CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI SPECIALISTICI CON CONTRATTO D APPALTO - PDF\nCAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI SPECIALISTICI CON CONTRATTO D APPALTO\nDownload "CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI SPECIALISTICI CON CONTRATTO D APPALTO"\n1 PROVINCIA DI CASERTA SETTORE LAVORI EDILIZIA CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI SPECIALISTICI CON CONTRATTO D APPALTO REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE, ANTIEFFRAZIONE, ANTIFURTO E DI VIDEOCONTROLLO IN STRUTTURA ISOLATA DI TIPO SCUOLA DA ESEGUIRSI NEI SEGUENTI ISTITUTI: I.T.C.G. V. Bachelet in S. Maria a Vico I.P.I.A. A. Righi in S. Maria C. V. I.T.C. N. Stefanelli in Mondragone REDATTO VISTO DATA geom. Antonio GRAUSO ing. Alessandro DIANA 12/09/ di 29\n2 1 Prescrizioni generali Requisiti e condizioni di sicurezza Norme di riferimento Esecuzione delle opere e aggiornamento degli schemi Prescrizioni costruttive e qualità dell'impianto Oneri a carico dell'appaltatore L'impianto elettrico di cantiere Direzione dei lavori e tempo di consegna Prove e verifiche iniziali Collaudo e dichiarazione di conformità Documentazione dell'eseguito Garanzia Prescrizioni generali e consistenza dell impianto Caratteristiche della struttura da proteggere Caratteristiche generali dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Composizione e prestazioni dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Barriere da prevedere nell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Possibilità di ampliamenti e modifiche dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Criteri di installazione dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Campi di corretto funzionamento dei componenti del sistema antintrusione Caratteristiche generali dell'impianto di videocontrollo Composizione e prestazioni dell'impianto di videocontrollo Apparati di ripresa fissi Apparati di ripresa brandeggiabili (dome) Apparati di visualizzazione Apparati di registrazione Possibilità di ampliamenti e modifiche dell'impianto di videocontrollo Criteri di installazione dell'impianto di videocontrollo Campi di corretto funzionamento dei componenti del sistema di videocontrollo Funzioni e servizi iniziali Caratteristiche dei componenti del sistema antintrusione, antieffrazione e antifurto Generalità dei componenti del sistema antintrusione Caratteristiche generali della centrale Caratteristiche degli ingressi della centrale Caratteristiche delle uscite della centrale Suddivisione in zone e settori Menu e codici di gestione Programmatore orario e memoria storica degli eventi Telesorveglianza e gestione remota Procedura di test Accessori per il potenziamento delle funzioni di centrale antintrusione Modulo di espansione Organi di comando Tastiera Inseritore a chiave Rivelatori Contatti magnetici ad elevate prestazioni di 29\n3 3.5.2 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia Attuatori Sirena autoalimentata da esterno Sirena autoalimentata da interno Combinatore telefonico GSM e PSTN Caratteristiche dei componenti del sistema di videocontrollo Generalità dei componenti del sistema di videocontrollo Caratteristiche delle unità di ripresa Telecamere day&nigth con risoluzione di almeno 550 linee e alimentazione a 230Vca Caratteristiche degli obiettivi Obiettivi varifocal autoiris senza amplificatore con lunghezza focale 2,8-12 mm/f1, Caratteristiche delle custodie di protezione per telecamere Caratteristiche delle staffe per custodie di protezione Caratteristiche dei sistemi di ripresa brandeggiabili con estetica dome Moduli telecamere Tastiera di controllo per telecamere brandeggiabili (dome) Distributore dati RS485 1 in / 4 out per telecamere brandeggiabili (dome) Caratteristiche degli apparati di visualizzazione delle immagini Monitor LCD a colori da 19" Caratteristiche degli apparati di registrazione delle immagini DVR DVS Serie Evolution con 16 ingressi video Caratteristiche degli apparati di alimentazione Alimentatore a spina con corrente max di 500mA Protezioni Dispositivo di protezione per reti elettriche Dispositivo di protezione per linee telefoniche di 29\n4 1 Prescrizioni generali 1.1 Requisiti e condizioni di sicurezza Gli impianti in oggetto dovranno essere realizzati a regola d'arte in conformità con quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, in versione aggiornata al momento della redazione del presente documento, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni: D.M. 22 Gennaio 2008, n 37 Legge 1 marzo 1968 n 186 artt. 8, 14 e 16 legge 5 marzo 1990 n 46 Legge 21 giugno 1986 n 317 D. Lgs 19 settembre1994 n 626 Legge 3 agosto 2007 n 123 D. Lgs 09 aprile 2008n 81 D. Lgs. 14 agosto 1996 n 943 D. Lgs. 12 novembre 1996 n 615 Eventuali regolamenti regionali o comunali Si ricorda che tutte le apparecchiature e le condutture dovranno essere realizzate in modo da risultare rispondenti al requisito di "esecuzione a regola d'arte" previsto dalle legge n 186/68 e dal D.M. 37/08. Si ricorda che condizione sufficiente affinché siano garantiti i requisiti di legge è l'esecuzione conforme a quanto indicato dalle vigenti normative UNI e CEI applicabili. L'impianto in oggetto dovrà essere realizzato in modo conforme alle specifiche di progetto e contemporaneamente alle Norme elencate al capitolo "norme di riferimento". In caso di difformità tra le specifiche di progetto e le vigenti norme è fatto obbligo di avvisare la Direzione Lavori e comunque di seguire le norme tecniche (fatto salva diversa disposizione scritta da parte della stessa Direzione Lavori). In particolare, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 412 della Norma CEI 64-8/4 dovranno essere presi adeguati provvedimenti contro la scossa. Saranno ammessi provvedimenti che rispettano una delle seguenti tecniche: isolamento delle parti attive; si devono sempre installare componenti dotati di isolamento delle parti attive realizzato in fabbrica e conforme alle specifiche norme di prodotto; quando l'isolamento deve essere completato durante l'installazione si devono usare solo sistemi consentiti dalle Norme CEI 64-8; in particolare è vietato l'uso di lacche, smalti, vernici e nastro isolante; uso della bassissima tensione di sicurezza conformemente al capitolo 411 della Norma CEI Gli impianti a bassissima tensione che non rispondono ai requisiti SELV o PELV devono essere isolati e protetti contro i contatti diretti e indiretti come se fossero alimentati a V. In caso di installatore elettrico diverso da quello elettronico le questioni concernenti il rischio di scossa vanno concordate con l'elettricista che conserva il diritto di ispezionare a tal fine l'impianto e non può rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico se quello elettronico non è ritenuto sicuro. Di ogni eventuale contenzioso in materia va avvertita immediatamente la Direzione Lavori. 1.2 Norme di riferimento 4 di 29\n5 Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui al punto "requisiti e condizioni di sicurezza" si elencano di seguito le principali norme e guide che riguardano l'impianto in oggetto direttamente o indirettamente. Il coinvolgimento indiretto riguarda i provvedimenti di sezionamento e separazione dall'impianto di energia ai fini della protezione contro la scossa, contro le manomissioni e contro i disturbi di origine elettromagnetica e le questioni riguardanti il cablaggio. Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Parti da 1 a 7 Norma CEI Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Protezione contro le interferenze elettromagnetiche Guida CEI Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori Norma CEI Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica Norma CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) Norma CEI 70-3 Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK) Guida CEI Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione degli impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri generali Norma CEI Guida per il cablaggio per telecomunicazione e distribuzione multimediale negli edifici residenziali Norma CEI Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico Norma CEI Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali Norma CEI Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati Norma CEI Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali Norma CEI Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori Norma CEI Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-2: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori Norma CEI Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori Norma CEI Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio Norma CEI 83-2 (EN ) Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES). Parte 2.1 Panoramica del sistema: Architettura Norma CEI 83-3 (EN ) Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES). Parte 2.1 Aspetti applicativi; introduzione Norma ANSI/EIA Control Networking Standard Norma CEI 94-4 Relè elettromeccanici a tutto o niente Norma CEI 79-8 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale Norma CEI 79-2 Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature Norma CEI Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza Parte 7: Guide di applicazione 5 di 29\n6 Norma CEI Sistemi di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza Parte 2-1: Telecamere in bianco e nero Norma CEI Sistemi di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza Parte 4-1: Monitor in bianco e nero Norma CEI Sistemi di sorveglianza CCTV Parte 5: Trasmissione video Si devono inoltre rispettare tutte le norme relative ai cavi di energia e a quelle di trasmissione dati. 1.3 Esecuzione delle opere e aggiornamento degli schemi L'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle opere secondo le specifiche del presente capitolato e secondo le indicazioni riportate nella documentazione di progetto. In caso di modifica ritenuta opportuna per la migliore esecuzione delle opere, previo accordo con la Direzione Lavori e la Committenza, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare la documentazione senza ulteriore richiesta di compenso. Dovranno inoltre essere prodotti i seguenti elaborati da consegnare alla committenza al momento della consegna dell'impianto: documentazione tecnica delle apparecchiature installate; dichiarazione di conformità secondo il D.M. 37/08. Nessuna variazione nell'esecuzione delle opere previste potrà essere apportata dall'appaltatore, senza avere ricevuto la preventiva approvazione ed autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori, della committenza e degli eventuali altri enti coinvolti (amministrazione comunale, vigili del fuoco, polizia municipale, etc). Ogni contravvenzione alla predetta disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell'appaltatore che sarà tenuto a rimuovere e sostituire le opere eseguite, anche già poste in opera, qualora la Committenza, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse opportuno di accettarle. In caso di accettazione l'impresa installatrice, senza alcun aumento dei prezzi contrattuali, sarà obbligata all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che potranno esserle richieste perché le opere eseguite corrispondano alle prescrizioni contrattuali. Tutti i lavori dovranno essere coordinati con l'esecuzione delle eventuali altre opere e la tempistica di cantiere dovrà essere sottoposta alla Direzione Lavori. Nel corso dei lavori, in accordo con le esigenze del cantiere e del Committente, potranno essere richieste opere provvisorie per il mantenimento in esercizio di impianti esistenti o per consentire il funzionamento provvisorio di impianti oggetto del presente appalto. L'eventuale ritardo di opere preliminari non da diritto ad alcun compenso per l'appaltatore che deve considerare questo evento come rischio calcolato ed accettato. Nell'esecuzione delle opere dovrà osservarsi, oltre coerenza per quanto concerne la forma, le dimensioni e le prestazioni, la massima cura nella installazione, dovendo ogni componente essere regolarmente ed uniformemente rifinito in ogni sua parte. L'appaltatore dovrà impegnarsi ad eseguire preventivamente a mezzo di personale qualificato i necessari sopralluoghi sul sito ove si dovranno svolgere i lavori in appalto, così da verificare, con piena e completa assunzione di responsabilità, tutti gli oneri e tutte le situazioni che si possono presentare. 