Primagaz Österreich - Gastank, Flüssiggasanlagen fürs Gewerbe\nDie vielfältigen Möglichkeiten von Flüssiggas im Gewerbe\nFlüssiggas ist der perfekte Brennstoff für moderne Heizungsanlagen wie zum Beispiel Gas-Brennwertthermen, Blockheizkraftwerke (BHKWs), Gaswärmepumpen oder Strahler-Heizungen. Mit Flüssiggas lassen sich auch moderne Kamine befeuern, Klimaanlagen betreiben oder Gas-Wäschetrockner nutzen. In der Küche setzen Profiköche setzen auf Flüssiggas. Herde, Pfannen, Dampfgarer oder Pizzaöfen funktionieren bestens mit Flüssiggas.\nFlüssiggas eignet sich ebenso gut als Prozessenergie. PRIMAGAZ ist hier ein erfahrener Partner. So bieten wir beispielsweise professionelle Energielösungen auf dem Bau, in der Trocknung, in der Galvanik oder in der Metallverarbeitung an.\nFlüssiggas - Die saubere Alternative wenn die alte Ölheizung erneuert werden muss\nBei der Erneuerung einer alten Ölheizung gibt es verschiedene Alternativen. Flüssiggas überzeugt in diesem Fall mit niedrigen Investitionskosten, einem äußerst zuverlässigen Betrieb sowie niedrigen Energiekosten. Auch in Sachen Klima hat Flüssiggas deutliche Vorteile gegenüber Heizöl. Weitere Vorteile von Flüssiggas bei einer Umrüstung haben wir in der Tabelle für Sie zusammengestellt. Der PRIMAGAZ Gebietsleiter prüft für Sie kostenlos und unverbindlich, wie in Ihrem Betrieb eine Umrüstung auf Flüssiggas erfolgen kann.\n- Wo ist ein guter Standort für die Aufstellung/Einlagerung des Flüssiggasbehälters?\n- Wie soll die Leitungsführung erfolgen?\n- Wo erfolgt die Aufstellung des Heizgerätes?\n- Welche besonderen Vorschriften sind in Ihrem Fall zu beachten?


Von der Leyen steht zu steigenden Verteidigungsausgaben - dpa video\nVon der Leyen steht zu steigenden Verteidigungsausgaben\nBei Ihrem Treffen mit US-Amtskollegen Patrick Shanahan in Washington hat sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich nach massiver US-Kritik zu steigenden Verteidigungsausgaben bekannt.\nAuslandsbesuch, city:Wahington, ClipRef:8C36B741, credit:dpa-rufa, footagetype:Cleanfeed, ID:7704597, lang:DEU, Militär, Nato, Produkt:876, province:USA, righttype:GLOBAL - Globale Verwendung, source:dpa video, Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin, Video,\nWashington, 12.04.19: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich nach massiver US-Kritik zu steigenden Verteidigungsausgaben bekannt. Zum Auftakt eines Gesprächs mit ihrem US-Amtskollegen Patrick Shanahan in Washington sagte die CDU-Politikerin: «Wir wissen, dass Deutschland mehr machen muss.» Sie verwies darauf, dass das deutsche Verteidigungsbudget seit sechs Jahren steige.\nVon der Leyen bekannte sich zum sogenannten Zwei-Prozent-Ziel, auf das sich die Nato-Staaten 2014 geeinigt hatten. Demnach soll jedes Land mindestens zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in den Wehrbereich stecken. Die USA geht davon aus, dass dies spätestens 2024 geschehe. Die Bundesregierung verweist jedoch darauf, dass im Beschluss lediglich davon die Rede ist, sich in Richtung der zwei Prozent zu bewegen.\nVon der Leyen sagte in Washington, im Jahr 2024 werde Deutschland die 1,5-Prozent-Marke erreichen. «Und danach werden wir uns in Richtung der zwei Prozent bewegen.»\nWahington, USA - DEU\nCleanfeed: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer im Irak\nRohmaterial: Von der Leyen steht zu steigenden Verteidigungsausgaben\nCleanfeed: A400M-Flugzeugpanne in Litauen\nCleanfeed: Litauen wünscht sich Luftabwehr\nVerteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer im Irak\nA400M-Flugzeugpanne in Litauen\nCleanfeed: Bundeswehr bildet syrische Flüchtlinge aus\nCleanfeed: Merkel kritisiert in New York Greta Thunberg\nCleanfeed: Thunberg streikt mit New Yorker Jugendlichen für das Klima


Spectro und Bernd Kraft vereinbaren Kooperation für beste Analysenergebnisse - LABO ONLINE\nDie Spectro Analytical Instruments GmbH, ein nach eigenen Angaben führender Anbieter von Analysegeräten auf dem Gebiet der Optischen Emissions- und Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie, und die Bernd Kraft GmbH, nach Angabe des Unternehmens ein führender deutscher Hersteller von Laborchemikalien, haben zum 1. Januar eine enge Kooperation gestartet.\nIm Zuge dieser Vereinbarung erhält künftig jeder Kunde aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beim Erwerb eines Spectro ICP-Spektrometers automatisch ein Starter-Set mit hochwertigen Standardlösungen, das nach Angaben der Unternehmen eine ideale Ergänzung zu Spectros Hochleistungsspektrometern darstellt und von Bernd Kraft zur Verfügung gestellt wird. Durch die Verwendung dieser gebrauchsfertigen („ready to use“) und zertifizierten Multielement-Standards hat der Kunde die Gewissheit, dass sein Analysegerät von Beginn an optimal eingestellt ist, eine Voraussetzung für richtige Analysenergebnisse. Denn Kalibrierfehler durch abgelaufene oder verunreinigte Standardlösungen sind auf diese Weise ausgeschlossen.\nEin weiterer Vorteil – insbesondere für akkreditierte Labore, die regelmäßig von externen Auditoren überprüft werden – ist die Tatsache, dass anhand der Produktzertifikate die einwandfreie Kalibrierung der Geräte dokumentiert werden kann. Durch die Kombination der Qualitätsprodukte von Spectro und Bernd Kraft erhalten die Kunden somit nicht nur beste Ergebnisse, sondern erfüllen zudem die Anforderungen externer Auditoren.\n„Die Kooperation ist die logische Konsequenz der guten Zusammenarbeit zweier erstklassiger Unternehmen. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass konstruktives und partnerschaftliches Teamwork für alle Seiten Erfolge bringt. Daher freuen wir uns, die Geschäftsbeziehung mit Spectro weiter zu vertiefen“, betont Thomas Brunner, Kaufmännischer Geschäftsführer von Bernd Kraft. Sein Unternehmen setze im Übrigen ein Spectro Arcos MultiView ein, um die höchstmögliche Qualität seiner eigenen Laborprodukte sicherzustellen, so Brunner weiter.


