SalvaSalva Antincendio per dopo\nSupporti Didattici per lo svolgimento dellattivit formativa alle Aziende da parte dei Comandi Pr ovinciali dei Vigili del Fuoco\nQuesta serie di dispense indirizzata ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ed in particolar modo ai Formatori ed agli Istruttori che verranno impiegati nel Servizio di formazione e addestramento che sar svolto nelle attivit lavorative, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 242/96 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalit di cui al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla circolare n 770/6104 del 12 marzo 1997. Lattivit di formazione uno degli aspetti pi qualificanti dellattivit del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra quelli che vengono subito dopo la missione principale del soccorso tecnico urgente. Il massimo coinvolgimento di tutto il Personale in questa attivit di formazione sar garanzia di un rapido ulteriore innalzamento del livello di conoscenze e competenze dellintera Organizzazione. Al fine di ottenere un immediato successo nellerogazione del servizio bene comunque che vengano in izialmente impiegati Formatori ed Istruttori iscritti ai rispettivi albi, ai quali andranno fin da subito opportunamente affiancati altri Funzionari, Capi Reparto, Capi Squadra e Vigili per giungere ad un allargamento del corpo docente che sia il pi qualificato possibile. I Comandanti Provinciali sono pregati di organizzare lattivit in modo che ci avvenga nei tempi pi contenuti possibili.\nOrganizzazione del materiale didattico Con queste dispense, redatte da un apposito gruppo di lavoro composto da Dirigenti e Funzionari del C.N.VV.F., si pensato di riunire in forma organica ed opportunamente revisionata ed aggiornata tutte quelle informazioni e quei dati che servono per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento che saranno erogati secondo le modalit della Legge 609/96 sopra citata. Le dispense sono strutturate in modo da essere utilizzate, con eventuali piccoli adattamenti alle specifiche realt, anche come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione. A tale riguardo si allegano anche i dischetti contenenti i files degli argomenti al fine di agevolare il lavoro dei docenti. Gli obiettivi didattici derivano dallattenta analisi dei contenuti da erogare alle diverse figure che sono o ggetto dellintervento formativo. Sono inoltre in preparazione alcune serie di trasparenti da proiettare con lavagna luminosa. Tali trasparenti saranno disponibili in seguito caricati su dischetti per essere utilizzati con data display collegato al computer. Nel comunicare che il Servizio Tecnico Centrale pienamente disponibile alla raccolta di tutte le osservazioni di carattere migliorativo che ciascun interessato potr ritenere opportuno segnalare, porgo a tutto il Personale i migliori auguri di un buon lavoro che dia a Loro e allUtenza la massima soddisfazi one.\nRoma, Aprile 1997 Il Dirigente del Servizio Tecnico Centrale\nProgramma del Corso per addetto antincendio in attivit a rischio di incendio elevato (17 ore)\nARGOMENTO - INTRODUZIONE AL D.L.vo 626/94 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI - principi della combustione - le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro - le sostanze estinguenti - i rischi alle persone ed all'ambiente - specifiche misure di prevenzione incendi - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi - limportanza del controllo degli ambienti di lavoro - limportanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio 2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO - misure di protezione passiva - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti - attrezzature ed impianti di estinzione (*) - sistemi di allarme - segnaletica di sicurezza - impianti elettrici di sicurezza - illuminazione di sicurezza 3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - procedure da adottare quando si scopre un incendio (*) - procedure da adottare in caso di allarme - modalit di evacuazione - modalit di chiamata dei servizi di soccorso - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalit procedurali-operative 4) ESERCITAZIONI PRATICHE - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento - presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, etc.) - esercitazioni sulluso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale\nDURATA 1 ora 4 ore\nProgramma del Corso per addetto antincendio in attivit a rischio di incendio medio (9 ore)\nARGOMENTO - INTRODUZIONE AL D.L.vo 626/94 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI - principi sulla combustione e lincendio - le sostanze estinguenti - triangolo della combustione - le principali cause di un incendio - rischi alle persone in caso di incendio - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - le principali misure di protezione contro gli incendi - vie di esodo - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme (*) - procedure per levacuazione - rapporti con i vigili del fuoco - attrezzature ed impianti di estinzione (*) - sistemi di allarme - segnaletica di sicurezza - illuminazione di emergenza 3) ESERCITAZIONI PRATICHE - presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione pi diffusi - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale - esercitazioni sulluso degli estintori portatili e modalit di utilizzo di naspi ed idranti\nProgramma del Corso per addetto antincendio in attivit a rischio di incendio basso (5 ore)\nARGOMENTO - INTRODUZIONE AL D.L.vo 626/94 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE - principi della combustione - prodotti della combustione - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio - effetti dellincendio sulluomo - divieti e limitazioni di esercizio - misure comportamentali 2) PROTEZIONE ANTINCENDI E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - principali misure di protezione antincendi - evacuazione in caso di incendio - chiamata dei soccorsi 3) ESERCITAZIONI PRATICHE - presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili - esercitazioni sulluso degli estintori portatili 2 ore 1 ora DURATA 1 ora 1 ora\nI soggetti del Decreto Legislativo 626/94 a) LAVORATORE: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoroErrore. Il segnalibro non definito., esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. b) DATORE DI LAVOROERRORE. IL SEGNALIBRO NON DEFINITO.: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilit dellimpresa ovvero dello stabilimento; c) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni allazienda finalizzati allattivit di preve nzione e protezione dai rischi professionali nellazienda, ovvero unit produttiva; d) MEDICO COMPETENTEERRORE. IL SEGNALIBRO NON DEFINITO.: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui allart. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991. n. 277; e) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: persona designata dal datore di lavoroErrore. Il segnalibro non definito. in possesso di attitudini e capacit adeguate;\nf) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORIERRORE. IL SEGNALIBRO NON DEFINITO. PER LA SICUREZZA: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Articolo 24 - Informazione, consulenza, assistenza\n1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazioneErrore. Il segnalibro non definito. ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoroErrore. Il segnalibro non definito.. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro Errore. Il segnalibro non definito., dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonch i dispositivi di sicurezza Errore. Il segnalibro non definito.; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoroErrore. Il segnalibro non definito., al dirigenteErrore. Il segnalibro non definito. o al prepostoErrore. Il segnalibro non definito. le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonch le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle loro competenze e possibil it, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratoriErrore. Il segnalibro non definito. per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza Errore. Il segnalibro non definito. o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoroErrore. Il segnalibro non definito., ai dirigenti e ai preposti, alladempimento di tutti gli obblighi imposti dallautorit competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.\n11 12 13 13 15 18 21 25 26 30 30 33 38 38 41 43 49 50\nOBIETTIVI DIDATTICI Gli obiettivi didattici principali sono i seguenti: Obiettivi generali (competenze) Saper individuare le condizioni in cui si pu manifestare il pericolo di incendio sul luogo di lavoro Acquisire le conoscenze di base sulle misure di prevenzione degli incendi sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle condizioni di esercizio e gestionali; Conoscere le misure di protezione degli incendi disponibili in azienda e saper utilizzare i presidi antincendio elementari; Saper utilizzare gli specifici dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) per la difesa dagli effetti del fuoco.\nObiettivi specifici del modulo (apprendimenti) apprendere i concetti base della combustione; conoscere i principali parametri chimici e fisici del fuoco; distinguere le diverse tipologie dei combustibili e degli incendi; individuare le possibili sorgenti di innesco e le modalit di propagazione di un incendio.\nGli elementi che caratterizzano la combustione Premesso che un incendio, nella quasi totalit dei casi, per ci che riguarda la sostanza comburente, viene alimentato dallossigeno naturalmente contenuto nellaria, ne consegue che esso si caratterizza per tipo di combustibile e per il tipo di sorgente dinnesco.\nLa classificazione degli incendi Gli incendi vengono distinti in quattro classi, secondo lo stato fisico dei materiali combustibili, con unulteriore categoria che tiene conto delle particolari caratteristiche degli incendi di natura elettrica. classe A classe B classe C classe D incendi di materiali solidi incendi di liquidi infiammabili incendi di gas infiammabili incendi di metalli combustibili\nFiamme Le fiamme sono costituite dallemissione di luce conseguente alla combustione di gas sviluppatisi in un incendio. In particolare nellincendio di combustibili gassosi possibile valutare approssimativamente il valore raggiunto dalla temperatura di combustione dal colore della fiamma.\nScala cromatica delle temperature nella combustione dei gas Colore della fiamma Rosso nascente Rosso scuro Rosso ciliegia Giallo scuro Giallo chiaro Bianco Bianco abbagliante Temperatura (C) 525 700 900 1100 1200 1300 1500\nCalore Il calore la causa principale della propagazione degli incendi. Realizza laumento della temperat ura di tutti i materiali e i corpi esposti, provocandone il danneggiamento fino alla distruzione.\nSOSTANZE legno carbone benzina alcool etilico polietilene propano idrogeno\nPotere calorifico inferiore (MJ/Kg) 17 30-34 42 25 35-45 46 120\nLa combustione dei liquidi infiammabili Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che si sviluppano in misura differente a seconda delle condizioni di pressione e temperatura sulla superficie di separazione tra pelo libero del liquido e mezzo che lo sovrasta. Nei liquidi infiammabili la combustione avviene proprio quando, in corrispondenza della suddetta superficie i vapori dei liquidi, miscelandosi con lossigeno dellaria in concentrazioni comprese nel campo di infiammabilit, sono opportunamente innescati. Pertanto per bruciare in presenza di innesco un liquido infiammabile deve passare dallo stato liquido allo stato di vapore. Lindice della maggiore o minore combustibilit di un liquido fornito dalla temperatura di i nfiammabilit. In base alla temperatura di infiammabilit i liquidi infiammabili sono classificati come segue: Categoria A liquidi aventi punto di infiammabilit Categoria B liquidi aventi punto dinfiammabilit Categoria C liquidi aventi punto dinfiammabilit inferiore a 21 C compreso tra 21C e 65C compreso tra 65C e 125C\nSOSTANZE gasolio acetone benzina alcool metilico alcool etilico\nTemperatura di infiammabilit (C) 65 -18 -20 11 13\nCategoria C A A A A\ntoluolo olio lubrificante\nNelle applicazioni civili ed industriali i gas, compresi quelli infiammabili, sono generalmente contenuti in recipienti atti ad impedirne la dispersione incontrollata nellambiente.\nGAS LEGGERO Gas avente densit rispetto allaria inferiore a 0,8 (idrogeno, metano, etc.) Un gas leggero quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare verso lalto. GAS PESANTE Gas avente densit rispetto allaria superiore a 0,8 (GPL, acetilene, etc.) Un gas pesante quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare ed a permanere nella parte bassa dellambiente ovvero a penetrare in cunicoli o aperture praticate a livello del piano di calpestio.\nIn funzione delle loro modalit di conservazione possono essere classificati come segue:\nGAS COMPRESSO Gas che vengono conservati allo stato gassoso ad una pressione superiore a quella atmosferica in appositi recipienti detti bombole o trasportati attraverso tubazioni. La pressione di compressione pu variare da poche centinaia millimetri di colonna dacqua (rete di distribuzione gas metano per utenze civili) a qualche centinaio di atmosfere (bombole di gas metano e di aria compressa) GAS metano idrogeno gas nobili ossigeno aria CO2 (gas) Pressione di stoccaggio (bar)\nCome gi accennato, lestinzione dellincendio si ottiene per raffreddamento, sottrazione del combustibile e soffocamento. Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporaneamente mediante luso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco. di fondamentale importanza conoscere le propriet e le modalit duso delle principali sostanze estinguenti: acqua schiuma polveri idrocarburi alogenati (HALON) gas inerti agenti estinguenti alternativi allhalon\nACQUA Lacqua la sostanza estinguente per antonomasia conseguentemente alla facilit con cui pu essere reperita a basso costo. La sua azione estinguente si esplica con le seguenti modalit: abbassamento della temperatura del combustibile per assorbimento del calore; azione di soffocamento per sostituzione dellossigeno con il vapore acqueo; diluizione di sostanze infiammabili solubili in acqua fino a renderle non pi tali; imbevimento dei combustibili solidi. Luso dellacqua quale agente estinguente consigliato per incendi di combustibili solidi, con esclusione delle sostanze incompatibili quali sodio e potassio che a contatto con lacqua liberano idrogeno, e carburi che invece liberano acetilene. Lacqua risultando un buon conduttore di energia elettrica non impiegabile su impianti e apparecchiature in tensione.