1.4 Prescrizioni costruttive e qualità dell'impianto Per realizzare impianti "a regola d'arte" è necessario che tutti i componenti utilizzati siano costruiti a regola d'arte. Perciò tutti i materiali e le apparecchiature installati dovranno essere conformi alle corrispondenti normative di prodotto. Tutte le parti dovranno essere conformi alla documentazione di progetto e dovranno essere realizzate con le migliori tecniche utilizzando componenti scelti tra le migliori marche esistenti in 6 di 29\n7 commercio, atti a garantire le prestazioni descritte nella parte "Prescrizioni generali e consistenza dell'impianto" di questo capitolato. I manufatti lavorati o semi-lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia nel periodo di immagazzinamento, sia a posa avvenuta fino alla consegna dell'opera finita. Dovranno in tal senso essere adottati opportuni provvedimenti per garantire una adeguata protezione contro tutti gli agenti atmosferici prevedibili nonché contro le prevedibili sollecitazioni dannose derivanti dalle opere di cantiere (spruzzi di malta, urti meccanici, polveri, vernici, etc.). Tutti gli apparecchi dovranno essere installati in modo da risultare accessibili in relazione alle necessità di verifica, collaudo e manutenzione dell'impianto ovvero ubicati nella struttura servita nei punti funzionalmente validi, sia per soddisfare le esigenze di immediata visibilità delle segnalazioni che per facilitare le manovre da parte degli utilizzatori e del personale di servizio. 1.5 Oneri a carico dell'appaltatore Oltre a quanto già sopra precisato, si intendono a carico dell'appaltatore gli oneri aggiuntivi derivanti dalle opere di assistenza muraria. L'installatore dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per le opere di assistenza muraria occorrenti per realizzare gli impianti in oggetto secondo modalità perfettamente rispondenti ai requisiti di esecuzione a regola d'arte, e ciò qualunque sia lo stato di avanzamento di costruzione e il grado di finitura dell'edificio all'atto dell'installazione dell'impianto o delle singole parti di esso. Per opere di assistenza muraria si intendono: l'esecuzione di tutte le forature e le tracce necessarie per la posa delle condutture di qualsiasi tipo, forma e dimensione, da eseguirsi, in conformità a quanto indicato nei piani di installazione, sulle partizioni interne verticali od orizzontali e/o sui tamponamenti esterni e successivi ripristini e riprese; l'esecuzione di pozzetti, nicchie, etc. per la sistemazione e l'ispezionabilità dell'impianto; l'esecuzione degli scavi per la realizzazione delle opere ubicate nel o sul terreno; l'esecuzione di eventuali basamenti e sostegni delle apparecchiature; il fissaggio di staffe e sostegni per le condutture e le apparecchiature. 1.6 Direzione dei lavori e tempo di consegna L'esecuzione dei lavori dovrà uniformarsi alle istruzioni e alle prescrizioni della Direzione Lavori. Sarà a carico dell'appaltatore la nomina di un responsabile tecnico di provata esperienza e capacità tecnica, cui affidare la supervisione e il controllo dei lavori nel rigoroso rispetto degli accordi contrattuali e delle prescrizioni di Legge. Il responsabile tecnico deve rendersi pienamente disponibile al colloquio con la Direzione Lavori e deve farsi garante dell'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori stessa. La sorveglianza della Direzione Lavori sull'operato dell'appaltatore non esonera lo stesso dalla piena responsabilità circa la corretta esecuzione delle opere, nonché la scrupolosa osservanza delle vigenti norme riguardanti l'esecuzione a regola d'arte di ogni parte dell'impianto. Tale responsabilità sussiste in ogni caso, anche se eventuali deficienze o imperfezioni passassero inosservate al momento dell'esecuzione. La Direzione Lavori avrà quindi facoltà di indagine e di eventuale richiesta di adeguamento dell'impianto in qualsiasi momento, anche successivamente all'esecuzione ed al collaudo delle opere. L'appaltatore si impegna a partecipare, nella persona del responsabile tecnico da lui nominato, alle riunioni periodiche di cantiere che la Direzione Lavori e la committenza terranno con lo scopo di armonizzare i lavori delle eventuali ditte presenti e di verificare l'andamento delle opere. 7 di 29\n8 L'appaltatore ha facoltà di esporre riserva scritta ad eventuali disposizioni della Direzione Lavori ma dovrà comunque adoperarsi per garantire il rispetto dei tempi di consegna e della qualità delle opere. L'appaltatore non potrà dare inizio ad alcun lavoro, senza l'approvazione da parte della Direzione Lavori degli eventuali disegni costruttivi difformi, complementari o correttivi rispetto a quelli di progetto. 1.7 Consegna dei lavori La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto d appalto e secondo le prescrizioni dell art. 129 e successivi del Regolamento DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di urgenza la consegna potrà essere effettuata immediatamente dopo la deliberazione di aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. Della consegna verrà redatto apposito verbale. Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali. 1.8 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 90 (novanta) giorni naturali decorrenti dalla data di consegna. La penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere ultimate, rimane stabilita nella misura di 200,00 (euro Duecento/00). Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente al momento. 1.9 Pagamenti in acconto L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di ,00 (euro Trentamila/00) (2). Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi della normativa vigente, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti Conto finale Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999 n. 554, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro novanta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori Prove e verifiche iniziali A discrezione della Direzione Lavori potranno essere richieste in corso d'opera tutte le verifiche tecniche e pratiche ritenute opportune per monitorare lo svolgimento dei lavori e per assicurare la consegna delle opere finite nei tempi e nei modi previsti. 8 di 29\n9 Prima del collaudo finale e della successiva messa in funzione dell'impianto la ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente effettuare a propria cura e spese le seguenti prove e verifiche: Verifiche di conformità alle prescrizioni di sicurezza (riferimento CEI 64-8, parte 6) - verifica a vista dell'integrità delle apparecchiature con particolare attenzione agli involucri destinati ad evitare i contatti diretti o le manomissioni; - misura della resistenza di isolamento dell'impianto ausiliario conformemente a quanto indicato nell'articolo della Norma CEI 64-8/6; - verifica dell'efficacia delle misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti con particolare riguardo ai sistemi SELV e PELV e alla separazione rispetto alle condutture a bassa tensione. Verifica dei componenti e degli impianti antintrusione - controllo che i materiali installati corrispondano per ubicazione e quantità, al piano di installazione e al computo metrico di progetto; - controllo che i dati di targa e le relative caratteristiche tecniche, comprese eventuali certificazioni, corrispondano ai dati di progetto e di capitolato; - controllo a vista del posizionamento, del fissaggio e della accessibilità di tutti i componenti (unità di gestione dell'impianto, rivelatori, apparati allarmi) ; - controllo a vista delle interconnessioni degli impianti, del loro cablaggio, delle tubazioni e cassette di derivazione; - controllo della coerenza dei circuiti con gli schemi con particolare riguardo alla corrispondenza delle sigle identificative riportate su cavi e terminali con quelle indicate nei disegni; - verifica mediante calcolo teorico della autonomia dell'impianto; Verifiche funzionali degli impianti antintrusione riguardanti: - organi di comando, - centrale, - rivelatori, - dispositivi di allarme, - dispositivi di teletrasmissione, - gruppi di alimentazione, - registratori di evento, - connessioni alla rete, - interconnessioni, - prove di mancanza rete, - prove del sistema. Verifica dei componenti e degli impianti di videocontrollo: - l'accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo; - il controllo che i componenti siano conformi alla relativa norma CEI 79-2; - il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alle norme vigenti; - l'esecuzione di prove di funzionamento; - controllo a vista delle interconnessioni degli impianti, del loro cablaggio, delle tubazioni e cassette di derivazione; - controllo della coerenza dei circuiti con gli schemi con particolare riguardo alla corrispondenza delle sigle identificative riportate su cavi e terminali con quelle indicate nei disegni. Si devono inoltre effettuare, in ogni caso, tutte le eventuali prove specificamente richieste dalla normativa vigente per gli ambienti particolari presenti nella struttura in oggetto. La ditta appaltatrice dovrà compilare un verbale di collaudo comprovante l'effettuazione delle suddette verifiche e i risultati ottenuti. Tale documentazione potrà essere richiesta in visione da parte della Direzione Lavori prima dell'esecuzione del collaudo finale; la Direzione Lavori ha 9 di 29\n10 facoltà di richiedere l'effettuazione di altre verifiche qualora tale documentazione risulti lacunosa o non conforme a quanto previsto dalle vigenti norme Collaudo e dichiarazione di conformità Il collaudo finale degli impianti sarà effettuato in accordo con la Direzione Lavori che avrà facoltà di richiedere la ripetizione delle verifiche di cui al titolo "Prove e verifiche iniziali" nonché di qualunque altra prova prevista dalle normative vigenti o comunque ritenuta necessaria per accertare la corretta esecuzione dell'impianto. I tempi e i metodi di esecuzione del collaudo dovranno essere comunicati con almeno due settimane di anticipo alla Direzione Lavori che avrà comunque facoltà di richiedere l'esecuzione con modalità e tempi diversi purché compatibili con i tempi di consegna previsti nel contratto. L'appaltatore, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, salvo i danni eventuali e il normale deperimento dovuto a colpa o ad uso di terzi, sarà tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o modifica che in sede di collaudo saranno giudicati necessari da parte della Direzione Lavori. Successivamente all'effettuazione del collaudo con esiti positivi verrà compilato regolare verbale di ultimazione lavori da parte della Direzione Lavori. La messa in funzione, se non impedita da accertate cause di forza maggiore, dovrà avvenire immediatamente dopo il collaudo, previo rilascio della Dichiarazione di Conformità, secondo quanto previsto dal D.M. 37/ Documentazione dell'eseguito Al termine dei lavori e comunque prima dell'inizio delle operazioni di collaudo degli impianti, l'appaltatore dovrà: restituire copie dei disegni dell'impianto su opportuno supporto, con indicate tutte le variazioni apportate rispetto ai disegni di progetto durante l'esecuzione delle opere; fornire copia di tutta la documentazione tecnica allegata da parte del costruttore alle apparecchiature più importanti; accompagnare questi documenti con lettera, una copia della quale sarà sottoscritta dalla Committenza per accettazione; rendere disponibili i libretti con le norme d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate. Tutte le documentazioni dovranno essere consegnate in triplice copia di cui almeno una riproducibile Garanzia Gli impianti di cui al presente capitolato saranno oggetto di garanzia completa da parte dall'appaltatore dal giorno dell'ultimazione fino al collaudo finale e successivamente per 24 mesi dalla data di messa in servizio. Tale garanzia coprirà tutti gli eventuali difetti dei materiali utilizzati nonché i malfunzionamenti dovuti ad errata installazione dei componenti. Sono esclusi dalla garanzia solo i materiali di consumo. 2 Prescrizioni generali e consistenza dell impianto 2.1 Caratteristiche generali dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto 10 di 29\n11 L'impianto oggetto del presente capitolato è destinato alla generazione e trasmissione di allarmi mediante dispositivi elettrici ed elettronici in risposta a tentativi di intrusione a scopo di furto, di rapina, di atti vandalici, di sabotaggio. Dovrà avvalersi di barriere elettriche od elettroniche destinate sia alla rivelazione di tentativi di superamento degli ostacoli passivi mediante destrezza o scasso sia alla individuazione di intrusi nei volumi protetti. Tali barriere dovranno essere gestite da sottosistemi ad alta affidabilità realizzati con componenti specificamente dedicati al tipo di impianto previsto. I componenti dovranno essere costruiti e certificati da industrie specializzate. 