Veranstaltungen im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Benediktbeuern – Miteinander\nDieses Jahr findet erstmals die Jugendkommunalwahl statt. Vom 20. 2. bis 14.3. können alle Jugendlichen von 14 bis 18 Jahren den Gemeinderat, den Kreistag und die Landrätin bzw. den Landrat wählen. Alle „Wähler*innen“ werden von der Gemeinde per Brief angeschrieben und erhalten einen individuellen Zugangscode, um über eine Internetseite abzustimmen.\nDamit die künftigen Wähler*innen sich ein Bild von den Kandidat*innen und den sich bewerbenden Gruppierungen bzw. Parteien machen können werden auf der Seite des Kreisjugendrings Positionen zu wichtigen Themen vorgestellt. Zudem gibt es hier für die Wahl der Landrätin / des Landrats Steckbriefe der Bewerber*innen.\nAm 5. März präsentieren sich alle in Benediktbeuern zur Wahl stehenden Gruppierungen um 16.30 Uhr in der Grund- und MIttelschule. Auch zwei unserer Kandidat*innen stehen dort für alle Fragen bereit.\nWir von FBM sorgen seit 2013 dafür, dass unser Dorf in Bewegung bleibt. Was liegt da näher, als sich gemeinsam vor der Gemeinderatswahl auf den Weg zu machen und wichtige Themen der Gemeinde gemeinsam zu disktuieren? Wir werden u.a. Station machen an unserem Kindergarten, der Alten Apotheke, dem alten Feuerwehrhaus und der Dorfstraße. Die künftige Nutzung der Liegenschaften, Ideen zur Entwicklung des Ortskerns und Themen wie Barrierefreiheit haben beim Dorfspaziergang ihren Platz.\nTreffpunkt am Samstag den 7. März um 10.00 Uhr ist das Benediktbeurer Rathaus. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!


Und das führt ja auch zu der Entwicklung, die wir aufzeigen, dass wir bei der Rekordarbeitslosigkeit, die wir haben, dass die natürlich hausgemacht ist, weil nämlich billige osteuropäische Arbeitskräfte auf unseren Markt kommen, im untersten Einkommensbereich, im untersten Bereich der Kollektivverträge auch einsteigen, dadurch für sich persönlich natürlich sehr sehr gut auch verdienen, aber ein österreichischer Arbeitnehmer natürlich seine Familie nicht ernähren könnte.\nIn Österreich derzeit Rekordarbeitslosigkeit\nClaudia Reiterer: Sie haben schon erwähnt, es ist so, 2013 haben die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter die FPÖ gewählt und Sie beide sind im Wettbewerb, wer eben, wie vorhin schon gesagt, die Menschen mit der schmalen Geldbörse am besten vertritt. Wenn wir zur Entsenderichtline kommen, das ist jene Richtlinie, wo es darum geht beispielsweise aus Ungarn kommt ein Unternehmen mit ihren Arbeitern und Arbeiterinnen nach Österreich und renoviert hier ein Haus. Kein Wunder eine Stunde in Österreich kostet ungefähr 31 Euro, eine Arbeitsstunde, und in Bulgarien aber 3,20 Euro. Herr Strache, wer schützt die Österreicher und Österreicherinnen vor Lohndumping?\nStrache: 2016 haben wir 170.000 gehabt in Österreich.\nReiterer: Aber was tun Herr Strache?\nStrache: Na was tun? Wir müssen über eine Schließung des, also eine sektorale Schließung des Arbeitsmarktes diskutieren, das fordern wir seit Jahren da auch eine Umsetzung. Das hat dann die Sozialdemokratie zumindest verbal übernommen, uns Recht gegeben, aber man hat den Mut nicht und ich sage wir werden den Mut haben hier auch Beschlüsse zu fassen und notfalls auch mit der Europäischen Union rechtlich auszutragen. Denn ich sage da haben unsere Arbeitslose in Österreich ein Recht darauf, dass wir dafür Sorge tragen, dass sie hier wieder Arbeit haben und Perspektiven sichergestellt bekommen.\nReiterer: Herr Kern, es ist so Strafmandate werden EU-weit exekutiert, Sozialbetrug nicht. Hat da nicht die SPÖ eine Mitschuld? Die vergangenen Jahre.\nKern: Nein um Gottes willen, also das ist ja, seien Sie mir nicht böse, aber total krotesk, was Sie jetzt da formuliert haben, weil was ist der Hintergrund? Als dieser osteuropäischen Länder beigetreten sind hat man eine befristete Sperre des Arbeitsmarktes gehabt. So, die ist dann ausgelaufen und jetzt haben diese Menschen das Recht, weil sie Mitglieder der Europäischen Union sind auf den österreichischen Arbeitsmarkt zu kommen, genau so wie Österreicher das Recht haben auf den europäischen Arbeitsmärkten zu arbeiten. Das ist europäische Verfassung. So, was hätte man tun müssen? Man hätte damals, als die beigetreten sind diese Übergangsfristen deutlich verlängern müssen. Damals als die beigetreten sind war die Partei des Herrn Strache in voller Verantwortung und hat das verabsäumt. Jetzt kommt er her, beklagt das großartig, was seine eigenen Parteifreunde voll und ganz verabsäumt haben. So, wie gehen wir jetzt damit um. 2 Dinge, die wir zu tun haben. Das eine, wir haben die Möglichkeiten, die die europäischen Verträge uns lassen genützt, haben ein Instrument, den Jobbonus, kreiert, der dafür sorgt, dass Menschen, die in Österreich arbeitslos sind, rasch wieder in den Arbeitsmarkt