\nSCHIUMA La schiuma un agente estinguente costituito da una soluzione in acqua di un liquido schiumogeno. Lazione estinguente delle schiume avviene per separazione del combustibile dal comburente e per raffreddamento. Esse sono impiegate normalmente per incendi di liquidi infiammabili, e non possono essere utilizzate su parti in tensione in quanto contengono acqua. In base al rapporto tra il volume della schiuma prodotta e la soluzione acqua-schiumogeno dorigine, le schiume si distinguono in: alta espansione 1:500 - 1:1000\nPOLVERI Le polveri sono costituite da particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio, potassio, fosfati e sali organici. Lazione estinguente delle polveri prodotta dalla decomposizione delle stesse per effetto delle alte temperature raggiunte nellincendio, che d luogo ad effetti chimici sulla fiamma con azione anticatalitica ed alla produzione di anidride carbonica e vapore dacqua. I prodotti della decomposizione delle polveri pertanto separano il combustibile dal comburente, raffreddano il combustibile incendiato e inibiscono il processo della combustione. Le polveri sono adatte per fuochi di classe A, B e C, mentre per incendi di classe D devono essere utilizzate polveri speciali.\nGAS INERTI I gas inerti utilizzati per la difesa dagli incendi di ambienti chiusi sono generalmente lanidride carbonica e in minor misura lazoto. La loro presenza nellaria riduce la concentrazione del comburente fino ad impedire la combustione.\nAGENTI ESTINGUENTI ALTERNATIVI ALLHALON Gli agenti sostitutivi degli halon generalmente combinano al vantaggio della salvaguardia ambientale lo svantaggio di una minore capacit estinguente rispetto agli halon. Esistono sul mercato prodotti inertizzanti e prodotti che agiscono per azione anticatalitica. Agenti sostitutivi degli halons che sono trattati nello standard NFPA 2001 (edizione 1994): SIGLA Nome della molecola Formula bruta Nome commercia(1) le\nIl nome commerciale stato aggiunto rilevandolo dalle informazioni pubblicitarie e dalla letteratura. Esiste anche il CEA-614 (perfluoroesano) ma non trattato nella NFPA 2001. (3) La formula bruta non riportata nello standard. (4) Nei dati tecnici del FM-200 pubblicati dal distributore italiano c un errore di stampa. Loro hanno scritto CF3CHFCH3 , mentre la formula giusta appunto quella riportata in questa tabella e cio CF 3CHFCF3.\nIncendio generalizzato (flash-over) caratterizzato da: brusco incremento della temperatura; crescita esponenziale della velocit di combustione; forte aumento di emissioni di gas e di particelle incandescenti, che si espandono e vengono trasportate in senso orizzontale, e soprattutto in senso ascensionale; si formano zone di turbolenze visibili; i combustibili vicini al focolaio si autoaccendono, quelli pi lontani si riscaldano e raggiungono la loro temperatura di combustione con produzione di gas di distillazione infiammabili;\nEstinzione e raffreddamento Quando lincendio ha terminato di interessare tutto il materiale combustibile ha inizio la fase di d ecremento delle temperature allinterno del locale a causa del progressivo diminuzione dellapporto termico residuo e della dissipazione di calore attraverso i fumi e di fenomeni di conduzione termica.\nANIDRIDE CARBONICA Lanidride carbonica un gas asfissiante in quanto, pur non producendo effetti tossici sullorganismo umano, si sostituisce allossigeno dellaria. Quando ne determina una diminuzione a valori inferiori al 17% in volume, produce asfissia. Inoltre un gas che accelera e stimola il ritmo respiratorio; con una percentuale del 2% di CO 2 in aria la velocit e la profondit del respiro aumentano del 50% rispetto alle normali condizioni. Con una percentuale di CO2 al 3% laumento del 100%, cio raddoppia.\nEffetti dellirraggiamento secondo il metodo di Eisemberg ENERGIA (KW/mq) 40 26 19 5.0 2.0 1.8 1.4 EFFETTI SULLUOMO\n1% di probabilit di sopravvivenza innesco incendi di materiale infiammabile 50% di probabilit di sopravvivenza danni per operatori con indumenti di protezione esposti per lungo tempo scottature di 2 grado scottature di 1 grado limite di sicurezza per persone vestite esposte per lungo tempo\nprevenzione propriamente detta\nmisure precauzionali d'esercizio\nRealizzazione di impianti elettrici a regola d'arte Gli incendi dovuti a cause elettriche ammontano a circa il 30% della totalit di tali sinistri. Pertanto appare evidente la grande importanza che deve essere data a questa misura di prevenzione che, mirando alla realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte (Legge 46/90, norme CEI ), consegue lo scopo di ridurre drasticamente le probabilit d'incendio, evitando che limpianto elettrico costituisca causa dinnesco. Numerosissima la casistica delle anomalie degli impianti elettrici le quali possono causare principi d'incendio: corti circuiti, conduttori flessibili danneggiati, contatti lenti, surriscaldamenti dei cavi o dei motori, guaine discontinue, mancanza di protezioni, sottodimensionamento degli impianti, apparecchiature di regolazione mal funzionanti ecc. Collegamento elettrico a terra La messa a terra di impianti, serbatoi ed altre strutture impedisce che su tali apparecchiature possa verificarsi l'accumulo di cariche elettrostatiche prodottesi per motivi di svariata natura (strofinio, correnti vaganti ecc.). La mancata dissipazione di tali cariche potrebbe causare il verificarsi di scariche elettriche anche di notevole energia le quali potrebbero costituire innesco di eventuali incendi specie in quegli ambienti in cui esiste la possibilit di formazione di miscele di gas o vapori infiammabili.\nInstallazione di impianti parafulmine Le scariche atmosferiche costituiscono anch'esse una delle principali cause d'incendio. Per tale motivo specialmente in quelle zone dove l'attivit ceraunica particolarmente intensa risulta necessario provvedere a realizzare impianti di protezione da tale fenomeno, impianti che in defi-\nnitiva consistono nel classico parafulmine o nella "gabbia di Faraday". Entrambi questi tipi di impianto creano una via preferenziale per la scarica del fulmine a terra evitando che esso possa colpire gli edifici o le strutture che si vogliono proteggere. La vigente normativa prevede lobbligo dinstallazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche solo per alcuni attivit (scuole, industrie ad alto rischio dincendio). Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e degli utilizzatori di sostanze infiammabili Al fine di prevenire un incendio gli impianti di distribuzione di sostanze infiammabili vengono dotati di dispositivi di sicurezza di vario genere quali ad esempio: termostati; pressostati; interruttori di massimo livello, termocoppie per il controllo di bruciatori, dispositivi di allarme, sistemi di saturazione e sistemi di inertizzazione, etc. Un esempio dell'applicazione del sistema di saturazione quello presente nei serbatoi di benzina installati negli impianti stradali di distribuzione carburanti, nei quali l'aria che entra al momento dell'erogazione del prodotto viene introdotta dal fondo del serbatoio e fatta gorgogliare attraverso il liquido cos da saturarsi di vapori di benzina. Il sistema di inertizzazione consiste, invece, nell'introdurre al di sopra del pelo libero del liquido infiammabile, anzich aria, un gas inerte (ad es. azoto) cos da impedire del tutto la formazione di miscele infiammabili vapori-aria. Ventilazione dei locali Vista sotto l'aspetto preventivo, la ventilazione naturale o artificiale di un ambiente dove possono accumularsi gas o vapori infiammabili evita che in tale ambiente possano verificarsi concentrazioni al di sopra del limite inferiore del campo d'infiammabilit. Naturalmente nel dimensionare e posizionare le aperture o gli impianti di ventilazione necessario tenere conto sia della quantit che della densit dei gas o vapori infiammabili che possono essere presenti.\nImpianti ed attrezzature elettriche Il personale deve essere istruito sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici e in modo da essere in grado di riconoscere difetti. Le prese multiple non devono essere sovraccaricate per evitare surriscaldamenti degli impianti. Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria e posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. Tutti gli apparecchi di illuminazione producono calore e possono essere causa di incendio.\nIl fumo e l'utilizzo di portacenere Occorre identificare le aree dove il fumo delle sigarette pu costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo una delle principali cause di incendi. Nelle aree ove sar consentito fumare, occorre mettere a disposizione idonei portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente. I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, n il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti. Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili.\nRifiuti e scarti di lavorazione combustibili I rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possono entrare in contatto con sorgenti di ignizione. L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in unarea idonea fuori dell'edificio.\nOccorre SORVEGLIANZA ma anche CONTROLLO PERIODICO cio MANUTENZIONE\nIl datore di lavoro responsabile del mantenimento delle condizioni di efficenza delle attrezzature ed impianti in genere, in particolare di quelli di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve programmare, individuare gli addetti ed attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione in conformit a quanto previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamentari vigenti. Scopo dellattivit di controllo e manutenzione deve essere quello di rilevare e rimuovere qualu nque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso di apparecchiature o dei presidi antincendio. L'attivit di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.\nGli inconvenienti riscontrati durante lattivit di controllo periodica e la manutenzione ordin aria vanno registrati e comunicati ai responsabili.\nSupporti Didattici per lo svolgimento dellattivit formativa alle Aziende da parte dei Comandi Pr ovinciali\n2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO\na cura di I.A.C. Achille Cipriani - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Terni I.A.D. Luca Nassi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena\n2.1 Premessa 2.2 Misure di protezione passiva 2.2.1 Distanze di sicurezza 2.2.2 Resistenza al fuoco e compartimentazione 2.2.3 Vie di esodo (sistemi di vie duscita) 2.2.4 La reazione al fuoco dei materiali 2.3 Misure di protezione attiva 2.3.1 Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 2.3.2 Sistemi di allarme incendio 2.3.3 Segnaletica di sicurezza 2.3.4 Illuminazione di sicurezza 2.3.5 Evacuatori di fumo e di calore\n46 48 48 49 54 56 57 57 62 66 67 68\nCome gi accennato la protezione antincendio consiste nellinsieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un incendio, agendo quindi come gi illustrato sulla Magnitudo dellevento incendio . Gli interventi si suddividono in misure di protezione attiva o passiva in relazione alla necessit o meno dellintervento di un operatore o dellazionamento di un impianto.\n(NON c' il bisogno di un INTERVENTO)\n(c' il bisogno di un INTERVENTO)\nLinsieme delle misure di protezione che non richiedono lazione di un uomo o lazionamento di un impianto sono quelle che hanno come obiettivo la limitazione degli effetti dellincendio nello sp azio e nel tempo ( - garantire lincolumit dei lavoratori - limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione - contenere i danni a strutture , macchinari , beni ). Questi fini possono essere perseguiti con : barriere antincendio: isolamento delledificio; distanze di sicurezza esterne ed interne; muri tagliafuoco, schermi etc. strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate ai carichi dincendio materiali classificati per la reazione al fuoco sistemi di ventilazione sistema di vie duscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dellambiente di lavoro e alla pericolosit delle lavorazioni\nLinsieme delle misure di protezione che richiedono lazione di un uomo o lazionamento di un i mpianto sono quelle finalizzate alla precoce rilevazione dellincendio, alla segnalazione e allazione di spegnimento dello stesso. estintori rete idrica antincendi impianti di rivelazione automatica dincendio impianti di spegnimento automatici dispositivi di segnalazione e dallarme evacuatori di fumo e calore\nMisure di protezione passiva Distanze di sicurezza\nLa protezione passiva realizzata con il metodo delle barriere antincendio basata sul concetto dellinterposizione, tra aree potenzialmente soggette ad incendio, di spazi scoperti o di strutture. Nel caso di interposizione di spazi scoperti la protezione ha lo scopo di impedire la propagazione dellincendio principalmente per trasmissione di energia termica raggiante. Nella terminologia utilizzata per la stesura delle normative nazionali ed internazionali per indicare linterposizione di sp azi scoperti fra gli edifici o installazioni si usa il termine di distanze di sicurezza. Le distanze di sicurezza si distinguono in distanze di sicurezza interne e distanze di sicurezza esterne a seconda che siano finalizzate a proteggere elementi appartenenti ad uno stesso complesso o esterni al complesso stesso. Un altro tipo di distanza di sicurezza da considerarsi la distanza di protezione che definita la distanza misurata orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attivit e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dellarea su cui sorge lattivit stessa. La determinazione delle distanze di sicurezza in via teorica basata sulle determinazioni dellenergia termica irraggiata dalle fiamme di un incendio. Esistono vari modelli di calcolo che forniscono dati molto orientativi. Nelle norme antincendio ufficiali vengono introdotti invece valori ricavati empiricamente da dati ottenuti dalle misurazioni dellenergia raggiante effettuata in occasione di incendi reali e in incendi sperimentali.\nAppare evidente che compartimentare una struttura ricorrendo alla sola adozione di distanze di sicurezza comporta lutilizzo di grandi spazi che dovranno essere lasciati vuoti e costituire di per se una misura poco conveniente di realizzazione di una barriera antincendio da un punto di vista economico, anche nel caso di edifici industriali dove si dispone di solito di grandi spazi, poich cos facendo si aumenterebbero i tempi di lavorazione e i costi relativi allincremento dei servizi di trasporto dei prodotti allinterno del ciclo produttivo. Pertanto la protezione passiva si realizza anche mediante la realizzazione di elementi si separazione strutturale del tipo tagliafuoco. 