2.2 Composizione e prestazioni dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto L'impianto nel suo insieme dovrà risultare composto dai seguenti sottosistemi: sottosistema dei rivelatori atti a formare le barriere di cui al capitolo "barriere da prevedere nell'impianto"; sottosistema apparati essenziali e opzionali costituito dalla centrale e dagli organi di comando; sottosistema allarmi (sirene interne ed esterne, inviatori di messaggi, etc); sottosistema delle interconnessioni. 2.3 Barriere da prevedere nell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Dovranno essere previste le seguenti barriere di protezione: barriere esterne al luogo da proteggere: - protezione degli accessi tramite barriere atte a rilevare tentativi di intrusione eventualmente anche mediante scavalcamento della recinzione su tutto il perimetro esterno, inclusi gli accessi. - protezione delle superfici tramite barriere atte a rilevare tentativi di effrazione portati a danno della recinzione su tutto il perimetro esterno, inclusi gli accessi. - protezione dei volumi tramite barriere volumetriche o lineari atte alla rilevazione di tutti i tentativi d'intrusione nell'area esterna compresa tra la recinzione e il perimetro degli edifici. barriere di protezione degli ambienti ordinari interni: - protezione degli accessi tramite barriere atte a rilevare tentativi di intrusione attraverso le porte e/o le finestre dell'edificio; - protezione delle superfici tramite barriere antieffrazione che segnalano i tentativi di scasso sulla superficie perimetrale dell'edificio (porte, finestre, vetrate, aperture tecnologiche per climatizzazione, etc); - protezione dei volumi tramite barriere volumetriche che proteggono il volume interno ai locali ordinari. barriere di protezione dei locali cassaforte - protezione degli accessi esterni tramite barriere che segnalano l'intrusione attraverso le porte del locale e/o l'apertura delle serrature. - protezione delle superfici esterne tramite barriere antieffrazione che segnalano tutti i tentativi di scasso della superficie perimetrale che delimita il locale cassaforte. - protezione dei volumi esterni tramite barriere volumetriche che proteggono il volume interno al locale cassaforte. - protezione delle aperture della cassaforte tramite barriere antieffrazione che segnalano l'apertura del battente della porta della cassaforte oppure l'apertura dei congegni di sicurezza. - protezione delle superfici della cassaforte tramite barriere antieffrazione che segnalano tutti i tentativi di scasso sulla superficie perimetrale della cassaforte, oppure del suo battente. barriere di protezione dei locali corazzati 11 di 29\n12 - protezione degli accessi esterni tramite barriere che segnalano l'intrusione attraverso le porte del locale e/o l'apertura delle serrature. - protezione dei volumi esterni tramite barriere volumetriche che proteggono il volume esterno al locale corazzato. - protezione degli accessi al locale corazzato tramite barriere che segnalano l'intrusione attraverso tutte le porte forti e le portine di soccorso del locale corazzato e l'apertura delle serrature. - protezione delle superfici del locale corazzato tramite barriere antieffrazione che segnalano tutti i tentativi di scasso sull'intera superficie perimetrale del locale compresi gli accessi al locale corazzato. - protezione dei volumi interni al locale corazzato tramite barriere volumetriche che proteggono il volume interno al locale. 2.4 Possibilità di ampliamenti e modifiche dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto A prescindere dalla consistenza, dai servizi e dalle configurazioni iniziali di cui al titolo "Funzioni e servizi iniziali", l'impianto deve presentare le seguenti caratteristiche di flessibilità, meglio definite dalle caratteristiche prestazionali dei singoli componenti riportate in dettaglio nella parte "Caratteristiche dei componenti del sistema antintrusione, antieffrazione e antifurto": Abilitazione e/o disabilitazione da più punti di comando sia in modo totale che parziale consentendo di escludere, ad esempio, i controlli di alcune zone particolari (ingressi riservati, aree comuni, etc.); gestione della centrale mediante software di tipo aperto in grado di integrare funzioni nuove o di mutare la configurazione e il numero delle entrate fino a un massimo di 184 e delle uscite fino a un massimo di 55, eventualmente con l'impiego di moduli di espansione; possibilità di suddividere l'impianto fino a 24 zone; possibilità di associare a ciascuna zona diverse entrate e diverse uscite con specifici codici, chiavi, tastiere, programmazioni orarie; gestione dei menù e dei codici di gestione mediante tastiere diversamente configurabili con visualizzazione su LCD; possibilità di registrazione e classificazione cronologica degli eventi; possibilità di interfaccia con computer e modem per la gestione remota; possibilità di autodiagnosi. Per tali fini l'impianto dovrà comprendere interconnessioni in sistema BUS così, caratterizzate: almeno 2 linee tipo RS 485; lunghezza massima nominale 1000m. Possibilità di collegare a ciascuna linea almeno: 8 tastiere 8 inseritori 4 parzializzatori 11 schede di espansione Dovrà essere posssibile la gestione di sotto-sistemi (impianti separati) da un unico punto centralizzato (personal computer) 2.5 Criteri di installazione dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto L'installazione dovrà essere realizzata in modo che tutte le condutture appartenenti all'impianto antintrusione siano completamente separate dalle condutture di altri sistemi. 12 di 29\n13 La posizione dei componenti dovrà essere tale da assicurare: la massima funzionalità (vedere le caratteristiche dei componenti del sistema per la posa di rivelatori) la massima protezione contro le manomissioni la massima protezione contro le sollecitazioni ambientali dannose (urti, polvere, corrosione, acqua, umidità, etc.) 2.6 Campi di corretto funzionamento dei componenti del sistema antintrusione I componenti dell'impianto antintrusione sono destinati ad essere installati: all'interno di locali generalmente climatizzati ma che in determinati periodi potrebbero non esserlo; tale destinazione comporta l'esigenza di grado di protezione non inferiore a IP3X (salvo diversa indicazione nella scheda di prodotto) e di corretto funzionamento da +5 a + 40 C; all'esterno, direttamente esposti alle intemperie (pioggia, vento, neve, escursioni termiche) ; tale destinazione comporta l'esigenza di grado di protezione non inferiore a IP34 e temperature di corretto funzionamento da -25 a +55 C. Non saranno accettati componenti con caratteristiche inferiori alle suddette. 2.7 Caratteristiche generali dell'impianto di videocontrollo L'impianto oggetto del presente capitolato è destinato al controllo delle aree del fabbricato mediante sistema televisivo a circuito chiuso. Lo scopo dell'impianto sarà quello di riprendere le immagini con unità di ripresa dislocate come da planimetria allegata e visualizzarle su appositi monitor. Dovrà essere inoltre prevista la possibilità di costituire un archivio delle immagini mediante la registrazione,in maniera tale che possano essere individuati eventuali responsabili di atti criminosi o di disturbo. L'impianto dovrà essere installato ed eseguire tutte le sue funzioni nel rispetto di tutte le norme e gli statuti locali previsti relativi al monitoraggio e alle registrazioni di segnali video. A seconda del punto di installazione dovranno poter essere impiegate unità di ripresa con dimensioni tali da essere ben visibili, in modo da avere la funzione deterrente nei confronti di malintenzionati, oppure con estetica tale da ridurre al minimo l'impatto visivo del dispositivo. La visualizzazione delle immagini dovrà avvenire nei seguenti modi: In modo continuo; in modo multivision con le immagini di più punti di ripresa su un unico monitor in contemporanea; a seguito di un evento di allarme; da remoto tramite rete ethernet su personal computer; La registrazione delle immagini, invece, dovrà avvenire nei seguenti modi: in modo continuo; in modo multivision con le immagini di più punti di ripresa su un unico monitor in contemporanea; a seguito di un evento di allarme; a fasce orarie; da remoto tramite rete ethernet su personal computer; Dovrà essere possibile la rilevazione anche dei rumori e del parlato nelle aree sorvegliate tramite alcuni microfoni ambientali da installarsi secondo quanto riportato nelle planimetrie e nella documentazione allegata. 13 di 29\n14 I componenti dovranno essere costruiti da industrie specializzate secondo le normative riportate nel paragrafo dedicato e alle altre norme specifiche per ciascun dispositivo. Ciò non pregiudica la possibilità di impiegare componenti di nuova concezione non ancora normalizzati, purché destinati a funzioni opzionali e siano garantite le prestazioni richieste dal presente documento. 2.8 Composizione e prestazioni dell'impianto di videocontrollo L'impianto nel suo insieme dovrà risultare composto dai seguenti sottosistemi: Apparati di ripresa fissi Le telecamere dovranno avere un sensore allo stato solido di tipo CCD da almeno 1/4" ed essere in grado di fornire le seguenti prestazioni: capacità di ripresa con illuminazione media anche in presenza di leggere variazioni di luminosità compensazione delle inquadrature controluce variazione automatica della velocità dell'otturatore in funzione dell'illuminazione dell'ambiente risoluzione di ripresa superiore a 350 linee regolazione automatica dei livelli del bianco presenti nel segnale video ripresa delle immagini a colori in caso di buona illuminazione e in bianco/nero in caso di illuminazione scarsa L'unità di ripresa dovrà essere accessoriata con obiettivi con attacco standard "C" oppure "CS" di tipo: Varifocal autoiris senza amplificatore (DC Driver) Tutte le telecamere dovranno essere installate a parete in modo fisso con l'ausilio di staffe dedicate dotate di snodo per la regolazione del punto di inquadratura. Le telecamere installate in ambienti particolarmente gravosi o all'esterno dovranno essere ubicate all'interno di custodie provviste di tettuccio parasole/pioggia, apparato di riscaldamento, corpo estraibile su slitta con sede di aggancio per la telecamera. Tutte le custodie dovranno avere grado di protezione non inferiore a IP55, essere installate a parete o a palo in modo fisso con l'ausilio di staffe dedicate dotate di snodo per la regolazione del punto di inquadratura. Staffe, snodi e supporti delle custodie dovranno avere una struttura robusta atta a sostenere il peso dell'intera unità di ripresa e in grado di resistere ai fenomeni di invecchiamento Apparati di ripresa brandeggiabili (dome) Nell'impianto, oggetto del presente capitolato, dovranno essere previste delle telecamere brandeggiabili con sistema motorizzato per la visualizzazione di aree ampie grazie allo spostamento dell'area inquadrata. Le telecamere di questo tipo dovranno essere abbinate ad apposite tastiere di controllo oppure a dispositivi centralizzati (DVR, multiplexer, video server, etc) per il comando dei brandeggi orizzontali e verticali e dello zoom. Le telecamere dovranno avere tecnologia day&night per la visualizzazione a colori durante le ore con più luce e in bianco nero in caso di scarsa illuminazione e garantire le seguenti prestazioni: elevata risoluzione in grado di fornire il massimo dettaglio in visualizzazione protocollo di comunicazione di tipo PELCO menu di programmazione semplice ed intuitivo memorizzazione di cicli di spostamento per il controllo continuo di alcune aree 14 di 29\n15 interfaccia con sistemi di comando di tipo seriale RS485 Le telecamere dome dovranno essere installate in modo fisso mediante apposite staffe e adattatori diversi in funzione del tipo di installazione (a parete, a soffitto, su palo, etc.). I comandi PTZ (pan, tilt e zoom) di spostamento e di richiamo dei preset dovranno poter essere inviati anche da remoto tramite rete ethernet o internet Apparati di visualizzazione Al sistema dovranno essere collegati monitor con visione: a colori I dispositivi di visualizzazione dovranno avere struttura solida ed essere in grado di funzionare in modo continuativo senza rischi di sovraffaticamento. Il case del monitor dovrà essere assimilabile a quello di un monitor per PC con tecnologia LCD Le dimensioni dello schermo e la risoluzione dovrà essere tale da garantire la corretta visualizzazione dei particolari ripresi dalle telecamere. Tutti i monitor installati dovranno prevedere i principali comandi sul pannello frontale ed essere alimentati direttamente dalla rete di distribuzione. I comandi