kommen. Das sind 25.000 Fälle, die hier gefördert werden, damit sie rasch wieder in die Beschäftigung kommen. So, und das zweite was wir jetzt zu tun haben ist eine Lösung auf europäischer Ebene zu finden, wie wir damit umgehen. Und da braucht es Bündnisse in Europa und das ist das, was ich versuche herzustellen permanent mit dem Emanuel Macron ist das ein großer Punkt, den haben wir eingelanden, auch mit den Regierungschefs aus Tschechien und Slowakei um hier Druck auf die auszuüben. Weil der Unterschied zwischen dem Herr Strache und mir ist, er beklagt seine eigenen Fehler, aber ich muss jetzt Lösungen suchen. Und diese Lösungen schauen so aus, dass wir in Österreich mittlerweile wieder Rekordbeschäftigung haben, dass wir 80.000 zusätzliche Jobs seit dem letzten Sommer erreicht haben und das ist der Weg, den wir weiter gehen müssen und zwar im Rahmen unserer europäischen Verpflichtungen. Weil wenn Sie den Österreichern jetzt einreden, Sie ändern das, dann müssen Sie aus der EU austreten. Das ist Ihnen ja bewusst hoffentlich. Da versprechen Sie etwas, wo Sie sagen, dass ist nur einhaltbar, wenn wir aus der EU austreten und das ist genau die Politik, die uns beide unterscheidet. Und wer am 15. Oktober Ihnen die Stimme gibt, hat ein Risiko dass man da völlige Unberechenbarkeit und Unverlässlichkeit in einer entscheidenden Zukunftsfrage Österreichs hat.\nStrache: Das ist ja ein Unsinn. Also ich meine ich verstehe, dass Sie da oder dort auch mit verzweifelten Argumenten um sich werfen angesichts der Gesamtsituation ...\nStrache: ... in die Sie die SPÖ geführt haben, nicht. Aber, wenn es um die Arbeitnehmerinteressen geht, also bitte, die letzten 10 Jahre Lohnentwicklung. Schauen wir uns die einmal an. 2/3 der Österreicherinnen und Österreicher als Arbeitnehmer und Angestellte stellen fest es geht ihnen nicht besser, als vor 10 Jahren. Das sind ja Entwicklungen, die Ihre Partei jetzt in 10 Jahren Regierungsverantwortung natürlich herbeigeführt hat. Und wenn wir uns dann ansehen, die Entwicklung auch im Bereich der Bauwirtschaft. Von den rund 249.000 unselbständig beschäftigten in der Bauwirtschaft haben 63.241 oder 25% eine ausländische Staatsbürgerschaft und im Jahresdurchschnitt 2016 waren um fast 1/3 mehr ausländische Staatsbürger in der Bauwirtschaft tätig als noch im Jahr 2008. Das zeigt ja auf, dass alle unsere berechtigten Warnungen richtig waren, dass man hier natürlich auch den Mut haben müsste zu sagen, Europäische Union, wir wollen wir Verhandlungen führen, ihr müssts ja verstehen, dass das ein unfaires System ist, wir brauchen hier in manchen Bereichen eine sektorale Schließung des Arbeitsmarktes. Und wir haben es ja erlebt, wie die deutschen auch durchaus da oder dort mutig eine Entscheidung getroffen haben, zum Beispiel bei einer Maut, die zurecht auch kritisert wird, aber offenbar der Mut sich bezahlt gemacht hat und man das auch akzeptiert hat. Und ich glaube manchmal ist es wichtig, gerade in einer Regierung den Mut zu leben für die eigene Bevölkerung und dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen, und das sind bitte, da haben wir eine sehr hohe Arbeitslosigkeit mit 400.000 Menschen, denen sind wir verpflichtet damit die wieder eine Chance haben, in den Arbeitsmarkt zurück zu finden. Und da gibt es leider dramatische Versäumnisse.\nKern: Naja ich muss dazu sagen, der Herr Strache hat jetzt ein paar doch wesentliche Zusammenhänge übersehen, weil Sie haben zurecht gesagt, es gibt ein Problem, dass seit der Finanzkrise die Einkommen der Menschen nicht gestiegen sind. Und das ist einwandfrei der Fall. Das haben wir im letzten Jahr erst ändern können, durch die konsequenten politischen Schritte, die wir gesetzt haben, auch mein Vorgänger Werner Faymann mit der Steuerreform, die er durchgesetzt hat. Das ist das erste Jahr seit 7 Jahren, wo die Realeinkommen in Österreich wieder gestiegen sind. Und da müssen wir weiter arbeiten, weil Wirtschaftswachstum, wir haben jetzt ein Rekordwirtschaftswachstum, 2,8% heuer für das nächste Jahr gibt es ähnliche Prognosen, bedeutet dass die Gewerkschaften höhere Lohnabschlüsse durchsetzen können. Das ist meine Politik, die steht zur Diskussion. Wir wollen Jobs schaffen, wir wollen Wirtschaftswachstum, damit die Einkommen der Menschen passen. So, und jetzt gibt es einen ganz bemerkenswerten Punkt. Wir wissen der Grund, warum die Einkommen hinterher gehinkt sind, war die Finanzkrise. In Österreich repräsentiert durch die Kärnter Hypo, wo auch Ihre Parteifreunde maßgeblich verantwortlich dafür gewesen sind für das Milliardendebakel, das die Österreicher bezahlt haben. Die Konsequenz war aus dem Aufräumprozess, dass wir gesagt haben, gut, für die Banken gibt es strenge Spielregeln ...\nStrache: Also wenn Sie unser Wirtschaftsprogram gelesen hätten ...\nKern: Naja ich habe es ganz genau gelesen.