2.2.2 Resistenza al fuoco e compartimentazione\nLa resistenza al fuoco delle strutture rappresenta il comportamento al fuoco degli elementi che hanno funzioni strutturali nelle costruzioni degli edifici, siano esse funzioni portanti o funzioni separanti. In termini numerici la resistenza al fuoco rappresenta lintervallo di tempo, espresso in minuti primi, di esposizione dellelemento strutturale ad un incendio, durante il quale lelemento costruttivo considerato conserva i requisiti progettuali di stabilit meccanica, tenuta ai prodotti della combustione, nel caso pi generale, di coibenza termica. La determinazione della resistenza al fuoco delle strutture si effettua generalmente mediante un metodo di calcolo globale (Circolare del Ministero dellInterno n.91 del 1961) che si basa su una relazione tra la durata presumibile dellincendio e il carico dincendio che caratterizza il compartimento in esame, facendo inoltre riferimento ad un incendio con una curva standard temperatura-tempo di regola piuttosto severa rispetto alle possibili condizioni reali. Pi specificatamente la resistenza al fuoco pu definirsi come lattitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare: la stabilit al tenuta lisolamento termico R E I\nR - stabilit lattitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto lazione del fuoco; E - tenuta attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare ne produrre -se sottoposto allazione del fuoco su un lato- fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto al fuoco; I - isolamento termico\nPertanto: con il simbolo REI si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la stabilit, la tenuta e lisolamento termico; con il simbolo RE si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la stabilit e la tenuta; con il simbolo R si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la stabilit; quindi in relazione ai requisiti degli elementi strutturali in termini di materiali da costruzione utilizzati e spessori realizzati, essi vengono classificati da un numero che esprime i minuti primi per i quali conservano le caratteristiche suindicate in funzione delle lettere R, E o I, come di seguito indicato per alcuni casi:\nR 45 RE 45 REI 45\nR 60 RE 60 REI 60\nR 120 RE 120 REI 120\nLe barriere antincendio realizzate mediante interposizione di elementi strutturali hanno invece la funzione di impedire la propagazione degli incendi sia lineare (barriere locali) che tridimensionale (barriere totali) nellinterno di un edificio, nonch, in alcuni casi, quella di consentire la riduzione delle distanze di sicurezza.\nPer una completa ed efficace compartimentazione i muri tagliafuoco non dovrebbero avere aperture, ma ovvio che in un ambiente di lavoro necessario assicurare unagevole comunicazione tra tutti gli ambienti destinati, anche se a diversa destinazione duso. Pertanto inevitabile realizzare le comunicazioni e dotarle di elementi di chiusura aventi le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del muro su cui sono applicati. Tali elementi di chiusura si possono distinguere in: porte incernierate porte munite di sistemi di chiusura automatica quali fusibili, cavetti e contrappesi o sistemi idraulici o a molla, che in caso dincendio fanno chiudere il serramento;\nporte scorrevoli porte sospese ad una guida inclinata di pochi gradi rispetto al piano orizzontale mediante ruote fissate al pannello. Normalmente stanno in posizione aperta trattenute da un contrappeso e da un cavo in cui inserito un fusibile che in caso dincendio si fonde liberando il contrappeso e permettendo alla porta di chiudersi;\nporte a ghigliottina porte installate secondo un principio analogo a quello adottato per le porte scorrevoli, ma con la differenza che in questo caso il pannello viene mantenuto sospeso sopra lapertura e le guide sono verticali.\n--------------Per quanto attiene al trattamento delle strutture, ormai alquanto noto che alcuni particolari rivestimenti tra i quali vernici intumescenti, conseguono una vera e propria azione protettiva delle strutture sulle quali sono applicate, realizzando un grado di resistenza al fuoco determinato sperimentalmente. Prerogativa essenziale di questi elementi protettivi di essere ininfiammabili, di possedere capacit isolanti al calore, nonch la particolarit di rigonfiarsi, schiumando, generando cos uno strato coibente ed isolante, quando sono investite dalla fiamma o da una sorgente di calore ad alta temperatura.\nVie di esodo (sistemi di vie duscita)\nNonostante il massimo impegno per prevenire linsorgere di un incendio e la massima attenz ione nelladozione dei pi moderni mezzi di rivelazione, segnalazione e spegnimento di un incendio, non si pu escludere con certezza la possibilit che lincendio stesso si estenda con produzione di calore e fumi tale da mettere a repentaglio la vita umana. In considerazione di tutto ci, il problema dellesodo delle persone minacciate da un incendio un iversalmente riconosciuto di capitale importanza, a tal punto da comportare soluzioni tecniche irrinunciabili. Le soluzioni tecniche finalizzate allesodo delle persone dai locali a rischio dincendio nelle migliori condizioni di sicurezza possibile in caso dincendio o di qualsiasi altra situazione di pericolo reale o presunto. Gli elementi fondamentali nella progettazione del sistema di vie duscita si possono fissare in: - dimensionamento e geometria delle vie duscita; - sistemi di protezione attiva e passiva delle vie duscita; - sistemi di identificazione continua delle vie duscita (segnaletica, illuminazione ordinaria e di sicurezza) In particolare il dimensionamento delle vie duscita dovr tenere conto del massimo affollamento ipotizzabile nelledificio (prodotto tra densit di affollamento -persone al mq- e superficie degli ambienti soggetti ad affollamento di persone -mq-) nonch della capacit desodo delledificio (numero di uscite, larghezza delle uscite, livello delle uscite rispetto al piano di campagna)\nDECRETO LEGISLATIVO 626/94 Art.33 porte e portoni nei locali di lavoro\nLuoghi di lavoro con pericolo di esplosione e dincendio con pi di 5 lavoratori 1 uscita da 1,20 mt ogni 5 lavoratori\nLuoghi di lavoro in genere fino a 25 lavoratori tra 26 e 50 lavoratori tra 51 e 100 lavoratori 1 uscita da 0,90 mt 1 uscita da 1,20 mt 1 uscita da 0,90 mt 1 uscita da 1,20 mt 1 uscita da 0,90 mt 1 uscita da 1,20 mt +1 uscita da 1,20 mt per ogni 50 lavoratori o frazione compresa tra 10 e 50 da calcolarsi limitatamente alleccedenza rispetto a 100 La tolleranza ammessa pari al 5% in meno. Limitatamente ai luoghi di lavoro che non presentano pericolo di esplosione e dincendio il numero delle uscite pu essere minore purch la loro larghezza complessiva non risulti inferiore a quanto prescritto.\ncon pi di 100 lavoratori\nLa reazione al fuoco di un materiale rappresenta il comportamento al fuoco del medesimo materiale che per effetto della sua decomposizione alimenta un fuoco al quale esposto, partecipando cos allincendio. La reazione al fuoco assume particolare rilevanza nelle costruzioni, per la caratterizzazione dei materiali di rifinitura e rivestimento, delle pannellature, dei controsoffitti, delle decorazioni e simili, e si estende anche agli articoli di arredamento, ai tendaggi e ai tessuti in genere. Per la determinazione della reazione al fuoco di un materiale non sono proponibili metodi di calcolo e modelli matematici, essa viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio. In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con laumentare della loro partecipazione alla combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili. Specifiche norme di prevenzione incendi prescrivono per alcuni ambienti in funzione della loro destinazione duso e del livello del rischio dincendio luso di materiali aventi una determinata classe di reazione al fuoco. Il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dellInterno ed altri laboratori privati legalmente riconosciuti dal Ministero stesso, rilasciano a seguito di prove sperimentali un certificato di prova, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione di materiale sottoposto ad esame. La reazione al fuoco di un materiale pu essere migliorata mediante specifico trattamento di ignifugazione, da realizzarsi con apposite vernici o altri rivestimenti, che ne ritarda le condizioni favorevoli allinnesco dellincendio, riducendo inoltre la velocit di propagazione della fiamma e i fenomeni di post-combustione.\nMisure di protezione attiva Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi\nGli estintori sono in molti casi i mezzi di primo intervento pi impiegati per spegnere i principi di incendio. Vengono suddivisi in: estintori portatili estintori carrellati Gli estintori portatili Sono concepiti per essere utilizzati a mano ed hanno un peso che non pu superare 20 Kg. Essi vengono classificati in base alla loro capacit estinguente. Infatti sono sperimentati su fuochi di diversa natura classificati in base al tipo di combustibile. Classe A Classe B Classe C Classe D fuochi di solidi con formazione di brace fuochi di liquidi infiammabili fuochi di gas infiammabile fuochi di metalli\nLa scelta dellestintore va fatta in base al tipo di incendio ipotizzabile nel locale da proteggere. Su ciascun estintore sono indicate le classi dei fuochi ed i focolai convenzionali che in grado di estinguere (esempio: 21A 89BC). Per norma devono essere di colore rosso e riportate una etichetta con le istruzioni e le condizioni di utilizzo. La posizione deve essere scelta privilegiando la facilit di accesso, la visibilit e la possibilit di raggiungere uno percorrendo al massimo 20 m. Loperatore deve usare lestintore avendo cura di mettersi sopravvento, cercando di colpire con il getto di scarica la base del focolaio senza provocare la fuoriuscita di liquidi infiammabili dal loro contenitore. Nel caso in cui operino contemporaneamente due estintori, le persone che li utilizzano devono disporsi sfalsate di circa 90. Ulteriori valutazioni sulle corrette tecniche di intervento con gli estintori saranno fatte nella parte conclusiva del corso nella quale vengono previste esercitazioni pratiche di spegnimento. Gli estintori carrellati Hanno le medesime caratteristiche funzionali degli estintori portatili ma, a causa delle maggiori dimensioni e peso, presentano una minore praticit duso e manegevolezza connessa allo spostamento del carrello di supporto.\nLa loro scelta pu essere dettata dalla necessit di disporre di una maggiore capacit estinguente e sono comunque da considerarsi integrativi di quelli portatili. Vengono di seguito citate le varie tipologie di estintori:\n- ad acqua, ormai in disuso, - a schiuma, adatto per liquidi infiammabili, - ad idrocarburi alogenati, adatto per motori di macchinari, - a polvere, adatto per liquidi infiammabili ed apparecchi elettrici, - ad anidride carbonica, idoneo per apparecchi elettrici; per queste ultime due tipologie di estintori, di uso pi diffuso, vengono fornite ulteriori informazioni:\nEstintori a polvere Per il lancio delle polveri antincendio si adoperano estintori costituiti da un involucro metallico, contenente la miscela di bicarbonato di sodio e polvere inerte; collegato ad una bombola di gas compresso o liquefatto (CO2). Il gas propellente della polvere pu essere CO2, per estintori di capacit sino a 30 Kg.; per gli estintori di maggiore capacit il gas aria, o meglio azoto in pressione (150 ate). Il CO2 contenuto nella bomboletta, interna od esterna allestintore, circa, in peso, 1/10 della polvere da espellere. Un sistema di tubicini, opportunamente disposti nellinterno dellestintore, distribuisce con regolarit la pressione in tutta la massa, sommovendo la polvere e favorendo la rapida ed uniforme espulsione attraverso un tubo pescante collegato alla manichetta di gomma di erogazione al termine della quale sistemato un cono diffusore oppure una lancia con comando a pistola. Estintore ad anidride carbonica Gli estintori a CO2 sono costituiti da una bombola collaudata e revisionata ogni 5 anni dallISPESL (ex ANCC) - per una pressione di carica, a 15C. a 250 ate; da una valvola di erogazione a volantino o a leva e da una manichetta snodata - rigida o flessibile - con allestremit un diffusore in materiale isolante. Il congegno di apertura della bombola pu essere: con valvola di comando a leva, con tenuta in ebanite normalmente usata per gli estintori portatili; con valvola di comando a vite, con tenuta in ebanite normalmente usata per gli estintori carrellati. Sullogiva della bombola - in colore grigio chiaro - sono punzonati i dati di esercizio, di collaudo e delle revisioni.\nAllestremit della manichetta dellestintore montato un cono diffusore di gomma, ebanite o bachelite. Sconsigliabile il metallo che potrebbe venire a contatto con parti elettriche in tensione. Al momento dellapertura della bombola - a mezzo delle valvole - il liquido spinto dalla pressione interna, sale attraverso un tubo pescante, passa attraverso la manichetta raggiungendo il diffusore dove, uscendo allaperto, una parte evapora istantaneamente provocando un brusco abbassamento di temperatura (- 79 C.) tale da solidificare laltra parte in una massa gelida e leggera detta neve carbonica o ghiaccio secco. La neve carbonica si adagia sui corpi che bruciano, si trasforma rapidamente in gas sottraendo loro una certa quantit di calore; il gas poi, essendo pi pesante dellaria, circonda i corpi infiammabili e, provocando un abbassamento della concentrazione di ossigeno, li spegne per soffocamento. Nei locali chiusi occorre prevedere una quantit di anidride carbonica pari al 30 % della cubatura del locale stesso per ottenere lo spegnimento dellincendio per saturazione dossigeno.\nDeterminazione del numero degli estintori da installare determinato da disposizioni di legge solo in alcuni casi (alberghi, autorimesse etc.). Negli altri casi si deve eseguire il criterio di disporre questi mezzi di primo intervento in modo che siano prontamente disponibili ed utilizzabili. Si pu ritenere che sia sufflciente disporre di un numero di estintori in modo che almento uno di questi possa essere raggiunto con un percorso non superiore a 15 m circa. Ne consegue che la distanza tra gruppi di estintori deve essere circa 30 m.