dovranno essere integrati con menù OSD (on screen display) Apparati di registrazione Per la memorizzazione delle immagini riprese dovrà essere previsto un sistema di videoregistrazione digitale (DVR) con le seguenti caratteristiche: acquisizione e registrazione immagini con risoluzione di almeno risoluzione 2CIF (704x288) elevato numero di fotogrammi registrati al secondo (Fps) per garantire una sorveglianza continua visualizzzazione di riprese live di più immagini contemporaneamente (funzione quad) visualizzazione delle immagini registrate disposizione dei comandi sul pannello frontale del dispositivo possibilità di controllo e gestione completa del dispositivo con telecomando IR presenza di porta USB per il collegamento di dispositivi esterni compressione dei dati in formato standard H264 programmazione delle varie funzionalità tramite menu visualizzato direttamente sul monitor (funzione OSD) modalità di registrazione manuale, continua, programmata, a seguito di un allarme esterno o a seguito di attività controllate dal motion detector possibilità di interfacciare il sistema con dispositivi antintrusione per la rilevazione di effrazioni e la loro segnalazione software dedicato per la gestione del dispositivo da PC ricerca della registrazione in funzione di data, ora o evento di allarme interfaccia seriale RS485 interfaccia seriale RS232 trasmissione dei segnali in formato digitale su linee LAN e WAN per il collegamento a reti ethernet o internet registrazione e riproduzione dei segnali audio possibilità di comandare dispositivi con funzioni PTZ (pan, tilt, zoom) 15 di 29\n16 uscita per la visualizzazione delle immagini in modalità VGA masterizzaztore integrato per il salvataggio dei dati su supporti rimovibili controllo e comando del sistema con mouse 2.9 Possibilità di ampliamenti e modifiche dell'impianto di videocontrollo A prescindere dalla consistenza, dai servizi e dalle configurazioni iniziali di cui al titolo "Funzioni e servizi iniziali", l'impianto deve presentare le seguenti caratteristiche di flessibilità, meglio definite dalle caratteristiche prestazionali dei singoli componenti riportate in dettaglio nella parte "Caratteristiche dei componenti del sistema di videocontrollo" Criteri di installazione dell'impianto di videocontrollo L'installazione dovrà essere realizzata in modo che tutte le condutture appartenenti all'impianto siano completamente separate dalle condutture di altri sistemi. La posizione dei componenti dovrà essere tale da assicurare: la massima funzionalità la massima protezione contro le manomissioni la massima protezione contro le sollecitazioni ambientali dannose (urti, polvere, corrosione, acqua, umidità, etc.) 2.11 Campi di corretto funzionamento dei componenti del sistema di videocontrollo Gli apparati facenti parte dell'impianto di videocontrollo in oggetto devono funzionare correttamente ad una temperatura compresa tra +5 e +40 C. Le unità di ripresa installate all'esterno dei locali direttamente esposte alle intemperie, dovranno essere dotate di appositi apparati che le proteggano e mantengano la temperatura nella fascia indicata sopra. Non saranno accettati componenti con caratteristiche inferiori alle suddette Funzioni e servizi iniziali Per le funzioni ed i servizi da prevedere inizialmente si rimanda alla relazione tecnica del progetto esecutivo. Per l'ubicazione e la consistenza dei componenti si rimanda al piano di installazione e al computo metrico. 3 Caratteristiche dei componenti del sistema antintrusione, antieffrazione e antifurto 3.1 Generalità dei componenti del sistema antintrusione I singoli componenti che compongono un impianto antintrusione devono avere caratteristiche prestazionali non inferiori a quelle di seguito descritte. Per i componenti installabili su scatole da incasso dovranno essere disponibili opportuni adattatori per le principali serie in commercio. Le prestazioni indicate sono, in genere, esuberanti rispetto a quelle strettamente necessarie di prima installazione (vedere il titolo "funzioni e servizi iniziali") ma ritenute convenienti per assicurare, con oneri ridotti al minimo, la possibilità di futuri ampliamenti o modifiche (vedere il titolo "possibilità di ampliamenti e modifiche"). 16 di 29\n17 3.2 Caratteristiche generali della centrale La centrale del sistema antintrusione dovrà raggruppare, all'interno di un unico involucro, i circuiti di gestione dei segnali in ingresso e in uscita, le schede di interconnessione tra i dispositivi e le unità di alimentazione sia ordinaria che supplementare costituita da batterie ricaricate automaticamente. Dovrà essere del tipo a microprocessore e permettere l'analisi e la gestione locale e/o remota di tutti i dati provenienti da rivelatori e attuatori presenti nel sistema. Il software di funzionamento dovrà essere "aperto" a qualsiasi innovazione, e quindi in grado di poter integrare in modo semplice e veloce future funzioni. La centrale dovrà avere un contenitore metallico protetto elettricamente e meccanicamente contro tentativi di effrazione e dovrà essere fornita con un tamper antiapertura e antistrappo Caratteristiche degli ingressi della centrale La centrale dovrà poter essere dotata di almeno [...] linee di rivelazione eventualmente ripartite su più schede di espansione connesse sulle linee bus in grado di decentralizzare i rivelatori. Oltre agli ingressi per le linee di allarme sarà presente un ingresso tamper. Le linee di ingresso potranno essere collegate nelle seguenti modalità: a singolo bilanciamento a doppio bilanciamento normalmente chiuse Ad ogni ingresso dovrà poter essere attribuita una tipologia, una specializzazione, eventuali funzioni ausiliarie e l'associazione alle zone. Dovranno essere possibili le seguenti configurazioni. Ingressi furto predisponibili per le seguenti modalità di intervento istantaneo ritardato programmato come "ultima uscita" programmato in funzione del percorso con preallarme Ingressi attivi 24h (la segnalazione avviene anche con impianto non attivo cioè anche a zona disattivata durante l'orario di lavoro) predisponibili per le seguenti modalità di intervento furto con sirena furto silenzioso: segnala l'allarme tramite combinatore telefonico ingressi panico: predisponibili per funzionamento con o senza sirena e con o senza invio di messaggi telefonici ingressi allarme tecnologico: predisponibili per funzionamento con sirena e con o senza invio di messaggi telefonici ingressi telesoccorso: predisponibili per funzionamento con sola segnalazione o con invio di messaggi telefonici ingressi chiave: predisponibili per l'attivazione e la disattivazione delle zone associate ingressi di controllo predisponibili per l'attivazione dei circuiti di segnalazione di impianto guasto o per il comando tecnologico ingressi allarme incendio: collegati ai sensori di incendio, predisponibili per funzionamento con sirena e con o senza invio di messaggi telefonici Devono inoltre essere disponibili ingressi per funzioni ausiliarie o complementari di: segnalazione porte aperte o altre anomalie mediante segnalatori acustici, funzione luce di cortesia per illuminare un percorso al passaggio di una persona, 17 di 29\n18 esclusione dal controllo degli ingressi che devono rimanere aperti, funzione di segnalazione transito per avvisare della presenza di una persona in un ambiente, funzione AND fra più ingressi per condizionare l'intervento alla contemporaneità di più eventi Caratteristiche delle uscite della centrale Nella centrale dovranno essere disponibili non meno di 11 uscite singolarmente programmabili, di cui almeno 3 su relè con contatto di scambio libero da tensione. Le uscite elettriche dovranno essere in grado di erogare una corrente massima non inferiore a 10mA. Dovrà inoltre essere prevista la possibilità di aumentare le linee di uscita fino ad almeno [...] con l'impiego di moduli di espansione. Ad ogni uscita dovrà poter essere attribuita una specifica funzione e l'associazione alle zone. Un'uscita associata a più zone dovrà commutare anche quando l'evento è generato da una sola zona. Dovranno essere disponibili almeno le seguenti tipologie associate agli omonimi ingressi, diversamente configurati. furto; preallarme; sabotaggio; furto / sabotaggio; panico; telesoccorso; tecnologico; guasto; luce cortesia; comando tecnologico; incendio Inoltre devono essere presenti le seguenti uscite particolari: uscita "RM" che attiva la segnalazione di stato di zona disattivata uscita "stato impianto" che attiva la segnalazione di stato di zona attivata uscita "ingressi aperti" che attiva la segnalazione di stato di apertura di uno o più ingressi uscita "ingressi esclusi" che attiva la segnalazione di avvenuta esclusione di uno o più ingressi uscita "reset furto" utilizzabile per il reset di sensori furto che necessitano di tale operazione uscita "reset tecnologico" utilizzabile per il reset di sensori tecnologici che necessitano di tale operazione uscita "monitor" che attiva la segnalazione del tempo di ritardo per l'ingresso e l'uscita uscita "gong" che attiva la segnalazione di transito ad impianto disattivato uscita "simulazione presenza" utilizzabile per la simulazione della presenza di una persona ai fini della prova di funzionamento dei dispositivi di rilevamento volumetrico uscita "allarme linea telefonica" che presiede alla segnalazione di linea telefonica interrotta o mancato buon fine delle chiamate telefoniche uscita reset incendio utilizzabile per il reset di sensori incendio che necessitano di tale operazione Suddivisione in zone e settori Il sistema dovrà poter essere suddiviso in 24 zone diverse. Ciascuna zona dovrà corrispondere ad un'area virtuale, ovvero un insieme di ingressi, a cui poter attribuire caratteristiche comuni. Alle zone dovranno poter essere associati: ingressi; 18 di 29\n19 uscite; codici di attivazione e disattivazione; chiavi; tastiere; parzializzatori; inseritori; settori del programmatore orario. Le zone dovranno inoltre poter essere raggruppate in 24 settori diversi Menu e codici di gestione Il menù dovrà essere guidato sul display LCD alfanumerico retroilluminato delle tastiere e dovrà consentire una facile programmazione e gestione del sistema. Dovrà essere prevista la scrittura in chiaro del nome delle singole linee (es. IR MAGAZZINO), dei singoli codici e\_o chiavi (es. ROSSI MARIO) e delle singole zone (es. AREA UFFICI) permettendo così all'utente finale di identificare in maniera chiara ed univoca l'operazione da svolgere o l'allarme attivato. Dovranno essere gestiti un codice installatore per la programmazione e più codici utenti per la gestione, per un totale di almeno 250 codici o chiavi elettroniche. Tutti i codici dovranno essere programmabili con scala gerarchica su diversi livelli ed associabili ad una o più zone Programmatore orario e memoria storica degli eventi Il sistema dovrà essere dotato di orologio-calendario per la classificazione cronologica degli eventi e per il controllo del programmatore orario. Il programmatore orario dovrà offrire un'alta flessibilità di gestione per mezzo di tabelle orarie giornaliere e settimanali, liberamente programmabili. Oltre che all'attivazione e disattivazione del sistema antifurto, al programmatore orario dovranno poter essere associate altre funzioni, quali il controllo tecnologico (riscaldamento, illuminazione, etc.). Al sistema dovrà poter essere associato un file storico capace di memorizzare, su memoria flash, fino a 1000 eventi Telesorveglianza e gestione remota Tramite un Personal Computer ed il software di teleassistenza dovrà essere possibile programmare e controllare i vari sistemi installati grazie alla trasmissione modem su linea telefonica. Dovrà essere possibile scaricare e caricare tutti i dati di programmazione, escludere e includere le linee, richiedere la situazione dello stato impianto e della memoria eventi, effettuare dei test sulle batterie. Le stesse operazioni dovranno essere eseguibili localmente collegando con un opportuno cavo un personal computer alla centrale attraverso un connettore seriale. Lo stesso connettore dovrà poter essere utilizzato per il collegamento diretto di una stampante locale per la stampa on-line degli eventi di allarme. Le condizioni di allarme dovranno essere trasmesse su linea telefonica tramite la scheda di interfaccia e programmabili in modalità diverse: via modem ad un centro dotato di personal computer e di software di teleassistenza; con protocollo numerico ad un centro di telesorveglianza; con messaggi precedentemente registrati in modalità vocale con l'impiego di una scheda di sintesi vocale. 