Heizungübergabe: Prinzipien, Komponenten, Nutzen, Auslegung,was ist zu beachten\nHeizungs-Übergabe: auf dieser Seite\nÜbergabe allgemeine Aspekte\nBewertung der Typen\nStrahlung / Konvektion\nMinderung durch Anschlussart\nMinderung durch Art des Einbaus\nHeizkörper in erdberührten Räumen\nAuslegung der Heizung mit HK\nFestlegung der Systemtemperaturen\nRegelbarkeit der HK\nGenereller Aufbau der Fußbodenheizung\nVarianten des Fußbodenaufbaus\nGrenzwerte der Fußbodenheizung\nStruktur der Fußbodenheizkreise\nRohre für die Fußbodenheizung\nKühlung mit der Fußbodenheizung\nEinfluss der Dämmung auf die Wärmeströme\nAuslegung mit Herstellerdaten\nFußbodenheizung was ist zu beachten\nVerwendete Symbole auf dieser Seite\nNorm Innentemperatur [oC]\nTemperaturdifferenz Verhältnis (Auslegungstemperaturen)\nspezifische Wärmekapazität des Wassers:\n1,163 [Wh/(kg * K)]\nLuft- Raumtemperatur [oC]\nheizende Heizkörperfläche [m2]\nTemperaturfaktor für von Normheizlast abweichende Auslegung, dimensionslos\nHeizkörperexponent (spezifisch für Heizkörpertyp)\nHeizmittelübertemperatur arithmetisch [oC]\nNorm Heizmittelübertemperatur logarithmisch[oC]\nNorm Heizmittelübertemperatur [oC]\nHeizmittelübertemperatur allgemein [oC]\nheizende Fußbodenfläche [m2]\nDer nach unten gerichtete Wärmestrom [W/m2]\nWärmedurchlasswiderstand nach oben [m2*K/W]\nWärmeübergangswiderstand außen [m2*K/W]\nWärmeübergangswiderstand innen [m2*K/W]\nWärmedurchlasswiderstand nach unten [m2*K/W]\nWärmedurchlasswiderstand des Bodenbelages [m2*K/W]\nWärmedurchlasswiderstand der Dämmschicht [m2*K/W]\nWärmedurchlasswiderstand der Decke (Rohdecke) [m2*K/W]\nWärmedurchlasswiderstand des Heizestrichs [m2*K/W]\nWärmedurchlasswiderstand des Deckenputzes [m2*K/W]\nTemperaturdifferenz zwischen Fußbodenoberfläche und der Heizrohrebene\nMittlere Temperatur in der Heizebene [oC]\nDer insgesamt in der Heizungsrohrebene zu erzeugende Wärmestrom [W/m2]\nMittlere Oberflächentemperatur [oC]\nNorm Wärmebedarf Fußboden beheizter Räume [W] (DIN EN 12831)\nBenötigter Massenstrom für Auslegungsleistung [kg/h]\nDie Elemente der Übergabe sind das letzte Glied in der Hydraulik-Kette der Heizanlage.\nIhre Hauptaufgabe ist die Übergabe der mit dem Heizwasser gelieferten Wärme an den Raum. Hierzu haben sich zwei Hauptverfahren etabliert:\nIntegration in die raumumgebenden Flächen. Die Wärmeabgabe erfolgt primär an den Baukörper (Wände, Fußboden, Decke) und von da an die Raumluft.\nAufstellung von Heizkörpern im Raum. Die Wärmeabgabe geht primär direkt an die Raumluft.\nDie Wärmeabgabe an die Raumluft kann per Wärmestrahlung und / oder per Konvektion (Wärmeübergabe an die Luft und Wärmemitnahme der Luft) erfolgen.\nDabei trägt ein hoher Strahlungsanteil zu einer erhöhten Behaglichkeit bei, da die Strahlung Objekte im Raum direkt erwärmt z.B.: die Bewohner).\nFlächenheizungen haben einen höheren Strahlungsanteil als Heizkörper.\nDie Sonderform „Konvektoren“ überträgt, wie der Name vermuten lässt, Wärme ausschließlich per Konvektion.\nWeitere Möglichkeiten der Realisierung einer Wärmeübergabe:\nWarmluftsysteme:Hierbei wird die Luft zentral oder dezentral aufgeheizt und in den zu beheizenden Raum eingeblasen. Der spezifische Wärmeinhalt der Luft ist im Vergleich zum Wasser sehr gering . Es bedarf daher sehr großer Luftmengen um ausreichende Wärmemengen zu transportieren. Auch sind Temperatur und Einblasgeschwindigkeit der Luft, zwecks eines erträglichen Komforts zu begrenzen. Aus diesem Grund sind Warmluftheizugen nur für Gebäude mit sehr geringem Wärmebedarf geeignet.\nElektroheizungen: Sind als klassische Speicherheizungen am aussterben, erleben aber in Verbindung mit Photovoltaik Anlagen (Eigenstrom) eine Renaissance als Mischung aus Direktheizung und Speicherheizung. Dabei können verschiedene Formen der Speicherung zum Einsatz kommen z.B.: Wasser, Batterien, Steine oder Latentspeicher. .Elektroheizungen sind mit geringem Investment, auch nachträglich, erstellbar. Der Strompreis kann sie auf Dauer aber u.U. teuer werden lassen. Eine Sonderform der Elektroheizung sind Strahlungsheizungen.\nInsgesamt soll das Heizungssystem effizient funktionieren und auch vom Nutzer als wirksam und angenehm empfunden werden.\nDabei muss das Heizungssystem mit den baulichen Randbedingungen und den vorhandenen oder erschließbaren Energiequellen zurecht kommen.