálek.\nPraha: Jaroslav Bellada – František Hakl, Zdeněk Sláma, Jan Pořízek, Břetislav Tvrzník, Pavel Šultes. Jan Rajnoch, Pavel Slánský, David Pozníček, Adam Kraus, Jiří Sodoma.


Brexit? Mayová našla s EU shodu, Corbynovi ústupky nestačí | Týden.cz\nBrexit? Mayová našla s EU shodu, Corbynovi ústupky nestačí\nEvropská unie a Británie se zavázaly, že učiní vše, aby do konce roku 2020 našly náhradní řešení za spornou irskou pojistku. Vyplývá to ze společného prohlášení, na němž se v pondělí večer ve Štrasburku shodla britská premiérka Theresa Mayová a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Podle Mayové další doplněk dohody zajišťuje, že EU se nebude moci snažit uplatňovat tuto pojistku neomezeně dlouhou dobu. Premiérka se tím pokusila přesvědčit poslance, aby v úterním hlasování v Dolní sněmovně podpořili brexitovou dohodu. Vůdce opozice Jeremy Corbyn však jednání označil za neúspěch a smlouvu chce opět odmítnout.\nPodle Mayové se obě strany shodly na "právně závazném" dodatku, podle něhož bude Brusel i Londýn usilovně pracovat na "alternativních ujednáních", jež mají zabránit, aby pojistka musela na konci přechodného období v prosinci 2020 vstoupit v platnost. Brusel rovněž bude čelit arbitrážím, pokud by se pokoušel časově neomezeně pomocí této pojistky svázat Británii s unií.\n"Naše dohoda poskytuje smysluplná vyjasnění a právně závazné záruky k brexitové dohodě a pojistce," řekl šéf Evropské komise na společné tiskové konferenci s Mayovou. Zároveň prohlásil, že doufá v to, že nové záruky budou dostatečnou motivací pro poslance, aby umožnili své zemi odejít z unie s dohodou. Dojednané dodatky podle něho nijak nemění dříve dohodnutý text.\nPokud Dolní sněmovna dohodu nepodpoří a Británie požádá o odklad data odchodu, bude podle Junckera muset opustit unii před volbami do Evropského parlamentu vypsanými na 23. až 26. květen. "Pokud Spojené království do té doby Evropskou unii neopustí, bude pro ně právně závazné uspořádání těchto voleb (do EP)," uvedl Juncker podle agentury Reuters.\nDolní komora britského parlamentu ve čtvrtek schválila prováděcí zákon k brexitové dohodě, kterou premiér Boris Johnson vyjednal s Evropskou unií. Předloha... víceDiskuse (5)


Realizace myšlenky – Bikepark\nSamotný projekt byl myšlenkou Aleše Linharta. „Ke spolupráci na vybudování pumptrackové dráh se mi podařilo přesvědčit naše zastupitele a místní základní školu v čele se Zdenou Jurčovou. Poté jsme pod hlavičkou našeho sportovního klubu a po kývnutí obce mohli začít s přípravami. “ „Jeho poloha je skvělá, vždyť sousedí s fotbalovým stadionem, hospodou i novým multifunkčním hřištěm a ještě k tomu máme naplánovánu cyklostezku, která kolem povede,“ přiblížil úplné začátky tvůrce projektu.\nObec pak na projekt vyčlenila finanční prostředky a hlavně také pozemek zapsaný v územním plánu pro rekreaci. Samotné realizaci předcházel velký úklid stavební suti a hlíny. „Také jsme tady měli brigády s velkým i malým bagrem. A nechyběla spousta dobrovolníků s kolečky, krumpáči a lopatami na hrubou stavbu nynějšího okruhu. Letos na jaře, kdy počasí dovolilo, jsme během tří dnů brigádně s malým bagrem vše doladili – šejpovali vlnky,“ popisuje postup prací Aleš Linhart. Nadšenci Jirka Dohnal, Jarek Skovajsa, Ondra Machala i Tereza Vondráčková mají radost, že právě zde je něco, co v širokém okolí není.\n„Do budoucna uvažujeme o jeho rozšíření, zatím ale uvidíme, jak bude využívaný,“ naznačil starosta s tím, že v případě zájmu plánují ještě stavbu krytého stánku i malé tribuny. Na řadu by v tomto případě přišlo i rozšíření samotné dráhy.\nZlínský deník – Bikepark v Zádveřicích\nZlínský deník – Pumpovat dráhu už můžou nadšenci v Zádveřicích\nObrázek 45 z 45\n← Pumpovat dráhu už můžou nadšenci i v Zádveřicích\n577 453 115\nSamotný projekt byl myšlenkou Aleše Linharta. „Ke spolupráci na vybudování pumptrackové dráh se mi podařilo […]\nPumpovat dráhu už můžou nadšenci i v Zádveřicích\nZlínský deník 3.6.2016, autorka Jana Zavadilová\nTento projekt byl realizován díky velké podpoře obce Zádveřice-Raková a úsilí místního občana Aleše Linharta, předsedy spolku GIGANT Orienteering. Projektovou dokumentaci a realizaci zajistil BIKE ING – projektování a výstavba pumptracků a mtb trailů. Na výstavbě se významnou měrou podíleli také další dobrovolníci, kterým tímto děkujeme!\nWeb © Bike Park Zádveřice. Všechna práva vyhrazena, úprava www.editorweb.cz.