\nPosizionamento degli estintori Debbono essere sempre posti nella massima evidenza, in modo da essere individuati immediatamente, preferibilmente vicino alle scale od agli accessi. Estintori, di tipo idoneo, saranno inoltre posti in vicinanza di rischi speciali (quadri elettrici, cucine, impianti per la produzione di calore a combustibile solido, liquido o gassoso eccetera). Gli estintori potranno essere poggiati a terra od attaccati alle pareti, mediante idonei attacchi che ne consentano il facile sganciamento; se l'estintore non pu essere posto in posizione ben visibile da\nA protezione delle attivit industriali o civili caratterizzate da un rilevante rischio viene di norma istallata una rete idrica antincendio collegata direttamente, o a mazzo di vasca di disgiunzione, allacquedotto cittadino. La presenza della vasca di disgiunzione necessaria ogni qualvolta lacquedotto non garantisca continuit di erogazione e sufficiente pressione. In tal caso le caratteristiche idrauliche richieste agli erogatori (idranti UNI 45 oppure UNI 70) vengono assicurate in termini di portata e pressione dalla capacit della riserva idrica e dal gruppo di pompaggio. La rete idrica antincendi deve, a garanzia di affidabilit e funzionalit, rispettare i seguenti criteri progettuali: - Indipendenza della rete da altre utilizzazioni. - Dotazione di valvole di sezionamento. - Disponibilit di riserva idrica e di costanza di pressione. - Ridondanza del gruppo pompe. - Disposizione della rete ad anello. - Protezione della rete dallazione del gelo e della corrosione. - Caratteristiche idrauliche pressione - portata (50 % degli idranti UNI 45 in fase di erogazione con portata di 120 lt/min e pressione residua di 2 bar al bocchello). - Idranti (a muro, a colonna, sottosuolo o naspi) collegati con tubazioni flessibili a lance erogatrici che consentono, per numero ed ubicazione, la copertura protettiva dellintera attivit. Nelle esercitazioni previste a completamento del corso verranno illustrate le caratteristiche tecnico funzionali delle manichette, delle lance nebulizzatrici e dei divisori etc., costituenti il necessario materiale di corredo dellimpianto idrico antincendi. Un breve cenno va dedicato alla rete antincendi costituita da naspi che rappresenta, per la possibilit di impiego anche da parte di personale non addestrato, una valida alternativa agli idranti soprattutto per le attivit a rischio lieve. Le reti idriche con naspi vengono di solito collegate alla normale rete sanitaria, dispongono di tubazioni in gomma avvolte su tamburi girevoli e sono provviste di lance da 25 mm. con getto regolabile (pieno o frazionato) con portata di 50 lt/min ad 1,5 bar.\nTali impianti possono classificarsi in base alle sostanze utilizzate per lazione estinguente: - Impianti ad acqua SPRINKLER (ad umido, a secco, alternativi, a preallarme, a diluvio etc.); - Impianti a schiuma; - Impianti ad anidride carbonica; - Impianti ad halon; - Impianti a polvere. Un impianto automatico di estinzione ad acqua consta di pi parti: - Fonte di alimentazione (acquedotto, serbatoi, vasca, serbatoio in pressione); - Pompe di mandata; - Centralina valvolata di controllo e allarme; - Condotte montanti principali; - Rete di condotte secondarie; - Serie di testine erogatrici (sprinkler). Lerogazione di acqua pu essere comandata da un impianto di rilevazione - incendi, oppure essere provocata direttamente dalla apertura delle teste erogatrici: per fusione di un elemento metallico o per rottura, a determinate temperature, di un elemento termosensibile a bulbo che consente in tal modo la fuoriuscita dacqua.\nTipi dimpianto - Ad umido\n: tutto limpianto permanentemente riempito di acqua in pressione: il sistema pi rapido e si pu adottare nei locali in cui non esiste rischio di gelo. - A secco : la parte dimpianto non protetta, o sviluppantesi in ambienti soggetti a gelo, riempita di aria in pressione: al momento dellintervento una valvola provvede al riempimento delle colonne con acqua. - Alternativi : funzionano come impianti a secco nei mesi freddi e ad umido nei mesi caldi. - A pre-allarme : sono dotati di dispositivo che differisce la scarica per dar modo di escludere i falsi - allarmi. - A diluvio :impianti con sprinklers aperti alimentati da valvole ad apertura rapida in grado di fornire rapidamente grosse portate. Gli impianti a schiuma sono concettualmente simili a quelli ad umido e differiscono per la presenza di un serbatoio di schiumogeno e di idonei sistemi di produzione e scarico della schiuma (versatori). Impianti di anidride carbonica, ad halon, a polvere: hanno portata limitata dalla capacit geometrica della riserva (batteria di bombole, serbatoi). Gli impianti a polvere, non essendo lestinguente un fluido, non sono in genere costituiti da condotte, ma da teste singole autoalimentate da un serbatoio incorporato di modeste capacit. La pressurizzazione sempre ottenuta mediante un gas inerte (azoto, anidride carbonica).\nImpianti di rivelazione automatica dincendio\nTali impianti rientrano a pieno titolo tra i provvedimenti di protezione attiva e sono finalizzati alla rivelazione tempestiva del processo di combustione prima cio che questo degeneri nella fase di incendio generalizzato. Dal diagramma seguente si deduce che fondamentale riuscire ad avere un TEMPO DINTERVENTO possibilmente inferiore al tempo di prima propagazione, ossia intervenire prima che si sia verificato il flash over; infatti siamo ancora nel campo delle temperature relativamente basse, lincendio non si ancora esteso a tutto il sistema e quindi ne pi facile lo spegnimento ed i danni sono ancora contenuti. Dal diagramma qualitativo riportato di seguito si pu vedere che lentit dei danni, se non si interviene prima, ha un incremento notevole non appena si verificato il flash over. Pertanto un impianto di rivelazione automatica trova il suo utile impiego nel ridurre il TE MPO REALE e consente: - di avviare un tempestivo sfollamento delle persone, sgombero dei beni etc; - di attivare un piano di intervento; - di attivare i sistemi di protezione contro lincendio (manuali e/o automatici di spegnimento).\nRivelatori dincendio - Generalit I rivelatori di incendio possono essere classificati in base al fenomeno chimico-fisico rilevato in: - di calore Rilevatori - di fumo (a ionizzazione o ottici) - di gas - di fiamme\noppure in base al metodo di rivelazione: - statici (allarme al superamento di un valore di soglia) - differenziali (allarme per un dato incremento) - velocimetrici (allarme per velocit di incremento).\nLa suddivisione pu essere infine effettuata in base al tipo di configurazione del sistema di controllo dellambiente: - puntiformi Rilevatori - a punti multipli (poco diffusi) - lineari (poco diffusi). In sintesi potremo quindi definire un rilevatore automatico dincendio come un dispositivo installato nella zona da sorvegliare che in grado di misurare come variano nel tempo grandezze tipiche della combustione, oppure la velocit della loro variazione nel tempo, oppure la somma di tali variazioni nel tempo. Inoltre esso in grado di trasmettere un segnale dallarme in un luogo opportuno quando il valore della grandezza tipica misurata supera oppure inferiore ad un certo valore prefissato (soglia). Limpianto di rivelazione pu essere definito come un insieme di apparecchiature fisse utilizzate per rilevare e segnalare un principio dincendio. Lo scopo di tale tipo dimpianto quello di segnalare tempestivamente ogni principio dincendio, evitando al massimo i falsi allarmi, in modo che possano essere messe in atto le misure necessarie per circoscrivere e spegnere lincendio. E opportuno sottolineare e precisare la differenza sostanziale tra i termini di rilevazione e rivelazione. Rilevazione dincendio non altro che la misura di una grandezza tipica legata ad un fenomeno fisico provocato da un incendio. Avvenuta la rilevazione, con il superamento del valore di soglia, si ha la rivelazione quando la notizia che si sta sviluppando lincendio viene comunicata (rivelata) al sistema (uomo o dispositivo automatico) demandato ad intervenire.\nComponenti dei sistemi automatici di rivelazione Un impianto rilevazione automatica dincendio generalmente costituito da : RILEVATORI AUTOMATICI DINCENDIO; CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE; DISPOSITIVI DALLARME; COMANDI DATTIVAZIONE; ELEMENTI DI CONNESSIONE PER IL TRASFERIMENTO DI ENERGIA ED INFORMAZIONI. Evidentemente vi possono essere impianti che hanno componenti in pi o in meno rispetto a quelli elencati. La centrale di controllo e segnalazione garantisce lalimentazione elettrica (continua e stabilizzata ) di tutti gli elementi dellimpianto ed di solito collegata anche ad una sorgente di energia altern ativa (batterie, gruppo elettrogeno, gruppo statico ecc.) che garantisce il funzionamento anche in caso di mancanza ENEL.\nAvvenuto lincendio, lallarme pu essere locale o trasmesso a distanza. Lintervento pu essere manuale (azionamento di un estintore o di un idrante, intervento squadre VV.F.) oppure automatico (movimentazione di elementi di compartimentazione e/o aereazione, azionamento di impianti di spegnimento automatico, dinertizzazione, predisposizione di un piano esodo). Un approfondito studio delle operazioni svolte manualmente (uomo) ed automaticamente (apparecchiature) e la loro interconnessione e sequenza temporale e procedurale pu evitare falsi allarmi e mancati funzionamenti oppure ridurne gli effetti negativi. Ad esempio nel caso di un impianto di rivelazione automatica collegato ad un impianto fisso di spegnimento a pioggia preferibile, se possibile, che in seguito ad un allarme un operatore possa visualizzare sul pannello di controllo della centrale in quale zona dellinsediamento stato rilevato lincendio (presunto); effettuato un controllo visivo, solo se effettivamente in corso un incendio, loperatore aziona limpianto di spegnimento. E opportuno quindi perseguire soluzioni equilibrate che prevedono un grado dautomazione compatibile con le soluzioni tecnologiche gi ampiamente collaudate affidando alluomo il compito di effettuare i controlli che si rendessero necessari. Tali tipi dimpianti trovano valide applicazioni in presenza di: - Depositi intensivi; - Depositi di materiali e/o sostanze ad elevato valore specifico; - Ambienti con elevato carico dincendio, non compartimentabili; - Ambienti destinati ad impianti tecnici difficilmente accessibili e controllabili (cunicoli, cavedi, intercapedini al di sopra di controsoffitti etc.).\nSegnaletica di Sicurezza, riferita in particolare ai rischi presenti nellambiente di l avoro\nDECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, D. 493. ( Estratto ) Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.\n1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attivit privati o pubblici di cui all'artico lo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626e successive modifiche .\nsegnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivit o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, o che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale; segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo; segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento; segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;\nObblighi del datore di lavoro ( Art. 2. ) Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformit all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di: a) b) c) d) e) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte, vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.\nInformazione e formazione ( Art. 4. ) 1. Il datore di lavoro provvede affinch:\ni lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unit produttiva.\nmateriali radioattivi o ionizzanti\npericolo carrelli in movimento\ndirezione uscita demergenza\nL impianto di illuminazione di Sicurezza deve fornire, in caso di mancata erogazione della fornitura principale della energia elettrica e quindi di luce artificiale, una illuminazione sufficiente a permettere di evacuare in sicurezza i locali (intensit minima di illuminazione 5 lux). Dovranno pertanto essere essere illuminate le indicazioni delle porte e delle uscite di sicurezza, i segnali indicanti le vie di esodo, i corridoi e tutte quelle parti che necessario percorrere per raggiungere unuscita verso luogo sicuro. E opportuno, per quanto possibile, che le lampade ed i segnali luminosi dellimpianto luci di sicurezza non siano posizionati in alto (la presenza di fumo ne potrebbe ridurre la visibilit in maniera drastica sin dai primi momenti). LImpianto deve essere alimentato da una adeguata fonte di energia quali batterie in tampone o batterie di accumulatori con dispositivo per la ricarica automatica (con autonomia variabile da 30 minuti a 3 ore, a secondo del tipo di attivit e delle circostanze) oppure da apposito ed idoneo gruppo elettrogeno; lintervento dovr comunque avvenire in automatico, in caso di mancanza della fornitura principale dellenergia elettrica, entro 5 secondi circa (se si tratta di gruppi elettrogeni il tempo pu raggiungere i 15 secondi). In caso di impianto alimentato da gruppo elettrogeno o da batterie di accumulatori centralizzate sar necessario posizionare tali apparati in luogo sicuro, non soggetto allo stesso rischio di incendio della attivit protetta; in questo caso il relativo circuito elettrico deve essere indipendente da qualsiasi altro ed essere inoltre protetto dai danni causati dal fuoco, da urti, ecc.\nTali sistemi di protezione attiva dallincendio sono di frequente utilizzati in combinazione con i mpianti di rivelazione e sono basati sullo sfruttamento del movimento verso lalto delle masse di gas caldi generate dallincendio che, a mezzo di aperture sulla copertura, vengono evacuate allesterno. Gli evacuatori di fumo e calore (EFC) consentono pertanto di: Agevolare lo sfollamento delle persone presenti e lazione dei soccorritori grazie alla maggiore probabilit che i locali restino liberi da fumo almeno fino ad unaltezza da terra tale da non co mpromettere la possibilit di movimento. Agevolare lintervento dei soccorritori rendendone pi rapida ed efficace lopera. Proteggere le strutture e le merci contro lazione del fumo e dei gas caldi, riducendo in particolare il rischio e di collasso delle strutture portanti. Ritardare o evitare lincendio a pieno sviluppo - flash over. Ridurre i danni provocati dai gas di combustione o da eventuali sostanze tossiche e corrosive originate dallincendio. Gli EFC devono essere installati, per quanto possibile, in modo omogeneo nei singoli compartimenti, a soffitto in ragione, ad esempio, di uno ogni 200 m2 (su coperture piane o con pendenza minore del 20 %) come previsto dalla regola tecnica di progettazione costituita dalla norma UNI - VVF 9494.