\nZudem schränken einige physikalische Gesetzmäßigkeiten die Vielfalt möglicher Lösungen ein.\nWesentlichen physikalisch Grundlagen sind:\nDie Wirksamkeit eines Übergabeelementes als Raumheizung ist direkt proportional zu seiner wirksamen Oberfläche und seiner mittleren Übertemperatur. Mit kleiner Heizfläche und hoher Übertemperatur erzielt man den gleichen Effekt wie mit einer großen Heizfläche und kleiner Übertemperatur. Zur Minderung der Verluste in Erzeugung und Verteilung sollte, wo immer möglich, mit niedrigen System-Temperaturen gearbeitet werden. Das führt auch zu effektiver Nutzung erneuerbarer Energien (Wärmepumpe und Solarthermie) und niedriger Rücklauftemperatur für effektive Brennwertnutzung.\nDie Wirksamkeit eines Übergabeelementes als Raumheizung ist auch direkt proportional zur durchlaufenden Heizwassermenge und der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf (Spreizung). Mit hohem Volumenstrom und geringer Spreizung ( schneller Durchlauf des Wasser-> geringe Auskühlung) erzielt man den gleichen Effekt wie mit geringerem Volumenstrom bei gleichzeitig größerer Spreizung. (langsamer Durchlauf -> stärkere Auskühlung des Wassers) Bei hoher Spreizung kann die Pumpenleistung verringert werden. Allerdings ist die Einsparmöglichkeit (Pumpenstrom) dank geregelter effektiver Pumpen nicht mehr ausschlaggebend. Eine hohe Spreizung ist mit relativ niedrigem Rücklauf gekoppelt was sich wieder positiv auf Brennwerttechnik auswirkt. Hohe Spreizungen führen auch zu niedrigem Strahlungsanteil einhergehend mit einem Verlust an Behaglichkeit.\nDie für die Wärmeabgabe wichtigste Größe stellt die Heizmittelübertemperatur dar.Sie ist der wirksame Temperaturunterschied zwischen der mittleren Heizkörpertemperatur und der Raumtemperatur. Sie hängt nicht nur von Vor- Rücklauftemperatur sondern auch von der Raumtemperatur ab. Steigt die Raumtemperatur, sinkt die Heizmittelübertemperatur, und damit die Wärmeabgabe an den Raum. Diese Wirkung wird als Selbstregeleffekt bezeichnet.\nDie Zusammenänge / Abhängigkeiten zwischen Vor- Rücklauftemperatur, Spreizung, Übertemperatur und Volumenstrom sind recht komplex. Es ist daher sinnvoll sich zunächst, abhängig von Heizungstyp und thermischer Qualitätauf der Gebäudehülle, auf etablierte Systemstemtemperatursätze abzustützen.\nHeizkörper werden in den unterschiedlichsten Ausführungen angeboten. Die Wesentlichen Typen sind:\nRadiatoren: Radiatoren sind genormte Heizkörperelemente unterschiedlicher Ausführung. Die Wärmeübergabe erfolgt durch Strahlung und Konvektion:\nGliederheizkörper: In Guss- (hohe Lebensdauer, schwer) oder Stahlblechausführung, mit jeweils unterschiedlicher Breite, Tiefe und Gliederanzahl.\nPlattenheizkörper: Stahlblech mit 1 bis 3 Platten, mit und ohne Konvektionsbleche, glatt oder profiliert, unterschiedliche Breite, Höhe, Tiefe. Mit Plattenheizkörpern lassen sich bei gleichen Abmessungen höhere Heizleistungen als mit Gliederheizkörpern erzielen.\nKonvektoren: Sind Heizrohre mit aufgesetzten Lamellen. Sie entfalten ihre Wirkung fast ausschließlich durch Konvektion. Die Luftumwälzung kann durch die enstehende Thermik (Kamineffekt) natürlich erfolgen, oder durch Zwangsumwälzung mittels Ventilator. An Konvektoren lagert sich leicht Staub ab, eine Säuberung vor jeder Heizperiode ist zu empfehlen\nSonderbauformen z.B spezielle Badheizkörper\nGuss-Radiator Stahl-Radiator Platten-Heizkörper Konvektoren\nVarianten bei Plattenheizkörpern\nGliederheizkörper z.B. Stahlradiatoren, Gussradiatoren, Röhrenradiatoren und die Sonderbauform Handtuchheizkörper\nGliederheizkörper bzw. Radiatoren (radio/radiant = strahlen) sind die weitest verbreiteten Heizkörper für Warmwasserheizungen. Sie sind die Urform, aus der sich im Laufe der Zeit unterschiedliche Heizkörpertypen entwickelt haben. Die Leistungsbereiche sind sehr variabel, da die Radiatoren, je nach Bauart, durch Aneinanderreihung von Gliedern bzw. durch Vergrößerung von Höhe, Länge oder Tiefe dem jeweiligen Bedarf angepasst werden können.