Regionservis > Archiv vybraných akcí > Středočeský kraj > 3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje\n3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje\nPořádáno pod záštitou pana Ing. Miloše Petery hejtmana Středočeského kraje\nStředočeské setkání se odehrálo v novém a velmi zajímavém prostředí Technoparku Vysoké školy chemicko-technologické. Každý z účastníků obdivoval moderní architekturu a techniku zasazenou do historické průmyslové budovy. Významným hostem byl pan Miloš Petera, hejtman kraje, který převzal nad setkáním svoji záštitu. V úvodní prezentaci shrnul dosažené výsledky v jednotlivých oblastech života kraje, zaměřil se především na investiční akce. Představil cíle, kterých by mělo krajské zastupitelstvo ještě dosáhnout v závěrečném roce stávajícího funkčního období. Odpověděl na dotazy, které se dotkly lokálních problémů především v oblasti dopravy. Původně ohlášená přednáška paní Jany Vildumetzové, náměstkyně ministra vnitra ČR pro řízení sekce veřejné správy, se neuskutečnila z důvodu jiného pracovního zaneprázdnění paní náměstkyně. Namísto ní vystoupila paní Marie Kostruhová, vedoucí odboru veřejné správy, dozoru a kontroly uvedeného ministerstva. Podala aktuální přehled legislativních změn dotýkající se územních samospráv, ve kterém se soustředila především na praktické dopady v práci představitelů obcí. Během prezentace zodpověděla řadu otázek. S velkou pozorností byly očekávány informace od pana Miroslava Mateje, ředitele odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR. Ten prezentoval bilanci financování a hospodaření obcí, jejich zadluženost a rozpočtovou odpovědnost, zabýval se predikcí inkasa sdílených daní. Tato ekonomická problematika pochopitelně také přinesla mnoho připomínek ze strany posluchačů. Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení pan Jiří Vyvijal, jednatel společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech uvedl obce, kde již podobnou techniku využívají.\nFinancováním projektů v novém programovacím období let 2015 – 2020 se zabýval pan Josef Vaňousek, zástupce ČSOB pro oblast municipalit a neziskových organizací. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, doporučil ke zvážení možnost financování formou odkupu pohledávky. Zajímavá videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., s komentářem pana Karla Kolínského, ředitele tuzemského obchodu, ukázala možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod. Ve vystoupení pana Miroslava Veselého z odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR získali přítomní ucelený přehled častých nedostatků, které se objevují v přípravě a průběhu zasedání zastupitelstev obcí. Tyto prezentace budí zaslouženou pozornost ve všech krajích, nejinak tomu bylo na tomto setkání. Přednášející zodpověděl mnoho dotazů, poradil přítomným s jejich problémy, upozornil na metodické materiály vydávané zmíněným odborem. Obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a.s., pan Petr Míka a jeho kolega pan Jiří Buřič, odborný konzultant, připomněli 20 let existence jmenované společnosti na českém trhu, představili nejnovější trendy při modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení. Paní Kristýna Husáková zastupující odbor odpadů Ministerstva životního prostředí ČR upozornila na nejdůležitější změny a novinky, které s sebou přináší strategie odpadového hospodářství. Vysvětlila postup při vydávání obecně závazných vyhlášek a vyhlášek stanovujících rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Její slova vzbudila poměrně hodně kritických připomínek ze strany obcí a měst. Tematicky navázala obchodní prezentace společnosti JRK BioWaste Management s.r.o. Její regionální ředitel pan Tomáš Svoboda ukázal možnosti předcházení vzniku odpadů zavedením systému domácího kompostování. Následující vystoupení pana Václava Macka, obchodního ředitele společnosti Geosense, s.r.o., zase nabídlo moderní, přehledné, přitom jednoduché a všestranné zobrazení obcí na online mapách.\nStále velmi aktuální a diskutovanou problematikou z pohledu starostů měst a obcí je oblast veřejných zakázek. Práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona okomentoval pan Petr Prášek, advokát - odborník na veřejné zakázky. Vše ilustroval příklady z praxe. Velké diskuse vyvolává také vše kolem dotačních programů v novém programovém období let 2014 – 2020. Podporu městům a obcím v oblasti agend veřejné správy nabídla a představila paní Jana Menšíková, vedoucí samostatného oddělení strategií a koncepcí Ministerstva vnitra ČR. Majitel a jednatel pořádající společnosti REGIONSERVIS, s.r.o., pan Lukáš Tesař se ohlédl za čtrnácti lety praxe ze setkávání a vzdělávání komunálních politiků. Rázně komentoval některé nešvary veřejné sféry ve vztahu k obcím a městům. Porovnal výsledky hospodaření státu a samospráv, na grafech ukázal srovnání hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot, a opačného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Ukázal rovněž postavení ČR a ostatních členských zemí EU v různých oblastech.\nZávěr akce patřil již tradičně losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a příjemným chvílím nad pozdním obědem.\nZáštita hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Miloše Petery\nGeosense - Moderní obec na online mapě (Adobe PDF)\nHUSÁKOVÁ Kristýna - Strategie odpadového hospodářství v České republice (Adobe PDF)\nI-TEC - Kolik Vás stojí udržování v chátrání (Adobe PDF)\nMATEJ Miroslav - Financování a hospodaření obcí, zadluženost a rozpočtová odpovědnost, predikce inkasa sdílených daní (Adobe PDF)\nMENŠÍKOVÁ Jana - Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 (Adobe PDF)\nPRÁŠEK Petr - Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona (Adobe PDF)\nTESAŘ Lukáš - Přednáška hostitele „14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti“ (Adobe PDF)\nVESELÝ Miroslav - Příprava a průběh zasedání zastupitelstva obce (Adobe PDF)