\nLa ventilazione dei locali pu essere ottenuta con vari sistemi: lucernari a soffitto possono essere ad apertura comandata dello sportello o ad apertura per rottura del vetro, che deve essere allora del tipo semplice ventilatori statici continui la ventilazione in questo caso avviene attraverso delle fessure laterali continue. Lingresso dellacqua impedito da schermi e cappucci opportunamente disposti. In taluni casi questo tipo dotato di chiusura costituita da una serie di sportelli con cerniera centrale o laterale, la cui apertura in caso dincendio avviene automaticamente per la rottura di un fusibile sfoghi di fumo e di calore il loro funzionamento in genere automatico a mezzo di fusibili od altri congegni. La loro apertura pu essere anche manuale. E preferibile avere il maggior numero possibile di sfoghi, al fine di ottenere che il sistema di ventilazione entri in funzione il pi presto possibile in quanto la distanza tra leventuale incendio e lo sfogo sia la pi piccola possibile aperture a shed si possono prestare ad ottenere dei risultati soddisfacenti, se vengono predisposti degli sportelli di adeguate dimensioni ad apertura automatica o manuale superfici vetrate normali linstallazione di vetri semplici che si rompano sotto leffetto del calore pu essere adottata a cond izione che sia evitata la caduta dei pezzi di vetro per rottura accidentale mediante rete metallica di protezione\nSupporti Didattici per lo svolgimento dellattivit formativa alle Aziende da parte dei Comandi Provinciali\n3- PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO\na cura di C.T.A. Gianmario GNECCHI - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo\n3.1 Il piano di emergenza in caso di incendio 3.1.1 Che cosa un piano di emergenza 3.2 Procedure da adottare quando si scopre un incendio 3.3 Procedure da adottare in caso di allarme 3.4 Modalit di evacuazione (Il piano di evacuazione) 3.5 Le procedure di chiamata dei servizi di soccorso 3.6 Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento 3.7 Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalit procedurali-operative 3.7.1 Premessa 3.7.2 Esempi applicativi 3.7.3 Ospedali 3.7.4 Scuole 3.7.5 Albergo\n71 72 75 76 77 77 78 79 79 84 85 93 105\nSpiegare lo scopo del piano di emergenza; Descrivere che cosa sono i piani di emergenza e come sono strutturati; Spiegare che cosa sono le procedure operative; Spiegare i primi comportamenti da mettere in atto quando si scopre un incendio e quando ci si trova in una situazione di allarme Insegnare a realizzare un semplice piano di emergenza con lo schema griglia/scheda/procedura; Illustrare alcuni esempi di piani di emergenza\nIl peggiore piano di emergenza non avere nessun piano. Il secondo peggiore piano averne due. In unazienda, grande o piccola che sia, trovarsi coinvolti in un emergenza per incendio o per infortunio - pur sembrando ad alcuni una probabilit abbastanza remota - non del tutto impossibile. La conferma la si pu avere con una rapida analisi dei dati statistici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che in Italia ogni anno svolge oltre 600.000 interventi di soccorso tecnico urgente. Di questi, circa 40.000 sono correlati ad emergenze verificatesi in attivit lavorative. Inipendentemente dai materiali depositati o impiegati nelle lavorazioni e dalle caratteristiche costruttive ed impiantistiche dellazienda, uno degli aspetti che hanno avuto (e sempre avranno) grande impatto sullevoluzione dellevento-emergenza quello relativo a come sono stati affrontati i primi momenti, nellattesa dellarrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco. Uno strumento basilare per la corretta gestione degli incidenti (siano essi incendi, infortuni, fughe di gas o spillamenti di sostanze pericolose) il cosiddetto piano di emergenza. In tale documento sono contenute quelle informazioni-chiave che servono per mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre permettendo di ottenere nel pi breve tempo possibile i seguenti obiettivi principali: salvaguardia ed evacuazione delle persone messa in sicurezza degli impianti di processo compartimentazione e confinamento dellincendio protezione dei beni e delle attrezzature estinzione completa dellincendio.\nChe cosa un piano di emergenza\nScopo Lo scopo dei piani di emergenza quello di consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzati, determinando una o pi sequenze di azioni che sono ritenute le pi idonee per avere i risultati che ci si prefigge al fine di controllare le conseguenze di un incidente.\nObiettivi La stesura del piano di emergenza consente di raggiungere diversi obiettivi, gi a partire dai momenti preliminari nei quali si valuta il rischio ed il Management inizia ad identificare con maggiore precisione gli incidenti che possono verificarsi nellattivit lavorativa. Tra gli obiettivi di un piano di emergenza, ad esempio, ci sono i seguenti: raccogliere in un documento organico e ben strutturato quelle informazioni che non possibile ottenere facilmente durante lemergenza; fornire una serie di linee-guida comportamentali e procedurali che siano il distillato dellesperienza di tutti i componenti dellAzienda e rappresentano pertanto le migliori azioni da intraprendere; disporre di uno strumento per sperimentare la simulazione dellemergenza e promuovere organicamente lattivit di addestramento aziendale.\nStruttura La struttura di un piano di emergenza, ovviamente, varia molto a seconda del tipo di attivit, del tipo di azienda, della sua conformazione, del numero di dipendenti e dipende da una serie di parametri talmente diversificati che impediscono la creazione di un solo modello standard valido per tutti i casi. Ci non significa che tutte le emergenze sono sempre diverse luna dallaltra. Anzi. I pi esperti gestori di emergenza (ad esempio le squadre di Vigili del Fuoco), infatti, riescono a trovare sempre pi aspetti di similarit tra unemergenza e unaltra, che non di differenza. quindi possibile delineare con sufficiente precisione i metodi per la strutturazione dei piani di emergenza ed elencare inoltre alcuni contenuti di base comuni a tutti i piani.\nProcedure La pre-pianificazione definibile come un documento scritto che risulta dalla raccolta di informazioni sia generali che dettagliate pronte per essere usate dal personale dellazienda e dagli enti di\nsoccorso pubblico per determinare il tipo di risposta per incidenti ragionevolmente prevedibili in una determinata attivit. Questi pre-piani identificano i pericoli potenziali, le condizioni e le situazioni particolari. Consentono di avere la possibilit di un differente punto di vista e disporre di specifiche informazioni che impossibile ottenere durante unemergenza. Le procedure sono la rappresentazione, in genere schematica, delle linee-guida comportamentali ed operative che scandiscono i vari momenti dellemergenza. Come vedremo in seguito, tale schematizzazione pu essere realizzata su diversi livelli. Le Procedure Operative Standard forniscono un valido insieme di direttive tramite le quali il personale pu operare efficacemente, efficientemente e con maggiore sicurezza. In mancanza di appropriate procedure un incidente diventa caotico, causando confusione ed incomprensione ed aumentando il rischio di infortuni.\nPersone Il contenuto del piano di emergenza deve innanzitutto focalizzare su alcune persone/gruppi - chiave come gli addetti al reparto, al processo di lavorazione, ecc., dei quali il piano deve descrivere il comportamento, le azioni da intraprendere e quelle da non fare. Al verificarsi dellemergenza, comunque, possono facilmente trovarsi coinvolte anche persone di altri reparti o presenti in azienda come i clienti, i visitatori, i dipendenti di altre societ di manutenzione ecc. Il piano deve prendersi cura anche di questi. Inoltre, nel momento in cui lemergenza pu riguardare anche le aree esterne allazienda o comunque altre Organizzazioni o Servizi la cui attivit in qualche modo correlata, il piano di emergenza deve prevedere il da farsi anche per queste persone/organizzazioni. Ad esempio, se un Ospedale ha un incendio nel reparto di Pronto Soccorso, chiaro che dal quel momento le emergenze sanitarie vanno dirottate su altri Ospedali (o su altri Reparti). Se unazienda ha ipotizzato un evento incidentale come un rilascio di sostanze pericolose, il suo piano di emergenza deve senzaltro comprendere le procedure di evacuazione delle aree circostanti (e non una cosa da poco!). Ricordiamo ancora una volta che lobiettivo primario del piano di emergenza la salvaguardia delle persone, siano esse dipendenti dellazienda, clienti, visitatori o abitanti delle aree circostanti. Una figura che non pu mai mancare nella progettazione del piano di emergenza quella di un Gestore Aziendale dellEmergenza al quale vanno delegati poteri decisionali e la possibilit di prendere decisioni anche arbitrarie, al fine di operare nel migliore dei modi e raggiungere gli obiettivi stabiliti.\nAzioni Le azioni previste nel piano di emergenza devono assolutamente essere correlate alla effettiva capacit delle persone di svolgere determinate operazioni. Non possibile attribuire compiti particolari a\nchi non stato adeguatamente addestrato. Occorre ricordare che in condizioni di stress e di panico le persone tendono a perdere la lucidit e pertanto il piano di emergenza va strutturato tenendo conto di questo aspetto. Poche, semplici, efficaci azioni sono meglio che una serie di incarichi complicati nei quali il rischio di saltare alcuni passagi fondamentali molto alto.\nLe procedure da adottare in caso di incendio sono differenziate, soprattutto per la sequenza delle azioni, tra i diversi tipi di insediamento (uffici, edifici con afflusso di pubblico, aziende, ecc.). Ci nonostante, in questo paragrafo riassumiamo quegli aspetti che sono comuni alle diverse situazioni dei luoghi e degli eventi incidentali.\nProcedure da adottare quando si scopre un incendio: Comportarsi secondo le procedure pre-stabilite (ove esistono) Se si tratta di un principio di incendio valutare la situazione determinando se esiste la possibilit di estinguere immediatamente lincendio con i mezzi a portata di mano Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si sicuri di riuscirvi Dare immediatamente lallarme al 115 Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica, ecc. limitare la propagazione del fumo e dellincendio chiudendo le porte di accesso/compartimenti Iniziare lopera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle e con lassistenza di altre persone accertarsi che ledificio venga evacuato se non si riesce a mettere sotto controllo lincendio in breve tempo, portarsi allesterno delledificio e dare le adeguate indicazioni alle squadre dei Vigili del Fuoco.\nAnche per questo aspetto, le procedure da adottare in caso di allarme sono differenziate, tra i diversi tipi di insediamento (uffici, edifici con afflusso di pubblico, aziende, ecc.). Esistono comunque diversi aspetti sempre presenti, che riassumiamo nel seguente schema:\nMantenere la calma (la conoscenza approfondita delle procedure aiuta molto in questo senso, cos come\nladdestramento periodico che aiuta a prendere confidenza con le operazioni da intraprendere)\nAttenersi scrupolosamente a quanto previsto nei piani di emergenza Evitare di trasmettere il panico ad altre persone prestare assistenza a chi si trova in difficolt, se avete la garanzia di riuscire nellintento allontanarsi immediatamente, secondo procedure (ad esempio in unazienda pu essere necessario mettere\nin sicurezza gli impianti di processo; oppure in una scuola pu essere necessario che il docente prenda con s il registro della classe per poter effettuare le verifiche sullavvenuta evacuazione di tutti gli alunni)\nnon rientrare nelledificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalit\nModalit di evacuazione (Il piano di evacuazione)\nSi ritenuto opportuno evidenziare questo punto del piano di emergenza generale dedicandogli un apposito paragrafo. Lobiettivo principale di ogni piano di emergenza quello della salvaguardia delle persone presenti e della loro evacuazione, quando necessaria. Il piano di evacuazione in pratica un piano nel piano che esplicita con gli opportuni dettagli tutte le misure adottate (in fase preventiva e di progetto) e tutti i comportamenti da attuare (in fase di emergenza) per garantire la completa evacuazione delledificio/struttura da parte di tutti i presenti. Siano essi gli stessi titolari, i dipendenti, i clienti, i visitatori ecc. ecc. . Anchesso deve essere elaborato tenendo conto del tipo di evento ipotizzato e delle caratteristiche dellazienda. Non forse del tutto supferfluo ricordare che la predisposizione del piano di evacuazione va effettuata prevedendo di far uscire dal fabbricato tutti gli occupanti utilizzando le normali vie di esodo, senza pensare di impiegare soluzioni personalizzate tanto ingegnose quanto rocambolesche.\nUna buona gestione dellemergenza inizia anche con la corretta attivazione delle squadre di socco rso. Pertanto bene che, dopo aver individuato la figura (ed un suo alternato) che incaricata di diramare lallarme, venga predisposto un apposito schema con le corrette modalit. Una richiesta di soccorso deve contenere almeno questi dati: lindirizzo dellazienda e il numero di telefono; il tipo di emergenza in corso; persone coinvolte/feriti; reparto coinvolto; stadio dellevento (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc.); altre indicazioni particolari (materiali convolti, necessit di fermare i mezzi a distanza, ecc.); indicazioni sul percorso5; Le aziende pi allavanguardia spediscono periodicamente il piano di emergenza aggiornato alla Sala Operativa 115 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.\nPu essere una buona idea predisporre e tenere sempre a portata di mano una pagina fax che indica i percorsi per raggiungere lAzienda; lo schema viene inviato alla Sala Operativa dei Vigili del Comando dei Vigili del Fuoco al momento dellemergenza. Loperatore del 115, in contatto radio con le squadre, pu cos fornire preziose indicazioni per gu idarle in posto nel pi breve tempo possibile.