\nSie sind robust und korrosionsbeständig (insbesondere Gußheizkörper)\nDer relativ großer Wasserinhalt macht sie etwas träger als Plattenhheizkörper oder Konvektoren\nDurch die offene enge Gliederbauweise sind Radiatoren schwieriger zu reinigen. Besonders bei ältere Radiatoren bergen Ecken, Kanten, Grate ein gewisses Verletzungsrisiko (für Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser weniger geeignet).\nSonderbauformen wie Badheizkörper / Handtuchtrockner sind eher als Zusatzheizung , auf mittlerem Temperaturniveau gedacht. Oft kombiniert mit einer Fußbodenheizung. Dann auf Grund des niedrigen Temperaturniveaus auch mit zusätzlichem Elektroheizstab.\nBei zwei- oder mehrlagigen Plattenheizkörpern werden zwei oder mehrere Platten hintereinander angeordnet, die parallel durchströmt werden. Je mehr Platten eingebaut sind, um so geringer ist der Strahlungsanteil. Bei glatter Vorderseite bezeichnet man ihn auch als Planheizkörper. (höchster Stahlungsanteil).\nProfilierte Platten sind robuster / formstabiler. Glatte Platten einfacher / besser zu reinigen (Krankenhäuser)\nDie Rückseite des Heizkörpers wirkt als reine Konvektionsheizfläche, während die Vorderseite einen hohen Srahlungsanteil aufweist\nPlattenheizkörper mit Konvektorblechen auf der Rückseite heißen auch Kompaktheizkörper. Die senkrechten Leitbleche aus Stahlblech- oder Aluminiumlamellen erhöhen die Leistung bei zunehmendem Konvektionsanteil.\nKonvektoren:Rohrheizkörper und Rippenrohrheizkörper, Sonderformen wie z.B: Sockelheizkörper (auch in Form von Heizleisten / Fußleistenheizung)\nSie bestehen aus einem oder mehreren von Heizwasser durchströmten Rippenrohren mit oder auch ohne Verkleidung.\nKonvektoren arbeiten je nach Einbausituation mit geringem bis Null Strahlungsanteil.\nKonvektoren haben einen geringen Wasserinhalt, sie sind daher schnell regelbar.\nSie benötigen zur Leistungsentfaltung ein hohes Temperaturniveau.\nDamit eine Konvektion entsteht, sind die lamellierten Rohre in einer z. B. als Luftschacht ausgebildeten Verkleidung untergebracht\nSie können auch unterflur eingebaut werden, dann auch mit Ventilator zur Leistungserhöhung.\nSie neigen leicht zur Verstaubung (periodische Reinigung nötig) und wirbeln die Luft auf (Vorsicht bei Allergien u.Ä. )\nSonderform Fußbodenleisten: Hoher Strahlunganteil, einfacher Einbau (besondere Altbau Eignung) auch bei feuchten Wänden zur Wandtemperierung.\nDie Wärmeabgabe eines Heizkörpers an die Umgebung erfolgt entweder durch Konvektion (dabei ist Luft der Wärmeträger) oder durch Strahlung (kein Transportmedium erforderlich). Die Wärmeleitung, die dritte Art der Wärmeübertragung, ist bei Raumheizkörpern so gering, dass sie außer Acht gelassen werden kann.\nDer Strahlungsanteil heitzt über den Strahlungsaustausch im Raum befindlichen Objekte und Wandflächen direkt auf. Die bestrahlten Bereiche geben ihre Wärme dann per Konvektion an die Raumluft weiter. Eine gleichmäßige geringe Wärmestrahlung über eine relativ große Fläche, wie beispielsweise bei der Fußbodenheizung, macht Strahlungsheizungen physiologisch angenehmer als Konvektionsheizungen.\nDer Konvektionsanteil des Heizkörpers heizt die Luft direkt über die durch den Heizkörper verursachte Luftströmung auf (Thermik).\nKonvektionsheizungen zeichnen sich durch geringe Anlagenkosten und eine gute Anpassung an wechselnden Wärmebedarf (schnelles Aufheizen und rasches Ansprechen auf Regelvorgänge) aus. Sie haben im Vergleich zu ihrer Größe eine hohe Heizleistung. Nachträgliche Änderungen sind mit Heizkörpern allerdings leichter vorzunehmen.\nBei vor Fenstern montierten Heizkörpern mit hohem Strahlungsanteil kann die unerwünschte Wärmeabgabe über die Fensterscheibe durch einen Strahlungsschirm hinter dem Heizkörper abgemildert werden. Bei einer Wärmeschutzverglasung sind die Verluste geringer.\nDer Strahlungsanteil eines beliebigen Körpers lässt sich mit Hilfe des Stefan Boltzmann Gesetzes berechnen. Danach hängt die abgegebene Leistung von der absoluten Oberflächentemperatur und der abstrahlenden Fläche ab.\nIn der Grafik oben wurde nach dieser Formel die Strahlungsleistung von Plattenheizkörpern (Typ 10 und Typ 22) für verschiedene Auslegungsvarianten berechnet. (als Emmisionsgrad wurde 1 angenommen, real eher bei 0,95 , die strahlende Fläche beträgt 1 m2).\nDie Kurven darüber zeigen die Gesamtleistung der Plattenheizkörper (Leistung nach Herstellerangaben bei verschiedenen Auslegungen ( sichtbare Heizköperfläche beträgt im Rechenbeispiel =1m2).