19 di 29\n20 Il trasferimento dei dati verso il centro di ricezione dovrà prevedere l'informazione "punto-punto", cioè di ogni singola linea in allarme Procedura di test Dovrà essere prevista una procedura di test, accessibile tramite un codice utente valido, per verificare ad impianto disattivato la commutazione di uscite elettriche o a relè, l'apertura/chiusura di ingressi e per controllare lo stato di carica delle batterie presenti sull'impianto. 3.3 Accessori per il potenziamento delle funzioni di centrale antintrusione La centrale dovrà essere compatibile con i seguenti accessori di ampliamento: Modulo di espansione I moduli di espansione dovranno essere inseriti nell'impianto per estendere le prestazioni della centrale antintrusione o per collegare i vari dispositivi di rilevazione e di attuazione in punti lontani dalla centrale. Dovranno avere le seguenti caratteristiche l'interfacciamento diretto con le unità di alimentazione supplementare tramite cavetto flat; identificazione tramite indirizzo logico programmabile con dip-switches; possibilità di programmazione degli ingressi e delle uscite; possibilità di associazione alle zone della centrale sia degli ingressi che delle uscite; connessione alla centrale tramite linea BUS RS485 con colloquio continuo e bidirezionale in modo da garantire costantemente la validità dei dati scambiati. I moduli di espansione dovranno inoltre poter essere installati nei seguenti modi: all'interno dell'alimentatore supplementare in cassette di derivazione da incasso a parete Dovranno essere utilizzati moduli espansione con le seguenti caratteristiche: 8 ingressi e 2 uscite relè Sch.1063/ Organi di comando Tastiera La tastiera dovrà consentire la programmazione del sistema e il dialogo utente/centrale sia per mezzo dell'introduzione di codici numerici, sia tramite segnalazioni ottiche/acustiche. Tramite la programmazione, effettuata durante l'installazione, ogni tastiera dovrà poter essere associata all'intero sistema, ovvero a tutte le zone dell'impianto, oppure solo ad alcune zone specifiche. Dovrà avere le seguenti caratteristiche: tastiera in gomma conduttiva; semplicità di utilizzo e programmazione grazie a menù guidati mediante display retroilluminato con messaggi personalizzabili; protezione elettrica contro la manomissione e l'effrazione; identificazione tramite indirizzo logico programmabile con dip-switches; scelta tra almeno 5 gradi di livello di operatività; memorizzazione di almeno 250 codici diversi con anagrafica personalizzabile; connessione alla centrale tramite linea BUS RS combinazioni possibili per ogni singolo codice di accesso 20 di 29


Condomini Condexo Archivi - Condexo\nGen 27 Nessun commento\nIl condominio Fiume delle Perle, sito in zona eur a Roma, è l’ultimo dei condomini amministrati da Condexo.\nCome per gli altri condomini anche a Fiume delle Perle la gestione sarà organizzata alla maniera Condexo:\nIn merito a questo ultimo punto è stato eseguito un sopralluogo in condominio al fine di analizzare la situazione dello stabile e redigere una lista di interventi necessari.\n23/01/2020 Riparazione cancello pedonale\nLa prima attività portata al termine dal nostro team ha previsto la riparazione del portone pedonale del condomini, non funzionante da molti mesi. Un tecnico Condexo si è recato nel condominio Fiume delle Perle e in poche ore ha sistemato il problema con grande soddisfazione da parte dei condomini.\nTroppo bello per essere vero?! Guarda il video dell’intervento e ricorda, Condexo: life made simple.\nIl Zuccari diventa ufficialmente un condominio Condexo. Dando il benvenuto ai condòmini cogliamo l’occasione per ringraziarli della fiducia mostrataci.\nDa oggi 09/01/2020 Condexo si impegnerà a migliorare la qualità della vita nel condominio Zuccari alla nostra maniera:\nIl team Condexo ha il piacere di dare il Benvenuto nella sua famiglia al condominio Efeso.\nGrazie alla fiducia dei condòmini e dell’amministratore Stefano Sarandrea saremo in grado di migliorare sensibilmente la vita del condominio, come? Lo spiegheremo questa sera alle ore 18:00 presso il codominio attraverso una presentazione del nostro progetto.\nQuesta settimana un altro condominio entra a far parte di Condexo.\nCi troviamo a Grottaferrata, nel condominio Sora Maria, dove da oggi 19/12/2019 i condòmini avranno modo di testare il metodo Condexo:\nDic 18 Nessun commento\nUn nuovo condominio che entra ufficialmente tra i condomini Condexo.\nCi troviamo a Frascati, nel condominio di via dei Tigli, dove da oggi 18/12/2019 i condòmini avranno modo di testare il metodo Condexo:\nQuesta sera, 18 dicembre 2019, alle 19:00 ci troveremo al condominio Castani per presentare il nostro progetto ai condòmini, se volete sapere come andrà continuate a seguire la pagina…


Nato e Russia: nuove tensioni - L'Osservatore Romano\nNato e Russia: nuove tensioni\nLe ultime settimane hanno segnato un risveglio nelle tensioni fra la Russia e la Nato. In particolare, è tornata all’attenzione la complessa situazione del confine fra Ucraina e Russia, di nuovo al centro di controversie dopo un periodo di relativa distensione.\nLe imponenti esercitazioni militari intraprese ad aprile dall’esercito russo hanno mobilitato circa 100.000 soldati, costituendo il maggiore movimento di truppe sul territorio dopo le azioni intraprese nella Crimea nel 2014 e suscitando forti preoccupazioni da parte dell’Unione europea e della Nato.\nL’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Joseph Borrell ha chiesto il ritiro dei battaglioni, definendo la situazione «pericolosa» e ricevendo sostegno attivo da parte di Francia, Germania e Regno Unito, mentre il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha bollato le esercitazioni russe come «ingiustificate, inspiegabili e profondamente preoccupanti». Dall’altro lato, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha definito le manovre come una reazione ai movimenti della Nato nella regione, aggiungendo che sarebbero terminate entro la fine del mese. Le esercitazioni – come confermato dai media locali – si sono poi effettivamente concluse lo scorso 23 aprile, quando i soldati hanno iniziato un progressivo ritiro dalla zona.\nSebbene le truppe russe abbiano lasciato il confine da più di una settimana, la tensione sembra tuttavia persistere nella regione. Lo stesso Shoigu ha specificato che il ritiro delle unità non è stato dovuto alle pressioni esterne ricevute, ma semplicemente alla durata prevista dell’esercitazione, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente espresso in pubblico il suo scetticismo riguardo al carattere definitivo del ritiro russo. Secondo quanto riferito dai soldati ucraini di stanza al confine, inoltre, l’equipaggiamento militare russo non sarebbe stato interamente smantellato. Lo scorso 27 aprile, invece, una nave della guardia costiera statunitense è entrata nel Mar Nero durante un’esercitazione della marina militare russa, provocando accese critiche da parte di Shoigu.\nLa riaccesa tensione fra Russia e Nato non si ferma però al confine ucraino.\nNel corso dell’ultimo mese si sono infatti verificati dei rilevanti contrasti diplomatici fra il Cremlino e alcuni Paesi dell’Europa orientale. Lo scorso 17 aprile, la Repubblica Ceca ha espulso 18 funzionari di ambasciata russi, in seguito alla scoperta del coinvolgimento del Gru (Direttorato principale per l’informazione, l’intelligence militare russa) nell’esplosione di un deposito di munizioni ceco nel 2014, costata la vita a due soldati. La mossa del governo ceco, definita criticamente dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov «una provocazione», ha poi avuto seguito in una richiesta di solidarietà verso gli altri Paesi membri della Nato e dell’Ue. A rispondere prontamente all’appello della Repubblica Ceca sono stati diversi Paesi: Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e Slovacchia, che hanno espulso diversi diplomatici russi dalle rispettive ambasciate in seguito alle accuse di spionaggio.\nOltre alla Crimea e al Mar Nero, l’attuale tensione fra la Russia da una parte e la Nato e l’Ue dall’altra sembra quindi investire anche altri scenari, coinvolgendo in particolar modo i Paesi europei entrati più recentemente nell’Unione e nell’Alleanza atlantica. Un esempio a questo riguardo è il caso della Repubblica di Macedonia del Nord. Il Paese balcanico, ultimo entrato nel Patto Atlantico a marzo 2020, è stato infatti fortemente criticato dal ministro Lavrov per avere recentemente intrapreso un intensivo programma di modernizzazione delle forze armate. Il 27 aprile scorso, Shoigu ha inoltre definito le manovre militari in Europa svolte dalla Nato e dagli Stati Uniti come «peggiorative della situazione di tensione», e ha inoltre ribadito l’impegno della Russia per un’appropriata tutela dei suoi confini.


4 passi in Val di Sole: La "Città Morta"\n“Città morta” è il nome alquanto fantasioso con cui è stata denominata una piccola vallecola secondaria della Val di Strino. In questo avvallamento ben riparato dalle creste rocciose che lo circondano, sorgeva durante la grande guerra un villaggio militare austriaco, inaccessibile ai tiri dell’artiglieria italiana. Era la base logistica dalla quale muovevano i soldati diretti alla prima linea lungo il crinale tra Cima Biolca e il Monte Tonale Orientale. Oggi restano pochi ruderi delle numerose costruzioni che componevano questo insediamento militare, sempre attivo, anche durante i terribili inverni di guerra, grazie ai numerosi rami delle teleferiche che lo rifornivano. Sono ancora visibili i resti di muri a secco, terrapieni e piazzole dove sorgevano i baraccamenti in legno per il ricovero delle truppe, i magazzini e, si dice, perfino una minuscola cappella per le funzioni religiose. Questo è ciò che rimane lassù a 2500 m di altitudine, a ricordarci il tragico conflitto di cento anni fa...... a ricordo, delle fatiche, degli stenti, delle paure, delle sofferenze e della morte di tanti giovani e meno giovani inviati lassù a battersi contro altri giovani che come loro furono costretti in prima linea, volenti o nolenti, spesso inconsapevoli, asserviti ad una politica e propaganda retoricamente patriottica senza avere condiviso o almeno ben compreso i motivi del conflitto.\nVisto il tempo bello, sereno e stabile decido di rivisitare, dopo qualche anno, la “Città Morta” Salgo quindi di buon mattino in Val di Strino. Posteggiata l’automobile in uno slargo della statale per il Passo Tonale, poco oltre il Forte Strino, mi avvio per la strada militare che conduce ai Forti Mero e Zaccarana e, dopo poco più di mezz’ora di cammino, devio sulla destra, sulla mulattiera che porta a Malga Strino. Alle mie spalle il sole colora di un rosso intenso e caldo i monti del gruppo Presanella e inizia ad illuminare le cime che fanno da corona alla valle.\nLa bella valle di Strino, ora rigoglioso e apprezzato pascolo d’alpeggio, regno delle marmotte, meta di tanti turisti, un tempo, durante il primo conflitto mondiale, era la sede del vasto acquartieramento di uno dei due sottocomandi del sub-Rayon della Val Vermiglio. Oggi, del grande villaggio militare realizzato nei pressi della malga, si distinguono pochi resti: solo qualche piazzola con alcuni tracce di muretti a secco…\nI morti in questa zona furono numerosissimi ma non tanto per i combattimenti quanto per la caduta delle valanghe che più volte travolsero uomini e cose. In particolare la notte del 13 dicembre 1916 si ricorda ancora come “Santa Lucia Nera” per gli infiniti lutti causati dai distacchi della neve, accumulatasi altissima sui fianchi della montagna, distacchi dovuti ad un inaspettato rialzo della temperatura.\nOltrepasso la malga, dove, nella stalla, vedo i pastori intenti alla mungitura, e oltrepasso pure il prato che ospitava, cento anni fa, parte delle baracche e mi avvio lentamente per il sentiero che conduce ai Laghetti di Strino, alla Bocchetta di Strino e alla Cima Redival. Quando il bosco di larici lascia il posto ai nudi pascoli alti, devio sulla sinistra per seguire la traccia che a tornanti conduce alla mia meta.\nL’approssimarsi della “Città Morta” è annunciato dall’apparire di una galleria di deposito delle munizioni, scavata nella roccia e ben visibile sul costone che domina la Val di Strino.\nSono trascorse più di tre ore da quando sono sceso dall’automobile. Ho superato un dislivello di quasi mille metri e finalmente posso nuovamente osservare ciò che rimane del villaggio militare, piazzole e muri a secco mimetizzati tra gli sfasciumi sassosi.