\nI momenti di emergenza sono proprio quelli nei quali le azioni che riescono meglio (e forse sono le sole a riuscire) sono le azioni che abbiamo saputo rendere pi automatiche e le azioni in cui agiamo con maggiore destrezza perch siamo gi abituati a svolgerle frequentemente nel tempo di pace, cio quello del lavoro ordinario quotidiano. Durante lo stress ed il panico che accompagnano sempre unemergenza, il rischio di farsi sopraffare dallevento alquanto alto se non si provvede a rendere appunto automatici certi comportamenti e certe procedure. Le squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono addestrate ad operare in condizioni di emergenza e pertanto sono semplicemente pi abituate a prendere decisioni (...le pi opportune e corrette possibili, nel minor tempo possibile, con le risorse disponibili, ecc. ecc. ...) proprio nei momenti ad alto rischio di panico e di stress. Ed il loro addestramento non ovviamente solo limitato a ci che viene fatto nelle quattro mura di un aula o nelle manovre di simulazione ma deriva (purtroppo) dalla continua attivit sul-campo che li tiene, in un certo senso, allenati. Supponendo quindi che abbiate saputo gestire al meglio i primi immediati momenti dellemergenza proprio perch vi siete addestrati a fare quelle poche basilari operazioni che prevede il vostro piano, al momento dellarrivo dei Vigili del Fuoco i vostri compiti principali devono necessariamente prendere unaltra direzione. Il modo migliore per collaborare con i Vigili del Fuoco durante lincendio quello di mettere a d isposizione la vostra capacit ed esperienza lavorativa e la conoscenza dei luoghi, per svolgere quei compiti che gi siete abituati a fare perch li svolgete nellattivit di tutti i giorni. Ad esempio, loperatore del muletto montacarichi senzaltro pi utile (e spesso indispensabile) svolgendo il suo compito per allontanare il materiale che non ancora bruciato (operando ovviamente sotto lo stretto controllo delle squadre Vigili del Fuoco). La sua azione risulta cos pi efficace piuttosto di restare a continuare ad utilizzare i presidi antincendio anche dopo larrivo delle squ adre dei vigili del fuoco. Allo stesso modo molto meglio che il responsabile dellAzienda si metta in contatto immediat amente con il Responsabile Operazioni di Soccorso VV.F. per aiutarlo nel pianificare la strategia generale di attacco allincendio, fornendo tutte le indicazioni preziose al momento.\n3.7 Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalit proceduralioperative\nIn questa parte indicheremo un metodo base per la strutturazione di un piano di emergenza focalizzando lattenzione principalmente sulla predisposizione di schemi e procedure operative per la gestione dellemergenza. I passi che conducono a tale risultato possono essere schematizzati come segue: 1. raccolta di informazioni e dati 2. predisposizione delle griglie evoluzione dellevento/persone coinvolte/azioni 3. realizzazione delle schede procedurali/comportamentali delle diverse figure\nValutazione del rischio Per la costruzione di un piano di emergenza, una fase importantissima quella -iniziale- di valutazione del rischio in azienda. Nel documento di valutazione dei rischi sono raccolte tutte le informazioni che permetteranno di strutturare senza grosse difficolt il processo di pianificazione dellemergenza. Se la valutazione del rischio viene eseguita con precisione e completezza, anche la successiva pianificazione dellemergenza sar di buona qualit.\nPer ottenere la pi ampia possibilt di successo necessario che nella pianificazione di emergenza sia coinvolto tutto il personale dellazienda. Ciascuno, opportunamente guidato e stimolato pu fornire idee, soluzioni che possono veramente migliorare la qualit del piano demergenza e delle procedure inserite. Quanto pi le persone coinvolte fanno proprio il piano di emergenza, tanto pi questo avr possibilit di successo nel momento in cui dovr essere applicato in un incidente reale.\nLa valutazione dei rischi condotta in azienda evidenzia i possibili eventi che ci si pu ragionevolmente aspettare. Dopo questa valutazione occorre stabilire quali di questi eventi presentano i maggiori rischi ed iniziare da questi a pianificare delle procedure di emergenza. Si pu partire schematizzando una griglia come quella riportata nella pagina seguente, dove vengono indicati: il tipo di evento incidentale il reparto interessato la sequenza temporale di azioni da intraprendere le persone/gruppi coinvolti i compiti che ogni singola persona/gruppo deve portare a termine. Successivamente si realizzano delle schede pi dettagliate delle azioni che ogni singola figura/gruppo di persone deve intraprendere. La scheda che riguarda ogni persona/gruppo deve essere veramente una scheda. Non ci si pu aspettare di avere una valida gestione dellemergenza se per ricordarsi e capire che cosa fare le persone devono perdere un quarto dora a studiarsi un manuale di procedure ultra-particolareggiato. Per unevoluzione favorevole dellevento incidentale occorre che ciascuno esegua quelle poche fondamentali operazioni, nella giusta sequenza e soprattutto coordinate con le operazioni che stanno eseguendo gli altri. In emergenze di tipo pi articolato, pu essere necessario che la scheda faccia riferimento ad ulteriori sotto-schede/procedure specifiche come ad esempio quelle per mettere in sicurezza un impianto di processo oppore per attivare/disattivare determinati macchinari o attrezzature. La cosa migliore che dalle procedure particolareggiate per la disattivazione di un impianto, larresto di un sistema, ecc., possano essere estrapolate quelle manovre essenziali per iniziare a st abilizzare il problema. Poi si pu con una certa calma fare il punto della situazione e procedere con altre manovre. Laddestramento, comunque, il collante che tiene insieme questo complesso sistema di gestione dellemergenza. Senza laggiornamento continuo e la messa in pratica periodica, anche il piano pi semplice e le procedure meglio organizzate non avranno mai la giusta efficacia.\nEcco di seguito un esempio di griglia/quadro riassuntiva dei compiti delle figure coinvolte nellemergenza nel reparto AAAA per evento incidentale INCENDIO.\nReparto: AAAA Emergenza per: INCENDIO Persona/Gruppo 1\nsituazione 1 situazione 2 situazione 3 situazione 4 situazione prima si verifica dopo dopo n.. dellevento levento levento levento ripristino normalit ora: -00:01 ora 00:00 ora 00:... ora 00:... ora 01:...\na- fhjkkjh c hkjhxv vx hjkvlh v v hjkvl v hjkvl b- vlkjhv hjv v c- klbclk bc k a -ljk v lkj vvclk v b- klbclk bc klbclk a- fhjkkjh c hoeoei d iasop hjkvlhjkvl v hjkvl b- vlkjhv hjv vu v lkj vvclk v a - rpoi pwi kjls sksf lkf vlk gpod lsllc c b- glerpw dkleovhtf deoar a- cvlkb lr p e sp djfljk ds a - rpoi pwi kjls sksf lkf vlk gpod lsllc c b- glerpw dkleovhtf deo a- fhjkkjh c hkjhxv vx hjkvlh a -ljk v lkj vvclk v b- klbclk bc klbclk a - rtey 356 kkl kzlklk fkl b - dsk p dfiodp c- vppofid 984 d- dpewo a- fhjkkjh c hoei d iasop hjkvlh v b- vlkjhv hjv v v lkj vvclk v c- klbclk bc a- fhjkkjh c hkjhxv vx hjkvlh\na - doia v k aspoqy dsuy ar yuisop ioasdopiu vuiovpsd b- fppeo o eop a - rtey 356 kkl kzlklk fkl b - dsk p dfiodp c- vpdsfid 984 d- dpewo a - eooq so ps ocpo cop oafsd fpo sf oa ueoiusoiu b- sdoir iopodgs\na - rpoi pwi kjls sksf lkf vlk gpod lsllc c b- glerpw dkleovhtf deoa a - gpooels am dfp s c clk\na- fhjkkjh c v hjkvl v hjkvl b- vlkjhv hjv v c- klbclk bc klbclk a -ljk v lkj vvclk v b- klbclk bc klbclk\na - poaleiqd s ufo sxp s ug vfp xv a b - doqi a r io709 zdov dop 290\na- fhjkkjh c hkjhxv vx hjkv\nDopo aver identificato ed elencato le persone/gruppi interessati dallemergenza, si inizia a tracciare una evoluzione dellevento fotografando queste persone nei diversi momenti e si descrivono brevemente per titoli le attivit/operazioni che stanno svolgendo. Schematizzando in questo modo, ci si pu rendere conto immediatamente se qualcuno sovraccaricato di compiti. Inoltre possibile determinare con immediatezza le interazioni tra le diverse figure. Questo permette di rendersi immediatamente conto se il piano realizzabile in quel modo o no. Ad esempio, se si determina che una persona debba interagire con qualcuno che si trova da unaltra parte dello stabilimento e non si prevede un adeguato sistema di comunicazioni, ovvio che il piano a quel punto si incepper.\nDopo la schematizzazione che il primo passo avanti nella pianificazione demergenza, si passa alla realizzazione delle schede delle singole persone/gruppi. Nelle singole schede, di seguito riportate a grandi linee come esempio, ci si pu spingere in descrizioni pi dettagliate. Le schede in genere sono riassuntive dei compiti della singola figura o gruppo. Dove necessario possibile inserire nelle schede il riferimento ad altre procedure specifiche oppure estrapolare i punti chiave di tali procedure ed inserirli direttamente.\nScheda riassuntiva dei compiti in caso di emergenza per: INCENDIO REPARTO AAAA Scheda riassuntiva dei compiti in caso di emergenza per: FUGA DI GAS REPARTO AAAA\nScheda riassuntiva dei compiti in caso di emergenza per: Prima dellemergenza Centralino/guardiola\nsdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl SPANDIMENTO ACIDO REPARTO XYZ cvklj xcjkblcb jklbc jbklv sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcbbjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcb jklbc jbklv\nTecnico di laboratorio jklbc jbklv sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl Al momento cvklj xcjkblcb jklbc jbklv\njklbc jbklv sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcb jklbc jbklv Momento cvklj xcjkblcb jklbc jbklv\nsdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl Prima dellemergenza Al momento dellemergenza cvklj xcjkblcb jklbc jbklv sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcb sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lkjsdgjh bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj lcv xcjkblcb bjklcxblkj blkj cvjklcxv jklbclcv jbklv jklkj xbj klxcblkj cxbjk lkj bjklcx cvjklcxv jkljkl cvklj xcjkblcb jklbc jbklv\nAl momento dellemergenza\nsdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl\nsdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcb cvklj xcjkblcb jklbc jbklv sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lkjsdgjh bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj lcv xcjkblcb jklbclcv jbklv jklkj xbj klxcblkj cxbjk lkj bjklcx cvjklcxv jkljkl cvklj xcjkblcb jklbc jbklv bjklcxblkj blkj cvjklcxv jklbc jbklv sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcb jklbc jbklv cvklj xcjkblcb jklbc jbklv\nomento sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl n... cvklj xcjkblcb sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lkjsdgjh bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj lcv xcjkblcb jklbclcv jbklv jklkj xbj klxcblkj cxbjk lkj bjklcx blkj cvjklcxv cvjklcxv jkl cvklj jkl xcjkblcb jklbc jbklv sdgjh jklkj xbj klxcblkj jklbc jbklv sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcb jklbc jbklv cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcb jklbc jbklv cvklj xcjkblcb jklbc jbklv\nSituazione n... Ripristino della normalit Ripristino della normalit sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcb\nsdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lkjsdgjh bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj lcv xcjkblcb jklbclcv jbklv jklkj xbj klxcblkj cxbjk lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl jklbc jbklv sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jklsdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcb jklbc jbklv cvklj xcjkblcb jklbc jbklv sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj cvklj xcjkblcb jklbc jbklv\nRipristino della normalit\nbjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcb jklbc jbklv\nsdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv jkl cvklj xcjkblcb jklbc jbklv sdgjh jklkj xbj klxcblkj cxbjk lcv lkj bjklcx blkj cvjklcxv Approvato il jkl cvklj xcjkblcb jklbc jbklv\nOgni scheda va classificata, numerata, datata e ufficializzata con la firma del Direttore dellAzienda e/o di altri Responsabili che hanno lautorit necessaria. Queste schede potrebbero essere anche di dimensioni tascabili plastificate oppure incorniciate ed appese nei punti dove si trovano per la maggior parte del tempo le persone interessate.\nNon si pu pretendere che fin dalla prima stesura il piano di emergenza sia un documento perfetto. Anche perch bene iniziare fin da subito il processo di pianificazione: ricordate che il peggior piano di emergenza non averne nessuno. Man mano si applicheranno le nuove parti del piano che vengono sviluppate. Inizialmente il piano di emergenza conterr alcune imprecisioni e sar molto generale. Ma non importa: cominciate cos. bene per che la fase di prima sperimentazione sia il pi possibile limitata nel tempo (non molto efficace lasciare che i documenti provvisori si trasformino in documenti provvisoriamente definitivi...).\nAddestramento periodico Una procedura, per quanto sia scritta con precisione e semplicit, rischia di risultare completamente inefficace se le persone che devono metterla in atto non si addestrano periodicamente. Laddestramento periodico un altro dei punti chiave nella preparazione alla gestione di unemergenza. Laddestramento inoltre consente di ottenere anche dei risultati correlati come la verifica delle attrezzature ed il loro controllo. Con laddestramento periodico si pongono le basi anche per un continuo aggiornamento dei piani. consigliabile prevedere la prova delle procedure di emergenza almeno due volte lanno.\nOltre agli aggiornamenti a scadenza prefissata (in occasione di cambiamenti di processo, introduzione di nuovi macchinari e comunque in linea di massima, annuale) opportuno che il piano di emergenza venga aggiornato anche a seguito di ogni fase di addestramento. Lo scopo dellaggiornamento quello di raffina re continuamente la qualit della procedure per disporre di strumenti sempre pi efficaci Uno schema di massima della sequenza delle fasi relative alla strutturazione di procedure di emergenza il seguente\nrevisione e critica applicazione\nstabilire procedure standard\nIn questo paragrafo viene riportata una serie di esempi applicativi di piani di emergenza per diverse tipologie di attivit. Di ciascun piano sono evidenziati i punti principali ma per alcuni ci si spinti ad illustrare anche le procedure particolareggiate che alcune figure devono svolgere. Lo scopo di questa panoramica quello di dimostrare che cominciare un processo di pianificazione non particolarmente complicato. Ovviamente, quando si vuole perfezionarlo successivamente, limpegno diventa senzaltro maggiore. Ma con labilit e lesperienza acquisita durante la messa a punto continua del piano di emergenza sarete in grado raggiungerete il vostro scopo in maniera molto soddisfacente. Un mezzo importante da utilizzare nei casi che lo consentono quello di inserire nelle schede comportamentali in caso di emergenza anche le operazioni da svolgere comunque, senza attendere il verificarsi dellemergenza, ma proprio per consentire di trovarsi gi preparati. Ad esempio, negli alberghi, viene predisposta una brochure che indica alcune semplici cose da fare non appena si entra in albergo. Viene suggerito di prendere visione delle vie di fuga, dei sistemi di allarme e delle modalit di diramazione dellallarme. Poi vengono illustrate le procedure compo rtamentali da attuare in caso di incendio. Chiss che magari un giorno, nei cinema, prima dellinizio del film comincino col proiettare un breve spot che indica lubicazione delle uscite di sicurezza e le vie di fuga. Del resto, non fanno cos tutte le volte prima del decollo di un aereo?