\nDie Kurven zeigen, dass der Strahlungsanteil sich mit steigenden Temperaturen leicht verringert, und dass bei einer größeren Konvektionsfläche (Typ 22) aber gleicher Strahlungsfläche (vordere Platte) der Strahlungswert zwar absolut gesehen gleich bleibt, aber infolge stark vergrößerter Heizfläche (2. Platte, Konvektionsbleche) anteilig kräftig schrumpft.\nNun bewegen sich die errechneten Strahlungsanteile auf niedrigerem Niveau, als in der Literatur oft zitiert. Nimmt man als Beispiel den Typ10 bei Auslegung 50/45/20 so beträgt der Strahlungsanteil (199/557*100) = 36%. Zitiert werden Werte >= 55%.\nDie in der Rechnung verwendete Leistung der Heizkörper ist die Normheizleistung ohne Abschläge. Nimmt man z.B. eine Leistungsminderung durch Anschluss und Einbau von z.B. 15% an, reduziert sich die Leistung aus o.g. Beispiel (50/45) auf 557-15% = 557-83 = 474 W. Der Strahlungsanteil der sich im Absolutwert durch die Einbausituation nicht wesentlich verändert wäre dann schon 42%. Also sind bei Abschirmung auch Werte > 50% vorstellbar.\nBei einem neuen Typ mehrlagiger Plattenheizkörper sind vordere und hintere Platte(n) in Reihe geschaltet, sodass insbesondere im Teillastbetrieb und während der Aufheizzeit die vordere Platte schneller auf Tempertur kommt, derweil die hintere Platte zunächst nur als Strahlungsschirm wirkt. Die mittlere Übertemperatur der Vorderplatte ist damit höher als bei konventionellem Betrieb. Damit ist auch der Strahlungsanteil zum Raum höher.\n(z.B: Kermi: therm-X2 , nach Weksangaben 100% höherer Strahlungsanteil im Teillastbetrieb, 11% Energieeinsparung.\nAuch andere Hersteller liefern vergleichbare Produkte z.B. Stelrad Novello ECO\nThermogrfie der Heizkörpererhitzung bei unterschiedlichen Betriebszuständen.\n* Testbedingungen: Heizkörpertyp: 22 (Höhe = 600 mm, Länge = 1.000 mm) bei einer Einstellung von 70/55/20 °C.Quelle:STELRAD\nLeistungsminderung durch Lage der Anschlüsse\nBei der Auslegung sind neben den Systemtemperaturen auch Leistungsminderungen zu berücksichtigen, die sich aus dem Einbau ergeben können. Hauptsächlich handelt es sich dabei um die Heizkörperanschlussart und die Einbausituation.\nBei den Heizkörperanschlussarten unterscheidet man:\n(1) gleichseitigen Anschluss, Vorlauf oben und Rücklauf unten,\n(2) wechselseitigen Anschluss, Vorlauf oben und Rücklauf unten,\n(3) wechselseitigen Anschluss, Vorlauf und Rücklauf unten (reitender Anschluss bei Einrohrheizung),\n(4) gleichseitigen Anschluss, Vorlauf und Rücklauf unten.\nAls normkonformer Einbau eines Heizkörpers (bei Prüfung nach DIN EN 442) gilt, wenn Vor- und Rücklauf gleichseitig und mit Vorlauf oben angeschlossen sind (1).\nDer gleichseitige oder wechselseitige Anschluss mit Vorlauf oben (1,2) zeigt bei dem Betrieb des Heizkörpers mit Nennlast und Nennheizmittelstrom keinen Leistungsunterschied und keine Leistungsminderung.\nDie Leistungsminderung bei anders geartetem Anschluss tritt auf, weil der Heizkörper nicht mehr gleichmäßig durchflossen wird und somit in bestimmten Bereichen ein Defizit an Wärmeabgabe entstehen kann.\nder Anschluss wechselseitig Vor- und Rücklauf unten (3), zeigt eine Leistungsminderung bis 20 % (zudem ist der Einbau einer Stauscheibe vorzusehen)\nder Anschluss gleichseitig Vor- und Rücklauf unten (4) zeigt Minderungen bis zu 15 %.\nHaupteinsatzgebiet für (3) und (4) sind Einrohrheizungen.\nFür moderne Heizkörper werden je nach baulichen Voraussetzungen verschiedene Anschlussmöglichkeiten angeboten, die im vorgegebenen Rahmen dann auch immer die vom Hersteller ausgewiesenen Leistungsdaten garantieren.\nLeistunsminderung durch Art des Einbaus\nEmpfohlene Mindestabstände bei Einbau von Heizkörpern\nBei der Leistungsabgabe spielen der Einbau vor der Wand und der Einbau in Nischen die größten Rollen.\nDie Mindestabstände nach VDI-6030 für einen Heizkörper frei vor der Wand betragen:\nzur Wand mindestens 50 mm,\nzum Fußboden mindestens 100 mm.\nDabei sind keine Leistungsminderungen zu berücksichtigen.\nUnterschreitung dieser Maße führt zu einer Leistungsminderung.\nEine besondere Leistungsminderung durch den Einbau liegt vor bei Einbau:\nhinter Heizkörperverkleidung, Gardinen oder Vorhängen. Eine Heizkörperverkleidung kann zu Einbußen von bis zu 15% führen.