\nIl sole è già alto ma il versante, in parte roccioso, che separa la “Città Morta” dai brulli, costoni a pascolo che degradano ripidi e soleggiati verso il Passo del Tonale è ancora parzialmente in ombra. Affronto un’ultima fatica e supero il fresco pendio salendo sulla cresta trincerata per lo stretto sentierino militare rimesso da poco a nuovo…\nRaggiunto lo spartiacque, dove erano attestate le truppe austriache, posso finalmente rilassarmi e godere dello stupendo panorama che si apre all’improvviso sull’Adamello e sulla Presanella dimenticandomi per qualche momento che questo è un luogo di dolore dove si è combattuto e si è sofferto. Poi, inevitabilmente, lo sguardo si rivolge anche laggiù, in basso a destra, dove spiccano, seppure lontane, le assurde architetture del Tonale, in particolare le alte torri frutto dell’insipienza urbanistica e politica moderna…\nIl sentiero prosegue… un invito a salire ancora… In circa mezz’ora potrei raggiungere la cima del Monte Tonale Orientale: da qui la vista potrebbe spaziare a 360°, comprendendo anche le vette del Gruppo Ortles Cevedale. Ma sono affaticato e soprattutto sono solo. Rinuncio a quest’ultimissimo sforzo su di un percorso che si presenta, a tratti, alquanto esposto. Rinuncio anche a rientrare lungo la linea delle trincee, sul crinale, linea che si collega direttamente al Forte Zaccarana, toccando Cima Biolca e ridiscendo percorrendo a ritroso il tragitto della mia faticosa salita. Non conosco questo sentiero che eventualmente percorrerò risalendolo, in un’altra occasione, in compagnia di qualche amico fidato.\nIl rientro è lento e tranquillo. Molte soste per riposare e ammirare il panorama cercando di immaginarne le sembianze durante la grande guerra. Sui pascoli poco a monte della Malga Strino mi attendono le marmotte e anche una piccolo aspide intento a riscaldarsi al sole…\nPoi più a valle la sempre stupenda visione della Presanella…\nGuarda le foto in Google Foto\nIl villaggio militare di Malga Strino.\nLa “Città morta”\nImmagini d’epoca tratte dal bel testo “La prima guerra mondiale sui monti del Tonale” di Daniele Bertolini di cui consiglio la consultazione per gli eventuali approfondimenti. Consiglio pure la consultazione del sito web “Sulle tracce della grande guerra”.\nPubblicato da Umberto Zanella a domenica, agosto 30, 2015


Collegamento Belluno – Piancavallo (Pordenone). Primo sopralluogo esplorativo per l’ipotesi di unire i comprensori sciistici | Bellunopress - Dolomiti\nHome Cronaca/Politica Collegamento Belluno - Piancavallo (Pordenone). Primo sopralluogo esplorativo per l’ipotesi di unire...\nCollegamento Belluno – Piancavallo (Pordenone). Primo sopralluogo esplorativo per l’ipotesi di unire i comprensori sciistici\nEsaminare la possibilità di sinergie future fra Piancavallo e la provincia di Belluno. Si può leggere così il sopralluogo effettuato oggi, lunedì 1° agosto, nel Comune di Tambre d’Alpago, dove sono state gettate le basi per un’ipotetica creazione di un carosello sciistico che unisca il territorio bellunese e il Piancavallo.\nAl vertice hanno presenziato il presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin (Lega Nord), il consigliere dello stesso ente, Franco Pianon (Ln) l’assessore regionale all’Agricoltura della Regione Veneto, Franco Manzato, Stefano Mazzolini (Lega Nord), presidente di Promotur spa, che gestisce gli impianti di risalita in Friuli Venezia Giulia, e il consigliere della stessa società, Franco Pessot. Durante l’incontro, è stato indicato Bottacin quale coordinatore e referente del progetto per la provincia bellunese e la Regione Veneto.\nNel dettaglio, l’ipotesi al vaglio è di realizzare un impianto di risalita che, partendo da Col Indes a 1.200 metri, arrivi sino a Forcella Palantina, situata a quota 1.800 metri. Da qui, la nuova struttura si collegherebbe con il Piancavallo, che si trova sull’altro versante della montagna. Per il momento, le idee avanzate sono due: costruire un impianto a 2 o 3 seggiovie, oppure una cabinovia con stazione intermedia; per quanto concerne le piste, i tracciati sarebbero di media difficoltà nella parte alta, più facili, invece, a valle, dove potrebbe essere sviluppato un Campo scuola. Oltre a mettere in collegamento i territori di Belluno e del Piancavallo, l’ipotesi consentirebbe di riqualificare anche la zona di Col Indes, dove anni fa sorgeva un piccolo impianto di risalita, attualmente dismesso.\nIl sopralluogo dei quattro esponenti amministrativi ha avuto, per il momento, un carattere esplorativo. I dialoghi per portare avanti il progetto, infatti, proseguiranno, con la possibilità di ulteriori aggiornamenti nelle fasi successive dell’idea. Per le due regioni, quindi, si potrebbero aprire importanti prospettive di collaborazione.\nPrevious articleBond su Patto di Soverzene: “Grande risultato per la montagna. Ora puntiamo Su Enel Green Power e gli Ato”\nNext articleFinanziamento aree di confine. Sergio Reolon: “Siamo rimasti a secco con il benestare di Bond e Toscani”


ERETICO DI SIENA: Un funerale che inneggia alla vita: Fabio Rugani\nAnonimo 5 aprile 2012 19:22\nTutto l'articolo è davvero bello ma nel finale c'è proprio tutto Fabio Rugani. STRAORDINARIO!!\nAnonimo 5 aprile 2012 20:56\nBravissimo, Raf! E sai bene che a volte ti rimprovero...quando fai lo storico contemporaneo, e non il censore dei modestissimi personaggi che girano per la città (e che meritano calcinculo, e non biografie non pagate!), sei meglio! Continua così, e sei puoi cambia 'oggetto': questo ambiente non lo merita più - salvo casi eccezionali, ovviamente.\nAnonimo 5 aprile 2012 23:19\nNon l'ho conosciuto, ma so che mancherà un personaggio così a Siena! Ah, mi dicono che come medico fosse anche piuttosto bravo, e, soprattutto, umano: una dote non comune nei medici di oggi, specialmente quelli che a Siena ci "lavorano" e basta...\nAnonimo 6 aprile 2012 00:32\nUn bell'articolo per una persona davvero grande e straordinaria in tutti i contesti in cui l'hai descritto. Si dice che la morte è un passaggio necessario per poter dare spazio a nuove vite. Ogni vita è importante e degna di esistere, ma non sono molte quelle che lasciano un segno così positivamente profondo. Il mio augurio è che l'immenso vuoto che ha lasciato Fabio possa essere colmato da persone che siano alla sua altezza. Siena ha bisogno e merita tutto questo. Viva Siena, viva la Selva e un abbraccio al grande Fabio!\nAnonimo 6 aprile 2012 13:10\nBravo Raf, bellissimo articolo su e per un uomo intelligente e capace, qualche volta scomodo sempre unico\nUn abbraccio e un bacio di buon viaggio dalla 'tua' Cecilia\nAnonimo 6 aprile 2012 13:12\nChe fosse un personaggio, qualcuno dirà che forse perchè se lo poteva anche permettere coi soldi che aveva, nesun dubbio. che abbia rallegrato tavolate e brigate di amici altrettanto. che abbia onorato ilPalio certamente per la dedizione mostrata (qualcuno però non la pensa così ma è lo stesso). tuttavia mi domando, anche se l'anniversario è tra un anno, perchè il Ruga s'è andato ad infognare, sia pure per interposta persona(finanziando un foglietto sponsor di una precisa parte di una parte politica), in quella scellerata avventura delle liste massoniche..dirai: fu una battaglia tutta interna al pci o come cavolo di chiamava allora , in particolare tra un sindaco ombroso e un rettore . ma Eretico ricordi gli sfacelli che provocò quella pubblicazione in gran parte falsa in parte vera? Ricordi che vi furono persone che persero incarichi e posti di lavoro soltanto per il contesto denigratorio nel quale si sviluppoò quella campagna mediatica. E bada bene: persone che nulla avevano a che vederecon la Massoneria e che se l'avevano nulla di male avevano mai fatto in vita loro. Anche all'epoca un a tessera di partito, quella giusta, contava di più di qualunque appartenenza massonica. Guarda oggi: massoni dichiarati che dirigogno organi d'informazione con plausi da destra e sinistra, presentazione di libri con npartecipazione di autorevoli massoni e platea dwella sinistra ortodossa e così elencando. Un'altra epoca, un altro mondo, ok. Però allora, si parla del 93, un ciclone si abbattè sulla città (qui mani pulite fece solo carezze e poi tante scuse, se avessero indagato...) e di quel ciclone Ruga ne fu uno degli (indiretti) protagonisti. Se si deve scrivere di un uomo sarebbe bene ricordarne i tratti anche meno commendevoli... poi per carita pietà per i morti e musica per i vivi\nCamilla Marzucchi 6 aprile 2012 15:50\nil modo in cui ha voluto salutare la sua Siena e le persone che ha lasciato, è di gran lunga il gesto d'animo più nobile e goliardico che abbia mai visto... ha cancellato per un attimo il dolore di chi resta, regalandogli un sorriso e un bicchiere di vino. Hai detto bene, il suo funerale è stato un inno alla vita: sarebbe davvero bello che per una persona che muore, ne nasca un'altra altrettanto livello.. perchè il Rugani era un'altra categoria.\nIl Dr.Rugani è stato uno straordinario medico che univa qualità professionali inimmaginabili a qualità umane altrettanto grandi che gli permettevano di accostarsi al dolore dei malati con umiltà e coscienza. Spero che in futuro si parli e si scriva, anche con l'ausilio di ciò che ha lasciato scritto, della sua attività di medico, dei suoi studi. Da ignorante posso solo intuire che il suo modo di fare medicina è qualcosa che anticipa tempi nuovi, un livello evolutivo superiore dell' "ars longa". Grazie dottore, di questo e di molto altro.\nAnonimo 11 aprile 2012 13:33\nbello il tuo articolo, eretico, fino in fondo. vedendomi passare il funerale davanti ho pensato al titolo che avrei messo io: SONO MORTO: VIETATO PIANGERE. non ho conosciuto il dr.rugani ma ne ho tanto sentito parlare e le tue parole, quelle di chi lo conosceva, sono proprio emozionanti.\nAnonimo 11 aprile 2012 17:24\nBello l'articolo, però non facciamo di Fabio Rugani un esempio di grande uomo, per piacere. Le zone d'ombra ci sono.\nERETICO DI SIENA 12 aprile 2012 17:43\nCerto che ci sono le zone d'ombra, e mi pare francamente di non avere taciuto della questione delle false liste massoniche del 1993. Ognuno si tenga il giudizio che ritiene più consono: così succede sempre, peraltro.\nIl funerale, comunque, è stato grandioso.


Regali Di Fidanzamento Personalizzati | Gravissimo.it\nEngagement regalo personalizzato, coppia idea regalo e lo sposo\nGravissimo Regali personalizzati Regali di fidanzamento personalizzati\nTrova un regalo personalizzato per il vostro impegno, sia per soddisfare il vostro fidanzato (e), per rendere la vostra richiesta, o di organizzare la festa di fidanzamento e decorare la stanza.\nIl fidanzamento è un evento memorabile e importante per la sposa e lo sposo. Per questo giorno tanto atteso è perfetto e pieno di felicità per questo uomo e questa donna, guardando regalo di fidanzamento personalizzato ora si sarà in grado di offrire loro. Essere sicuri di offrire il meglio del surf questo Gravissimo.fr. Una serie infinita di regali dedicato alle coppie in attesa qui per onorare questa sacra unione. Celebrare l'amore con un nuovo impegno romantico regalo impegnato come confetti di cioccolato. In caso contrario, lasciare te stesso con le idee molto brillanti come cuscini. Ecco, questo accessorio è disponibile in modelli e forme diverse, per citarne solo un cuscino a forma di cuore che contiene l'immagine della giovane coppia. Gli amanti sicuramente prenderà cura di questo meraviglioso impegno personalizzato regalo. Si può anche dare un piccolo aiuto alla giovane coppia, offrendo oggetti decorativi e utili in cucina di dotare il suo amore futuro nido. Hai un lato una vasta scelta di cornici personalizzate, cornici o triple dipinti su tela personalizzabili secondo il suo gusto e la personalità. Per non parlare del orologio da parete foto di tutti i tipi che celebra l'unione della coppia.\nOffrire un regalo personalizzato romantico per l'impegno di un uomo e una donna\nD'altra parte, si può scommettere su gli utensili da cucina come il vetro di vino balloon, vetro negli Stati Uniti soda, il Pays coltello de Terroir, la tavola a forma di cuore, il taglio sottobicchiere personalizzato o vetro ancora una tazza progettato appositamente per la sposa e lo sposo. E perché non offrire loro un ambiente accogliente e morbido telo da bagno? Disponibile in vari colori e diverse ragioni, che questo è sicuro per deliziare il principe e la principessa del giorno. Per essere più originali, divertirsi alla giovane coppia con un regalo di fidanzamento insolito e coraggioso come il grande pendente in argento con una scritta come "Insieme per la Vita". Oppure, dare a questo uomo e questa donna un bel lucchetto foto quadrata, una chiavetta USB o una mezza caso di iPhone cuore. Una penna impostare o pezzi del puzzle 12 "I Love You" anche farà.