\nPREMESSA6 Gli edifici ospedalieri sono considerati in tutti i paesi del mondo dei luoghi a rischio di incendio; la differenza pi importante tra questi e le altre attivit, risiede nella diversa caratterizzazione spaziotemporale dellevento incidentale. Se la gestione dellincendio in una civile abitazione, in unindustria o in un locale di pubblico spettacolo, si limita alla preservazione della vita umana e al contenimento delle perdite economiche, in un edificio ospedaliero tutte le fasi dellincendio sono molto pi delicate, sia per la presenza di persone che in molti casi sono impossibilitate ad abbandonare i luoghi oggetto dellincendio, sia per i risvolti sociali che le conseguenze dellincendio possono arrecare (sospensione di servizi diagnostici e terapeutici, riduzione dei posti letto disponibili, gravi danni alle infrastrutture sanitarie).\nCRITERI GENERALI PER PREDISPORRE UN PIANO DI EVACUAZIONE DI UN OSPEDALE7 Strategia predisporre le mappe dei vari piani di degenza e servizi dellospedale (da allegare ai piani specifici per area - chirurgica, medica, laboratorio ecc,) con indicazioni delle vie duscita, scale, ascensori, aree sicure; eseguire unanalisi dei rischi per ogni area funzionale; individuare unarea Esterna come punto di ritrovo dei degenti evacuati; individuare unarea di atterraggio per gli elicotteri e una di stazionamento; predisporre la segnaletica informativa e quella dei percorsi di fuga; individuare e segnalare linee telefoniche dedicate all`emergenza; predisporre i Protocolli operativi scritti per ogni reparto o area funzionale; predisporre un sistema giornaliero per conoscere il numero aggiornato dei pazienti allettati e di quelli autonomi (eventuale collaborazione degli Allievi Scuola Infermieri); censire tutto il materiale utilizzabile per il trasporto e la degenza provvisoria (letti, barelle, teli portaferiti e coperte, nonch ogni presidio utile). Tattica predisporre controllo e verifica sulla sequenza di allarme (incaricato dellinvio, destinatari, modalit).\nCarlo Sala - Gli incendi, Lemergenza, Levacuazione Antonio Morra - Aspetti sanitari dellevacuazione di un ospedale\npredisporre sopralluogo per verificare lesatta entit del danno e del rischio evolutivo (incendio, fumo, crollo, fuga di gas o sostanze tossiche); predisporre check dei ricoverati rimasti coinvolti o feriti nellevento che impone levacuazione; predisporre procedura per il blocco dellaccettazione e il dirottamento delle urgenze, in collaborazione con la Centrale Operativa 118; allertamento della Direzione Sanitaria e istituzione dellUnit di Crisi, con il richiamo in servizio del personale necessario alla gestione dellevento; predisporre modalit di preparazione allevacuazione dei ricoverati: - recupero delle cartelle cliniche - indicazioni precise sulla terapia in corso - identificazione del codice di gravit del paziente, utilizzando il sistema dei codici colore (Rosso - Giallo - Verde identico a quello in uso nella Medicina delle Catastrofi); predisporre un Circuito di evacuazione interna, utilizzando il personale delIospedale (o solo del reparto se lintero ospedale da evacuare), sotto il comando di un leader. Il personale ausiliario recupera le cartelle e collabora con gli Infermieri. Gli Infermieri preparano i ricoverati somministrando la terapia durgenza e controllando le funzioni vitali. allestimento di una Area Protetta di Attesa (A.P.A.) in prossimit dellospedale per i ricoverati meno gravi. Questa Waiting Area potr trovarsi allinterno o allesterno dellospedale a seconda della causa di evacuazione e dellestensione dellevento in atto. predisporre, con il coordinamento della Centrale 118, un Circuito di evacuazione esterna, che utilizzer ambulanze, elicotteri, pulmini, taxi, veicoli dellAzienda Tranviaria cittadina o veicoli militari. N.B. i pazienti da trasferire in altn nosocomi devono essere accompagnati da: cartella clinica con generalit, indicazioni cliniche e terapeutiche, destinazione, indicazione del mezzo con cui vengono trasferiti, istituzione di un Centro di Coordinamento allesterno dellospedale. istituzione di un Centro Informazioni per i parenti dei ricoverati e per i giornalisti.\nLogistica acquisizione di materiale protettivo (autorespiratori, coperte protettive, estintori, asce); acquisizione di almeno due radio ricetrasmittenti per uso interno acquisizione di un numero congruo di barelle pieghevoli e teli portaferiti. acquisizione di un megafono. acquisizione di un numero congruo di lampade portatili autoricaricanti.\nPrima di concludere occorre ricordare che per evitare il panico collettivo ovvero la paura intensa e caotica, sentita da tutti a seguito di un evento brutale o minaccie, che si traduce in fuga disorganizzata, servono misure che permettano di controllare il contagio delle reazioni individuali di paura ovvero: informazioni regolari a mezzo di megafono o altoparlante. aggregazione ed utilizzo di tutti gli elementi validi, indirizzati a a compiti di assistenza (ricoverati in grado di aiutare altri degenti) smentita categorica delle false voci\ndimostrazione della presenza materiale di un capo responsabile.\nIn conclusione, la gestione della sicurezza di un Ospedale pu essere schematizzata da: 1) 2) 3) 4) programmazione e organizzazione di interventi in base ai rischi specifici; individuazione dei compiti da ripartire tra i vari livelli di responsabilit; informazione, preparazione e aggiornamento del personale; controllo sulle capacit umane attraverso periodiche esercitazioni in bianco o dal vero; 5) efficienza degli equipaggiamenti e degli impianti.\nQuesto sopra riportato in pratica una check-list degli aspetti da valutare nella predisposizione di un piano di emergenza, anche di carattere generale.\nDi seguito mostriamo unaltro esempio di pianificazione sotto forma di procedura descrittiva delle funzioni di alcune persone/gruppi in caso di emergenza per incendio nel reparto.\nScopo - Lo scopo di questa procedura quello di contribuire alla salvaguardia della vita dei degenti, dei visitatori e dei dipendenti, alla conservazione dei beni e delle attrezzature ed offrire uno strumento che consenta al personale stesso di affrontare con sicurezza, determinazione ed efficacia le prime fasi della gestione di un emergenza a seguito di un incendio nel reparto. Obiettivi - Gli obiettivi che si pone la presente procedura sono quellli di ottenere, nella giusta sequenza: la corretta diramazione dellallarme, il salvataggio delle persone, il confinamento e lestinzione dellincendio, la salvaguardia dei beni. Struttura della procedura - La procedura strutturata in tre distinte fasi: 1 - Fase di allarme 2 - Fase operativa prima dellarrivo dei Vigili del Fuoco 3 - Fase operativa dopo larrivo dei Vigili del Fuoco.\nPrima stesura Revisione\nRedazione a cura di a cura di\nPubblicata il Pubblicata il\nNel reparto ................ lallarme per incendio pu e ssere dato da: sistema automatico di rilevazione e rivelazione; direttamente, da chiunque percepisca la presenza di fumo o fiamme, mediante lattivazione degli appositi pulsanti di allarme; .................... Il centralino/guardiola provveder a contattare, nellordine: Vigili del fuoco: tel. 115 Responsabile del reparto coinvolto: int.______ Responsabili dei reparti adiacenti: reparto ............................................ int.______ reparto ............................................ int.______ reparto ............................................ int.______ reparto ............................................ int.______ Direttore Sanitario: int.____, esterno _________ Servizio di prevenzione e protezione: int.______ Responsabili degli altri reparti: int.______ Servizi di manutenzione: int.______ .......................................................: int.______ .......................................................: int.______\nIl personale di servizio in reparto, resosi conto della situazione dallarme in atto, deve immediatamente avvisare il centralino/guardiola (int. ________) comunicando il reparto dove si sta sviluppando lincendio, linterno da cui sta chiamando ed il proprio nome.\n2 - FASE OPERATIVA PRIMA DELLARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO\nIn attesa dellarrivo dei Vigili del Fuoco (tempo st imato dal momento della richiesta, ... minuti) Il personale del reparto direttamente coinvolto qualora le condizioni lo consentano, provveder, nellordine pi opportuno a: verificare lorigine dellincendio e a dare lallarme al centralino/guardiola; rimuovere il paziente o i pazienti immediatamente esposti alle fiamme, se i capelli o i vestiti non stanno bruciando; se stanno bruciando, prima estinguere le fiamme; soccorrere altre eventuali persone in pericolo di vita immediato; verificare la chiusura delle porte tagliafuoco per confinare lo sviluppo di fumo e calore; togliere lalimentazione elettrica nella zona coinvolta dallincendio; bloccare limpianto di climatizzazione; chiudere le valvole di intercettazione delle condotte di alimentazione dei gas medicali e tecnici verificando che ci non comporti disguidi a degenti in trattamento; utilizzare, qualora le condizioni lo permettano, i mezzi mobili di estinzione: estintori e manichette; iniziare levacuazione dei degenti dal locale coinvolto e dai locali adiacenti ponendo particolare at\ntenzione a limitare la trasmissione del fumo e del calore ai reparti adiacenti; verificare che non vi sia propagazione di fumo e di calore ai reparti adiacenti; effettuare la conta del personale e dei degenti fornire informazioni chiare e precise ai degenti predisporre quanto necessario per lassistenza al personale evacuato\nIl personale dei reparti adiacenti Dopo aver ricevuto lallarme: verificher che non vi sia propagazione di fumo e calore nel proprio reparto; verificher la chiusura delle porte tagliafuoco; predisporr eventualmente lo spostamento graduale dei degenti dalle stanze che si trovano pi vicine al reparto cionvolto dalincendio; si metter a disposizione del responsabile del reparto coinvolto; verificher la presenza di tutto il personale in servizio e di tutti i degenti raccoglier indicazioni precise e le riferir con chiarezza ai degenti del proprio reparto\n3 - FASE OPERATIVA DOPO LARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO\nIl Centralino/guardiola Allarrivo dei Vigili del Fuoco, fornir indicazioni precise sul percorso per raggiungere lincendio. Se possibile, incaricher una persona che conduca le squadre direttamente al reparto. Il personale del reparto Fornir indicazioni per eventuali salvataggi immediati di persone rimaste bloccate dallincendio Fornir indicazioni sulla posizione degli impianti tecnologici Fornir indicazioni su eventuali particolari problematiche Informer il responsabile delle squadre di soccorso sullesito della verifica della presenza dei degenti e del personale.\nIl personale dei reparti adiacenti Qualora non sia gi stato impiegato in ausilio al personale del reparto coinvolto, rester a disposizione nel proprio reparto per eventuali ulteriori misure da mettere in atto Garantir la presenza costante di una persona allapparecchio telefonico del reparto per ogni comunicazione urgente.\nIndipendentemente da come si approccia il problema, lobiettivo successivo quello di giungere alla compilazione della griglia operativa eventi/persone/compiti.\nREPARTO: AAAA EVENTO: INCENDIO\nFIGURE INTERESSATE: Direttore Sanitario (sostituto: ...................) Portinaio Telefonista Capo Portineria Primario Reparto coinvolto (sostituto: .................. ) Capo Sala Reparto coinvolto Personale Reparto coinvolto Degenti Reparto coinvolto Visitatori Reparto coinvolto Primari Reparti adiacenti Capi Sala Reparti adiacenti Personale Reparti adiacenti Degenti Reparti adiacenti Visitatori Reparti adiacenti Servizi tecnici interni prima dellevento evento situazione 1 situazione n... rirpistino della normalit\nLallestimento di una griglia simile a questa e la sua successiva compilazione sono il fondamento di un efficace pianificazione demergenza. Quanto prima si inizia il processo sistematico di analisi/valutazione del rischio e di pianificazione, tanto minori saranno le possibilit di trovarsi impreparati di fronte ad un evento, come lincendio, che pu avere gravi conseguenze.\nRiportiamo di seguito un esempio di procedimento per la predisposizione di un piano di emergenza in un edificio scolastico. ESEMPIO8\n........................................................................... COMUNE DI .......................................................................... VIA ....................................................................... N ................. 035 / ...................................... FAX 035 / ................................\nIL PRESENTE PIANO DI EMERGENZA VIENE REDATTO CON LO SCOPO DI INFORMARE TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NONCHE GLI STUDENTI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE NEL CASO DI UN ALLONTANAMENTO RAPIDO DALLEDIFICIO SCOLASTICO.\nQuesto esempio stato predisposto dal Geom. Leonardo MORMANDI del Comando di Bergamo, nellambito del programma Scuola sicura\nAl fine dellattuazione del PIANO DI EMERGENZA, vengono assegnati i seguenti compiti:\nemanazione ordine di evacuazione diffusione ordine di evacuazione chiamate di soccorso responsabile dellevacuazione della classe studente apri fila 1a studente chiudi fila 1a studenti di soccorso 1a studente apri fila 1b studente chiudi fila 1b studenti di soccorso 1b studente apri fila 1c studente chiudi fila 1c studenti di soccorso 1c responsabile del centro di raccolta esterno colore interruzione energia elettrica / gas piano terra interruzione energia elettrica / gas 1 piano interruzione energia elettrica / gas 2 piano controllo operazioni di evacuazione piano terra controllo operazioni di evacuazione 1 piano controllo operazioni di evacuazione 2 piano verifica giornaliera degli estintori/idranti/ luci demergenza/uscite piano terra verifica giornaliera degli estintori/idranti/luci demergenza/uscite 1 piano verifica giornaliera degli estintori/idranti/luci demergenza/uscite 2 piano\nCAPO DISTITUTO ADDETTO DI SEGRETERIA ADDETTO DI SEGRETERIA INSEGNANTE STUDENTE STUDENTE STUDENTE STUDENTE STUDENTE STUDENTE STUDENTE STUDENTE STUDENTE ADDETTO DI SEGRETERIA ovvero INSEGNANTE PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO\nFanno parte integrante del presente PIANO DI EMERGENZA, sia lallegata documentazione cartografica dellintero edificio scolastico, sulla quale sono state riportate le seguenti informazioni suddivise nei vari piani di riferimento, che le schede di comportamento allegate.