Rimozione Eternit Crescenzago Milano - Richiedi un Preventivo!✅\nRimozione Eternit Crescenzago Milano ✅ Smaltimento Amianto Milano specializzati in bonifica amianto, rimozione eternit, smaltimento lana di roccia.\nScoprire di avere in casa una parte che sia costruita con l’eternit, il secondo nome dell’amianto, non è certo piacevole perché si deve affrontare un lavoro di Rimozione Eternit Crescenzago Milano a norma di sicurezza.\nLa Rimozione Eternit Crescenzago Milano avviene solo con del personale che sia adibito nel trattare questo materiale in modo che esso non rilasci le particelle fibrose che sono la principale causa di tumori e di inquinamento ambientale.\nLa prima cosa che si fa, quando si pensa alla Rimozione Eternit Crescenzago Milano, è quella di valutare se effettivamente si tratta di questo prodotto. Solo che non si può toccare, perché provoca una reazione urticante ad alta tossicità. Toccare dell’eternit con le mani nude, magari anche solo per accarezzarlo, trasportarlo o prenderlo a picconate, sono le cose che non si devono mia e poi mai fare. La sua tossicità ha immediatamente degli effetti sul corpo. La prima cosa che si avverte è una forte sensazione di calore, che continua ad aumentare fino a diventare dolorosa. Le mani o le parti del corpo che sono a contatto diretto con questo materiale, porta ad avere dei forti gonfiori, che sono un degli indizi tipici di avere a che fare con dell’amianto.\nInfatti è per questo che diventa fondamentale non essere mai da soli nel valutare e anche nella Rimozione Eternit Crescenzago Milano.\nAd ogni modo è abbastanza comune e anche semplice capire la differenza tra manufatto e cemento, se poi avete dei dubbi potete anche trovare diverse immagini su internet. Il consiglio è comunque sempre quello di rivolgersi a dei professionisti che eseguono un sopralluogo gratuito per aiutare gli utenti a valutare la problematica e sapere se effettivamente si parla di amianto. In seguito sarà poi possibile effettuare la Rimozione Eternit Crescenzago Milano.\nRimozione Eternit Crescenzago Milano, incapsulamento con teli protettivi\nSu internet è sconvolgente vedere che ci sono molti articoli che parlano di una Rimozione Eternit Crescenzago Milano in fai da te. Pensiamo che comunque si parla di un elemento ad alta tossicità, questo vuol dire che sicuramente si soffrirà del problema di una grave forma di contaminazione dell’ambiente circostante.\nI consigli sono sempre quelle di rivolgersi direttamente a delle ditte specializzate per quanto riguarda la Rimozione Eternit Crescenzago Milano. Se poi c’è qualcuno che vuole provare a fare questo lavoro da solo, meglio che ci sia un’attenzione nell’indossare dei guanti protettivi, delle mascherine e occhialini ad alta protezione. Perfino l’abbigliamento deve essere completo. Inoltre, l’amianto deve essere totalmente rinchiuso o anche avvolto in alcuni teli protettivi che impediscono la dispersione di particelle e di altre molecole all’esterno.\nLa cosa migliore da fare è sempre quella di chiamare una ditta specializzata nello smaltimento e nella Rimozione Eternit Crescenzago Milano. Questi professionisti provvedono poi a eseguire un incapsulamento e anche un avvolgimento all’interno di teli protettivi per avere la possibilità di spostare i manufatti in modo da non creare delle gravi lesioni o frattura del materiale.\nI teli protettivi possono essere un supporto per ridurre effettivamente il danno e la dispersione, ma attenzione che c’è da considerare che essi sono comunque degli elementi “temporeggianti” perché, prima o poi, si deve eseguire una Rimozione Eternit Crescenzago Milano a norma di legge.\nAmianto Floccato Crescenzago Milano\nAmianto Friabile Crescenzago Milano\nAnalisi Mocf Crescenzago Milano\nAnalisi Sem Crescenzago Milano\nCancerogeno Cat 1B Crescenzago Milano\nCancerogeno Cat 2 Crescenzago Milano\nCensimento Amianto Crescenzago Milano\nCosto Rimozione Eternit Crescenzago Milano\nDecontaminazione Amianto Crescenzago Milano\nDove Smaltire La Lana Di Roccia Crescenzago Milano\nFibrocemento Crescenzago Milano\nLana Di Roccia Smaltimento Crescenzago Milano\nMessa In Sicurezza Amianto Crescenzago Milano\nPral Crescenzago Milano\nPiano Regionale Amianto Lombardo Crescenzago Milano\nRimozione Eternit Costi Crescenzago Milano\nSmaltimento Lana Di Roccia Versar Crescenzago Milano\nValutazione Rischio Amianto Metodo Versar Crescenzago Milano\nIncentivi Smaltimento Amianto Crescenzago Milano\nNormativa Smaltimento Amianto Crescenzago Milano\nSmaltimento Amianto Friabile Crescenzago Milano\nSmaltimento Amianto Lombardia Crescenzago Milano\nRimozione Eternit Crescenzago Milano in gabbie di cemento\nUn metodo usatissimo e a norma di legge, che permette di fare una buona Rimozione Eternit Crescenzago Milano sicura per il trasporto, è quello che riguarda l’incapsulamento.\nCos’è e come funziona l’incapsulamento? Parliamo di un metodo che si divide in diverse tipologie. La prima è quella che riguarda semplicemente il passaggio dell’amianto dall’esterno all’interno di gabbie di cemento. Questo vuol dire avere la certezza di una chiusura totale di questi elementi. Allora si ha una buona attenzione anche per quanto riguarda poi il trasporto. Indubbiamente è il metodo preferito e usato direttamente dalle aziende che spesso sono poi quelle che operano per la Rimozione Eternit Crescenzago Milano.\nQuando l’amianto viene “cementato” si deve attendere che ci sia una solidificazione della colata. Diciamo che i metodi usati sono molti, ma devono venire studiati in base alle dimensioni del manufatto. Tra l’altro solo dei professionisti nella Rimozione Eternit Crescenzago Milano sono in grado di avere poi le giuste competenze poiché sono in grado di conoscere anche le reazioni chimiche e di rottura di questo materiale.\nConsiderando che non si tratta certo di uno scherzo, tanto anche lo Stato ha messo a disposizione delle detrazioni per consentire una maggiore affluenza di utenti che vadano a eseguire la Rimozione Eternit Crescenzago Milano nella propria casa o negli ambienti di loro proprietà, ecco che si consiglia sempre di operare in modo da non avere dei problemi di gravità assoluta.\nRimozione Eternit Crescenzago Milano per alta friabilità\nChiunque stia avendo a che fare con una Rimozione Eternit Crescenzago Milano avrà sentito, da parte della ditta, almeno una volta questo termine: friabilità dell’amianto. Cosa vuol dire? Alcuni manufatti, come le tegole e le lastre, usate per ricoprire capannoni e per avere una copertura leggera, ma altamente resistente, si sono “cotti”, nel vero senso della parola, dai raggi solari e anche dal calore esterno. Ciò ha portato ad avere una rapida solidificazione dell’asbesto, cioè dei minerali ad alta tossicità, contenuti all’interno dell’amianto.\nNonostante l’amabile immagine, in realtà si è creato un’ambiente ad alta tossicità che si estende per oltre 100 metri. Per fare la Rimozione Eternit Crescenzago Milano di questi elementi si deve prima bloccare la friabilità, ma come? Ebbene spruzzando un prodotto che sia collante, la vernice con un aerografo oppure anche una serie di poliuretano espanso sotto forma liquida, sono i metodi consigliati per garantire una maggiore solidificazione.\nAttenzione che questo non vuol dire che basta fare una “stesa” di questi materiali per avere una riduzione delle friabilità e quindi non consentire poi la Rimozione Eternit Crescenzago Milano. Si parla di un metodo studiato appunto per procedere poi in sicurezza con il resto della procedura.\nDa un lato la legge non obbliga a eliminare l’amianto, perché è una spesa che poi ricade sull’utente che non potrebbe sempre permettersi il costo della Rimozione Eternit Crescenzago Milano. Dall’altro lato è importante che ci sia sempre un’attenzione per questo materiale che comunque porta ad avere diverse problematiche di salute e ambientali.\nRimozione Eternit Crescenzago Milano in impianti idraulici, è utile?\nTanti manufatti dell’eternit furono studiati esclusivamente per la costruzione di impianti idraulici, questo ha permetto di avere forti riduzioni dei costi, ma con quali conseguenze. L’acqua a contatto con l’amianto porta ad avere delle modifiche nella sua limpidezza. Considerando proprio questo problema evidenziato anche da tanti risultati medici e scientifici, ecco che i primi a fare le giuste sostituzioni, con la Rimozione Eternit Crescenzago Milano, sono stati i Comuni che avevano utilizzato tale materiale.\nTuttavia in casa è ancora molto presente, quindi è abbastanza normale che ci sia una forte preoccupazione e si consiglia di fare una Rimozione Eternit Crescenzago Milano al più presto possibile.\nQuindi non si deve attende se è palese o siete venuti a conoscenza che alcune parti del vostro impianto idraulico sono a base di amianto, fare intervenire una ditta specializzata nella Rimozione Eternit Crescenzago Milano anche in pronto intervento. Ovviamente potete sempre richiedere dei consigli a dei professionisti.\nSmaltimento Amianto Crescenzago Milano, Rimozione Eternit Crescenzago Milano, Costo Smaltimento Amianto Crescenzago Milano, Smaltimento Amianto Friabile Crescenzago Milano, Smaltimento Amianto Costi Crescenzago Milano, Smaltimento Lana di Roccia Crescenzago Milano, Amianto Smaltimento Crescenzago Milano, Incentivi Smaltimento Amianto Crescenzago Milano, Incapsulamento Amianto Crescenzago Milano, Bonifica Amianto Crescenzago Milano,\nCategoria: Rimozione EternitTag: Crescenzago Milano\nPost precedente: « Smaltimento Amianto Costi Villapizzone Milano\nPost successivo: Costo Smaltimento Amianto Albiate »\nSmaltimento Amianto Costi Milano Municipio 5\nSmaltimento Amianto Costi Gamboloita Milano\nIncentivi Smaltimento Amianto Lesmo\nBonifica Amianto Besana in Brianza\nBonifica Amianto Sant’Ambrogio Milano\nIncentivi Smaltimento Amianto Porta Vigentina Milano