\nUBICAZIONE DELLE USCITE DI EMERGENZA / LUOGHI SICURI INDIVIDUAZIONE ( COLORATA ) DEI PERCORSI DI FUGA UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ( IDRANTI, ESTINTORI ) INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA ESTERNI ( COLORATI ) INDICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA INDIVIDUAZIONE DI TUTTI I LOCALI DEL PIANO EVIDENZIANDO I PIU PERICOLOSI INDIVIDUAZIONE DELLINTERRUTTORE ELETTRICO DI PIANO INDIVIDUAZIONE DELLE CHIUSURE RAPIDE DEL GAS METANO\nb) Nelle schede allegate sono riportati i comportamenti che ogni figura deve tenere al fine di un ordinato allontanamento dalledificio scolastico, in caso di pericolo\nPROCEDURE PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA\nAllinsorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne immediata informazione al Capo dellistituto o al suo sostituto, che valutata lentit del pericolo decider di emanare lordine di evacuazione delledificio. Lordine di evacuazione delledificio contraddistinto in n ....................... suoni dellimpianto di diffusione sonoro ripetuti ........... volte alla distanza di 5 secondi di ogni gruppo rispetto allaltro. Incaricato della diffusione del segnale di allarme il Sig. ................................................................... Allemanazione del segnale di evacuazione delledificio scolastico tutto il personale presente allinterno delledificio scolastico dovr comportarsi come segue: 1) La Sig.ra ............................................................... incaricata di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che le verranno segnalati dal Capo dellistituto o dal suo sostituto; 2) Il personale non docente di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a : disattivare linterruttore elettrico di piano disattivare lerogazione del gas metano aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dellesodo impedire laccesso nei vani ascensori o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza, se non espressamente autorizzato dal Capo dellistituto o dal suo sostituto;\n3) Linsegnante presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dellevacuazione. 4) Lo studente apri-fila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo studente e cos via fino alluscita dello studente chiudi-fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo luscita di tutti gli studenti dalla classe. 5) Nel caso qualcuno necessiti di cure allinterno della classe, gli studenti indicati come soccorritori, provvederanno a restare insieme allinfortunato fino allarrivo delle squadre di soccorso esterne. Gli studenti che rimarranno in aula dovranno posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni fessura della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione della loro presenza in aula. 6) Ogni classe dovr dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunto tale punto linsegnante di ogni classe provveder a fare lappello dei propri studenti e compiler il modulo n 1 che consegner al responsabile del punto di raccolta. 7) Il responsabile del punto di raccolta esterno ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, compiler a sua volta il modulo n 2 che consegner al capo dellistituto per la verifica finale dellesito dellevacuazione.\nIn caso di studenti non presenti alla verifica finale, il capo dellistituto informer le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca. MODULO N 1\nMODULO DI EVACUAZIONE data\nALLIEVI PRESENTI EVACUATI\nFERITI * n.b. * segnalazione nominativa\nPUNTO DI RACCOLTA colore\nFIRMA DEL DOCENTE .....................................................................\nSCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PIANO DI EVACUAZIONE data\nPresenti Evacuati Feriti Dispersi\nFIRMA DEL RESPONSABILE DEL PUNTO DI RACCOLTA .\nSCHEDA N 1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA - EDIFICIO SCOLASTICO\nAll'insorgere di un pericolo : 1) - DIRIGETEVI CON UNO O PIU' AIUTANTI VERSO IL LUOGO DEL PERICOLO E CERCATE DI ELIMINARLO ; 2) - SE NON CI RIUSCITE,CHIAMATE I SOCCORSI : POLIZIA 113 CARABINIERI 112 VIGILI DEL FUOCO 115 AMBULANZA 118 3) - NEL CASO DI PERICOLO DI GRAVE ENTITA',DATE L'ORDINE DI EVACUARE LEDIFICIO , ATTUANDO LA PROCEDURA D'EMERGENZA PRESTABILITA ; 4) - DIRIGETEVI VERSO L'INGRESSO PRINCIPALE DELL'EDIFICIO ED ATTENDETE I SOCCORSI.AL LORO ARRIVO INDICATEGLI IL LUOGO DEL SINISTRO; 5) - ATTENDETE IN QUESTO POSTO LE COMUNICAZIONI CHE VI SARANNO TRASMESSE DAI RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA. IN CASO DI SMARRIMENTO DI QUALSIASI PERSONA, PRENDETE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE E COMUNICATELE ALLE SQUADRE DI SOCCORSO, AL FINE DELLA LORO RICERCA.\nIN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI : 1) - CAMMINARE CHINATI E DI RESPIRARE TRAMITE UN FAZZOLETTO, PREFERIBILMENTE BAGNATO,NEL CASO VI SIA PRESENZA DI FUMO LUNGO IL PERCORSO DI FUGA; 2) - NON USARE MAI L'ASCENSORE; 3) - NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO; 4) - SIGILLARE OGNI FESSURA DELLA PORTA, MEDIANTE ABITI BAGNATI; 5) - NON APRIRE LE FINESTRE.\nSCHEDA N 2 ISTRUZIONI DI SICUREZZA - EDIFICIO SCOLASTICO\nAll'ordine di evacuazione dell'edificio: 1) NEL CASO NON SIATE INSEGNANTI : - DIRIGETEVI VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA PERCORRENDO L'ITINERARIO PREVISTO DALLE PLANIMETRIE DI PIANO ; - ACQUISITE,DAGLI INSEGNANTI DI OGNI CLASSE,LA PRESENZA DEI LORO STUDENTI E TRASCRIVETELA NELL'APPOSITO MODULO ; ( NEL CASO QUALCHE PERSONA NON RISULTI ALLA VERIFICA, PRENDETE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE E TRASAMETTETELE AL CAPO DELL'ISTITUTO ) ; - COMUNICATE AL CAPO DELL'ISTITUTO LA PRESENZA COMPLESSIVA DEGLI STUDENTI ; 2) NEL CASO SIATE INSEGNANTI :\n- EFFETTUATE L' EVACUAZIONE DELLA VOSTRA CLASSE ,COME PREVISTO DALLA PROCEDURA D'EMERGENZA ; - ARRIVATI AL PUNTO DI RACCOLTA, PROCEDETE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PUNTO 1) ;\nIN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI : 1) - CAMMINARE CHINATI E DI RESPIRARE TRAMITE UN FAZZOLETTO, PREFERIBILMENTE BAGNATO,NEL CASO VI SIA PRESENZA DI FUMO LUNGO IL PERCORSO DI FUGA ; 2) - NON USARE MAI L'ASCENSORE ; 3) - NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO ; 4) - SIGILLARE OGNI FESSURA DELLA PORTA,MEDIANTE ABITI BAGNATI ; 5) - NON APRIRE LE FINESTRE.\nSCHEDA N 3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA - EDIFICIO SCOLASTICO\nAll'ordine di evacuazione dell'edificio: 1) - ABBANDONATE IL VOSTRO UFFICIO EVITANDO DI PORTARE OGGETTI PERSONALI CON VOI ( eventualmente prendete il solo soprabito ) ; 2) - CHIUDETE LA PORTA E DIRIGETEVI VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA, ( N.B. seguite l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano ) ;\nIn caso d'incendio nel vostro ufficio,provvedete a: 1) - SPEGNERLO MEDIANTE L'USO DI UN ESTINTORE,.SE NON SIETE NELLA CONDIZIONE DI EFFETTUARE QUESTA PROCEDURA,CERCATE AIUTO ; 2) - AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL CAPO DELL'ISTITUTO IN CASO DI INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI.\nSCHEDA N 4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA - EDIFICIO SCOLASTICO\nAll'insorgere di un pericolo: 1) - INDIVIDUATE LA FONTE DEL PERICOLO,VALUTATENE L'ENTITA' E SE CI RIUSCITE CERCATE DI FRONTEGGIARLA ; 2) - SE NON CI RIUSCITE, AVVERTITE IMMEDIATAMENTE IL CAPO DELL'ISTITUTO ED ATTENETEVI ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE ; All'ordine di evacuazione dell'edificio: 1) - TOGLIETE LA TENSIONE ELETTRICA AL PIANO AGENDO SULL'INTERRUTTORE SEGNALATO NELLA PLANIMETRIA DI PIANO ; 2) - FAVORITE IL DEFLUSSO ORDINATO DEL PIANO ( eventualmente aprendo le porte di uscita contrarie al verso dellesodo ) ; 3) - INTERDITE L'ACCESSO ALLE SCALE ED AI PERCORSI NON DI SICUREZZA ; 4) - DIRIGETEVI,AL TERMINE DELL'EVACUAZIONE DEL PIANO,VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA ESTERNO PREVISTO DALLE PLANIMETRIE DI PIANO .\nIN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI : 1) - CAMMINARE CHINATI E DI RESPIRARE TRAMITE UN FAZZOLETTO,PREFERIBILMENTE BAGNATO,NEL CASO VI SIA PRESENZA DI FUMO LUNGO IL PERCORSO DI FUGA ; 2) - NON USARE MAI L'ASCENSORE ; 3) - NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO ; 4) - SIGILLARE OGNI FESSURA DELLA PORTA,MEDIANTE ABITI BAGNATI ; 5) - NON APRIRE LE FINESTRE.\nPREMESSA Anche nelle strutture ben gestite ed organizzate esistono cause potenziali che possono determinare il verificarsi di un incendio. Lincendio, una volta innescato, produce calore, gas tossici ed ingenti quantit di fumo. Lincendio pu propagarsi orizzontalmente, attraverso le porte lasciate aperte e verticalmente, attraverso le scale non protette, impedendo alle persone di utilizzare le vie di esodo. ormai comprovato che linalazione dei fumi e dei gas tossici la principale causa di morte in caso di incendio negli edifici. Per garantire la sicurezza delle persone presenti in una struttura ricettiva, in caso di incendio, occorre tenere presente che: gli ospiti possono essere persone anziane, bambini o persone disabili che necessitano di assistenza; gli ospiti o le altre persone presenti occasionalmente in albergo possono non conoscere i luoghi; il personale dipendente espleta normalmente il servizio con turnazioni e questo comporta la necessit di fornire a tutti adeguate informazioni.\nPIANO DI SICUREZZA E DI EMERGENZA Tutti gli adempimenti di sicurezza devono essere opportunamente pianificati in un documento organizzativo-gestionale, detto piano di sicurezza, che specifichi: i controlli gli interventi manutentivi laddestramento del personale linformazione agli ospiti le procedure da attuare in caso di incendio (piano di emergenza)\nLa finalit principale del piano di emergenza invece quella di assicurare che, in caso di incendio, ognuno conosca le azioni che deve attuare per garantire (innanzitutto) la sicura evacuazione delledificio.\nI fattori da tenere presenti nel predisporre un piano di emergenza sono: le caratteristiche dei luoghi; i sistemi dallarme; il numero di persone presenti e la loro ubicazione; le necessit di assistenza particolari per alcuni soggetti (disabili, anziani, bambini, etc.); il livello di addestramento fornito al personale; il numero di incaricati allassistenza degli ospiti nella evacuazione; la presenza di appaltatori esterni (addetti alle pulizie, manutentori).\nIl piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: i doveri del personale cui sono affidati particolari adempimenti o responsabilit in caso di incendio; le misure per assicurare una corretta informazione; le misure da attuare nei confronti delle persone pi a rischio (disabili, appaltatori, visitatori, ospiti); le specifiche misure per le aree a maggior rischio di incendio; le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco e per fornire la necessaria informazione ed assistenza al loro arrivo. Nelle piccole strutture il piano pu essere limitato a degli avvisi scritti comportamentali. Per i luoghi di maggiori dimensioni o pi complessi, il piano di emergenza deve includere una planimetria nella quale sono riportate: le caratteristiche dei luoghi e vie di esodo; i mezzi di spegnimento (tipo, numero ed ubicazione); lubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; lubicazione dellinterruttore generale dellalimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, gas e fluidi combustibili.\nESEMPIO DI GRIGLIA OPERATIVA EVENTI/PERSONE/COMPITI GRANDHOTEL S.BARBARA EVENTO: INCENDIO LOCALE CUCINE\nFIGURE INTERESSATE: Direttore Hotel (sostituto: ...................) Telefonista Reception Capo Reception Personale Cucine Personale Sala ristorante Personale PianoBar Personale Pulizie/camere Personale lavanderia/stireria Clienti zona A Clienti zona B Clienti zona C Clienti zona D ditte Esterne manutenzione Servizi tecnici interni prima dellevento evento situazione 1 situazione n... rirpistino della normalit\nEcco alcuni esempi di schede riassuntive dei compiti delle diverse figure coinvolte nellemergenza.\nScheda dei compiti di PERSONALE DI SERVIZIO in caso di INCENDIO Scheda dei compiti di CENTRALINISTA/RECEPTION in caso di INCENDIO Riceve lallarme e d lallerta D lallerta al personale incaricato per accertare la\nsituazione nellarea da cui pervenuta la segnalazione.\nD lallarme immediatamente utilizzando il pi vicino punto di segnalazione manuale; Attacca lincendio, se possibile con lattrezzatura disponibile, senza esporsi a rischi.\nSe sente lallarme\nChiama i Vigili del Fuoco immediatamente in caso di incendio reale o presunto. Compone il 115. Quando i Vigili del Fuoco rispondono, fornisce il seguente messaggio in maniera chiara: Incendio presso _______________________ sito in _______________________________ il numero telefonico di chiamata _________ Nota: non chiudere lapparecchio telefonico fino a quando i Vigili del Fuoco non hanno ripetuto lindirizzo.\nAvvisa la Reception e in mancanza di risposta chiama i Vigili del Fuoco immediatamente in caso di incendio reale o presunto, componendo il 115. Abbandona ledificio portandosi al punto di racco lta __________; Utilizza luscita disponibile pi vicina; Importante: non utilizzare gli ascensori e non fermarsi raccogliere effetti personali Una volta fuori, riferisce su persone mancanti al Responsabile o ai Vigili del Fuoco.\nScheda aggiornata al 31/03/1997\nResta in attesa delle informazioni da parte del personale inviato sul posto.\nD lallarme per levacuazione\nSe viene confermata lesistena dellincendio, d lallarme per levacuazione azionando il pulsante dellallarme generale, che deve restare in posizione acceso. Abbandona limmobile e si porta al punto di raccolta sito in ______________________ . Importante: non utilizzare gli ascensori e non rientrare nelledificio\nScheda aggiornata al 31/03/1997 Il Direttore\nDocumenti simili a Antincendio\nAltro di Marco Boeri\nDGR n. 226 28.2.2012 Strutture Residenziali\nGAP Casino Sanremo - Corriere 06-02-2012\nRelazione e ascolto a scuola\nCalendario del cambiamento 2013.pdf