Bake Off Italia 4: anticipazioni e nuovo giudice | Vita su Marte\nBake Off Italia 4: anticipazioni e nuovo giudice\ndi Gloria Di Blasi 14 Giugno 2016\nSabato scorso abbiamo aperto le finestre e abbiamo capito che stavamo\nper vivere l’ennesimo weekend lombardo di meteo incerto e uggioso a base\ndi ombrello, giubbino jeans e capello crespo.\nPotevamo restare a casa a fare i voodoo con gli spilli al nostro\nbambolino Giuliacci o andare a fare colazione con Ernst Knam sul nuovo\nset di Bake Off Italia.\nBravi avete indovinato, siamo andate a mangiare.\nAll’arrivo sul set ci hanno chiesto se eravamo emozionate e la risposta onesta è stata dipende dal buffet. Ma Knam non può deludere, specialmente se vi capitano sottomano i suoi\nsablé al cioccolato e fior di sale: andate qui a vedere la ricetta e\nfate un rapido calcolo immaginario delle calorie che ho ingerito\navendone mangiati almeno ventordicisettenovequattroanta. (Mi son fatta fare anche la doggy bag, proprio senza vergogna).\nOvviamente si mangiano dolci a volontà. Queste sembrano tette. Knam birichino. #BakeOffItalia pic.twitter.com/WudW7vnQgw\n— Gloria Genyor (@VitaSuMarte_G) 11 giugno 2016\nIl set di Bake Off Italia si trova in provincia di Milano, più\nprecisamente nel parco della Villa Annoni di Cuggiono che davvero merita\nuna visita approfondita per scoprirne le sue bellezze naturalistiche e neoclassiche (momento W L’ITALIAAAAA). Appena arrivate,\nsiamo state accolte dai vivaci padroni di casa: i custodi della villa?\nIl sindaco di Cuggiono? La produzione di Real Time? No, i pavoni.\nIl parco della villa è un’immensa distesa di verde con alberi secolari,\nscoiattoli, laghetto con ninfee, cigni e anatre colorate e\ngirano in libertà anche fagiani dorati ed elegantissimi pavoni che fin\ndall’entrata ci hanno immerso nell’atmosfera da favola dei dolci di Bake Off.\nCol grembiule di #BakeOffItalia e i soliti capelli da gatta arruffata. pic.twitter.com/DZPo5bjk26\nIn questo periodo stanno registrando la quarta serie in un set dal mood mediterraneo che rievoca il blu di Capri, gli agrumi del sud e la storia della Sicilia con le teste di moro e le ceramiche di Caltagirone accanto ai biscottini di pasta di mandorle. Naturalmente ho sbirciato dappertutto, aprendo i cassetti alla ricerca di attrezzi misteriosi e spalancando i frigoriferi con la speranza di vedere delle super torte a otto piani ma, avendoci trovato solo verdura, sono ritornata al buffet di Knam perché anche col salato e le focaccine ripiene ci va alla grandissima.\nSulla fanpage marziana c’è anche qualche video live della mattinata.\nSembra Capri e invece è il set del nuovo #BakeOffItalia ????\nUna foto pubblicata da Gloria Di Blasi (@vitasumarte_g) in data: 11 Giu 2016 alle ore 04:49 PDT\nOggi siamo venute a vedere il nuovo set di #bakeoffitalia che è bellissimo e ci ha preparato la colazione Knam. ???? #realtimeitalia #bakeoffitalia #foodbloggeritaliani #villaannoni #igersitalia #igersmilano\nUna foto pubblicata da Rossana (@vitasumarte_r) in data: 11 Giu 2016 alle ore 03:00 PDT\nEcco i nostri faccioni marziani assieme a quelli della dolcissima Clelia. #BakeOffItalia pic.twitter.com/5a6e3xgiLm\nHo chiacchierato con Clelia D’Onofrio che si è confermata una signora molto per bene e bon-ton così come la vediamo in tv e ho stalkato la produzione alla ricerca di qualche anticipazione: si conferma la conduzione dell’insostituibile Benedetta Parodi, ci saranno 16 puntate di cui una con personaggi famosi che sosterranno Emergency, sarà introdotta una nuova sfida chiamata prova wow e – dulcis in fundo – la new entry del terzo giudice Antonio Lamberto Martino.\nVisto dal vivo il capello selvaggio, lo sguardo fascinoso e le mani da esperto panificatore credo che solo lui varrà la sintonizzazione sul canale 31. Ma dobbiamo tenere calmi gli ormoni ancora per un paio di mesi: la quarta edizione andrà in onda da venerdì 2 settembre.\nEcco i giudici del nuovo #BakeOffItalia ❤ pic.twitter.com/zyfig8PFVP\nRagazze, io ve lo dico, quest’anno seguirò #bakeoffitalia solo per il nuovo giudice. pic.twitter.com/pinVnoPCqq\n— Rossana F. (@vitasumarte_R) 11 giugno 2016\nbake off italiaernst knamintrattenimentotv\nBiscotti all’avocado veloci e gustosi\nIl pazzo mondo beauty americano\nFederica Osti 14 Giugno 2016 - 10:05\nOmmioddiomisonoinnamorata! già sono una mangiatrice compulsiva di dolci, ora scopro che ci sono pure pasticceri figherrimi! credo che mi voterò al diabete!\nGloria Di Blasi 14 Giugno 2016 - 10:10\nAhah Bake Off fa proprio al caso tuo allora!


Roshe Run Verdi liceovoltacomo.it\nMa, se il tuo gestore ti ha anche informato delle carte d'oro, ad esempio, non c'è modo per sapere inizialmente. Quindi, però, i manager hanno veramente bisogno di entrare nel bastone. Un altro approccio è quello di lavorare duro ogni giorno. Ci sono tonnellate di esercizi che si concentrano sui muscoli dello stomaco.\nL'accesso a una grande banca terrestre è più difficile per loro. L'industria potrebbe prendere più sviluppo. Utilizzando un lungo cappotto arancione e bianco, questo gatto robot camminerà verso di te quando viene messo a terra e risponde anche quando si gioca con lei. Meow e impastare le zampe come i gatti adatti, Esattamente lo stesso.\nEcco perché non sono d'accordo per essere in grado di analizzare. Se la Casa Bianca fosse un gioco video dove il giocatore era tutto ciò che importava, la Roshe Run Verdi votazione per Roshe Run Verdi Obama sarebbe probabilmente la cosa migliore da fare. E la terza differenza importante è che quando la struttura del kernel viene seriamente interrotta da una dolente intensità alimentare, l'amido dal grano viene rilasciato dalla fibra nell'ordine degli alimenti. Così è stato digerito molto più velocemente e assorbito più velocemente, portando ad un aumento e un crash nei livelli di zucchero nel sangue che possono stimolare la fame, Drive consumando troppo e forse aumentato il rischio per il diabete ..\nI veicoli sospesi vanno dai crossover Lexus RX e NX e dalla Toyota RAV4. Sono inoltre colpiti i motociclisti Toyota 4Runner e Land cruiser e gli SUV di Lexus GX e LX. Lo stop è come altri produttori di automobili riducono i risultati o riesaminano i piani di produzione dopo i tremiti nel sud-ovest del Giappone hanno bussato alcuni fornitori offline.\nI tifosi possono anticipare qualsiasi carattere che è apparso nei fumetti DC. Ovviamente il primo sarà prodotto e distribuito prima e se raggiungeranno anche la metà del successo della gamma Batman dei giocattoli Lego, saranno un enorme successo.\nL'azienda conosce bene anche i propri clienti e li abbraccia con offerte periodiche e sconti ogni volta in un po '. I suoi clienti contano su un negozio per il suo valore e un servizio eccellente. Chi è Siddharth e il suo ruolo nella società sono domande che sono state risposte successivamente. I giochi di mente tra Mithran e Siddharth e quanto i buoni vanquies il male formano un'altra storia ..\nComputer di lago, Cape May che significa Nj-new jersey 08212. Barclay obituary Home 208 Maple Street Clayton, New Jersey 08312 856 881 3040. Escursionisti e motociclisti possono utilizzare un GPS palmare per percorsi preferiti, velocità di registrazione e download di attrazioni speciali nei parchi nazionali e Altre località. Leggi la ricerca di mappe gratuite per il GPS per trovare e scaricare mappe di località vicino a te.\nHome / Roshe Run Verdi


“Fuoco amico” - Come Don Chisciotte\nBy Davide On 26 Ottobre 2004 9\nComincia ad emergere la verità, sconcertante, sulla strage degli innocenti di Beslan.\nNonostante gli sforzi delle autorità russe, la verità sulle responsabilità per la strage di Beslan sta pian piano venendo a galla. E si tratta di una verità sconvolgente: i quasi quattrocento morti della scuola numero uno, in maggioranza bambini, sono imputabili soprattutto a uno sproporzionato e sconsiderato uso della forza da parte dei corpi speciali russi.\nLa censura imposta dal Cremlino alla stampa russa indipendente e il silenzio ordinato a testimoni e superstiti dalle autorità non hanno impedito a molti di parlare, di raccontare come sono andate veramente le cose. Tasselli di un mosaico che qualcuno, in Russia, sta cercando di ricomporre.\nE’ il caso del quotidiano Novaya Gazeta, una delle poche voci critiche del panorama giornalistico russo (lo stesso giornale per cui lavora la famosa giornalista Anna Politkovskaya, avvelenata dai servizi segreti di Mosca nei giorni del sequestro). E dell’esperto militare russo Pavel Felgenhauer, che sta conducendo una sua indagine personale per vederci più chiaro.\nSecondo le loro ricostruzioni, basate su testimonianze dirette di sopravvissuti e di cittadini di Beslan, quello messo in atto dalle forze russe non è stato un blitz per liberare gli ostaggi ma una vera e propria azione di guerra condotta nel più totale spregio della vita degli ostaggi, con l’impiego di armamenti altamente distruttivi come carri armati, elicotteri da guerra e devastanti lanciafiamme.\nEcco alcune di queste voci.\n“Guardate cosa rimane di questo corpo”, dice Lyudmila Kokova, la preside della scuola di Beslan. “Di lui è rimasto intero solo uno stivale. Quella non è stata un’irruzione, è stata una guerra! I carri armati appostati in via Komintern sparavano cannonate contro i muri della scuola e il pavimento tremava come se ci fosse un terremoto”.\n“I primi colpi”, racconta Marina Karkuzashvili, una sopravvissuta, riferendosi alle cannonate, “danneggiarono i muri e mandarono in frantumi le vetrate della palestra, uccidendo molti ostaggi che stavano lungo le pareti. Non si scatenò però nessun incendio e il soffitto rimase intatto. Prese fuoco solo dopo, quando cominciarono a bombardarlo da fuori: in un attimo i pannelli di plastica s’incendiarono cadendo sulla gente, che prese fuoco all’istante. Bruciavano tutti come torce”.\nMolti testimoni hanno raccontato che su quel tetto i russi hanno sparato razzi da un elicottero da guerra Mi-24 (una corazzata volante assolutamente inadatta per operazioni ‘chirurgiche’, assicura Felgenhauer) e granate incendiarie sparate dal tetto del condominio n. 39 che sovrasta la scuola, trasformato dai russi in postazione militare durante le oltre dodici ore di battaglia.\nGregory Beroyev viveva lì ed è stato uno dei pochi a non venire scacciato dai soldati, dato che il suo appartamento non era in posizione utile. “Spararono così tanto e con armi così potenti che temevo che il mio palazzo crollasse, con le mitragliatrici dalle finestre e con i razzi dal tetto”, ricorda Gregory. “Il giorno dopo degli uomini in abiti civili ci hanno detto di non raccontare quello che avevamo visto e di tenere alla larga i giornalisti”.\nMa i giornalisti, almeno quelli di Novaya Gazeta, non si sono arresi e, saliti sul tetto del condominio hanno anche fotografato tre grossi lanciafiamme ‘Bumblebee’, che, come spiega Felgenhauer, sparano bombe termobariche ad altissimo potere incendiario, normalmente usate per dare alle fiamme intere case e considerate così devastanti da essere state vietate dalle convenzioni di Ginevra.\n“Dopo il crollo del tetto incendiato”, continua a raccontare Marina, la superstite, “i sequestratori ci hanno fatti salire al secondo piano. Gli elicotteri erano scesi davanti alle finestre della mensa e attraverso quelle mitragliavano a raffica dentro la scuola. I terroristi hanno ordinato ai bambini di mettersi alla finestra e di urlare ai militari di non sparare. Mia figlia Lora è morta così, davanti ai miei occhi: mentre urlava disperatamente ‘Non sparateci!’ una raffica l’ha uccisa assieme a tutti gli altri che erano alla finestra. Il suo corpo era straziato da fori enormi”.\nLe gravissime responsabilità delle forze russe non stanno emergendo solo in base a simili testimonianze. Evidentemente anche nelle indagini della commissione parlamentare d’inchiesta, inizialmente osteggiata dal presidente russo Vladimir Putin, stanno venendo alla luce imbarazzanti verità.\nLo dimostra il fatto che l’altro ieri il comandante delle operazioni militari di Beslan, il generale Viktor Sobolev, comandante della 58esima armata russa di stanza in Ossezia del Nord, ha pubblicamente ammesso in un articolo apparso sull’organo ufficiale del ministero della Difesa, Krasnaya Zvezda (Stella Rossa), che nell’operazione di Beslan sono stati fatti molti errori, ma tutti imputabili ai servizi segreti, l’Fsb, e al ministero dell’Interno, intervenuti sulla scena in maniera tardiva e inopportuna. Uno scaricabarile tra poteri forti che, evidentemente, nasconde verità inconfessabili.