\nBeispiele für Leistungsminderungen durch abweichenden Einbausituationen zeigen nebenstehende Grafiken. Zudem gilt generell: Größere Bauhöhen verringern die Einbußen, steigende Bautiefe erhöht die Einbußen.\nLeistungseinbußen führen zu erniedrigter Übertemperatur.\nWeitere Minderungsgründe: z.B. Einbau hinter Schrank, unter Küchenplatte, hinter Vorhang,\nHeizkörper in Räumen die ans Erdereich Grenzen\nHeizkörper in Räumen die ans Erdreich grenzen bei Außentemperatur geführter Vorlauftemperatur:\nWerden Heizkörper für Räume die ans Erdreich grenzen (Keller) entsprechend Heizlastberechnung ausgelegt, kann es in der Übergangszeit zu einer Unterversorgung kommen. In der Übergangszeit (knapp unterhalb der Heizgrenze) kann es dazu kommen, dass die Luft z.B schon 14oC aufweist (bei entsprechend gesenkter Vorlauftemperatur), die Außenwände des Kellers aber auf Grund der langsamen Bodenerwärmung noch nicht vergleichbar nachgezogen haben.\nAuslegung der Heizkörperheizung\nDie Auslegung der Heizung erfolgt in den Schritten\nFestlegung der Auslegungstemperaturen (Vorlauf- Rücklauf- Raumtemperatur)\nBerechnung der Heizlast (je Raum)\nBerücksichtigung von Minderungs-Faktoren\nAuswahl des /der Heizkörper entsprechend der Raumheizlast.\nBerechnung des erforderlichen Massenstromes\nAuswahl Pumpe und Pumpenkennlinie\nZusammenhang : Unterschiedliche Spreizung <-> Volumenstrom bei konstanter Heizleistung\nDie Dimensionierung einer Anlage erfolgt für den Auslegungsfall. Dieses ist der kälteste Tag im Jahr (regional unterschiedlich), für diesen wird der Wärmebedarf ermittelt und für diesen Fall werden die Auslegungstemperaturen (Vor-, Rücklauf- und Raumtemperatur) festgelegt.\nGrundsätzlich ist ein niedriges Temperaturniveau in der Heizanlage zu bevorzugen (geringe Verluste). Zudem erfordern neuere Technologien niedrige Vorlauftemperaturen, wenn sie optimal arbeiten sollen (Thermische Solaranlagen, Wärmepumpen, Brennwertkessel).\nBei gleichem Heizwärmebedarf ermöglichen große Heizflächen (Fußboden, Wand / Deckenheizungen) niedrigere Vorlauftemperaturen.\nBei reduziertem Heizwärmebedarf (z.B: nachträgliche Dämmung des Gebäudes) kann bei gleicher Heizflächengröße die Vorlauftemperatur gesenkt werden.\nEine bestimmte (gleiche) Leistung eines Heizkörpers bzw. Systems kann mit unterschiedlichen Spreizungen erreicht werden (siehe Grafik links)\nEine Erhöhung der Spreizung hat eine Verminderung des Volumenstromes zur Folge (kleinere Pumpengröße / geringerer Druck).\nVerminderung der Spreizung führt zu erhöhten Volumenstrom (größere Pumpe / höherer Druck),\nIn der Praxis ergeben sich sinnvolle Auslegungswerte aus dem Wärmebedarf des Gebäudes, dem eingesetzten Kessel und der Form der Wärmeübergabe. Je nach Heizsystem sind Spreizungen von 10 (Niedertemperatur) bis 25 Grad (Hochtemperatur) üblich.Übliche Vorlauf- Rücklauftemperaturen sind: Alte Anlagen (Schwerkraft) 90/70, Niedertemperatur Radiatorenheizungen 65/45 bis 50/40, Fußboden- Wandheizungen 40/30 bis 30/25\nGrenzwerte bei der Auslegung: Spreizung nicht grösser 25oC / Wärmeübertragerkennwert ≥ 0,3 / Mindestvolumenstrom aller Heizkörper 15l/h /Druck am weitest erntfernten Heizkörper / kleinst möglicher Ventileinsatz (kVS-Wert)\nDie Grundlage der Wärmeleistung eines Heizkörpers ergibt sich aus:\n(1) Q = m *cw (ϑv - ϑR) [W]\n(2) Q = k * A * ∆ϑ [W]\n(1) spezifiziert die dem Heizkörper zu zuführende Leistung (Massenstrom / Volumenstrom)\n(2) spezifiziert die vom Heizkörper abzugebende Leistung\nBeide Werte sind prinzipiell gleich groß und entsprechen der Heizlast (ohne Zu- Abschläge)\n(A ist die für die Wärmeübertragung des Heizkörpers relevante Fläche)\nDie Wärmeleistung wird dabei als vom Heizkörper abgegebene Wärme im Auslegungszustand betrachtet. Sie ist unter sonst gleichen Bedingungen abhängig von:\nder wirksamen Temperaturdifferenz ϑV - ϑR für die Wärmeabgabe zwischen Vor- und Rücklauftemperatur (Spreizung)\nund der Übertemperatur des Wärmeträgers ∆ϑ\nDie für die Wärmeabgabe wichtigste Größe stellt die Heizmittelübertemperatur dar. Sie ist der wirksame Temperaturunterschied zwischen der mittleren Heizkörpertemperatur und der Raumtemperatur. (Exakt wird das Mittel als logarithmisches Mittel bestimmt, näherungsweise auch als arithmetisches Mittel).Sie ergibt sich als\nmittlere arithmetischen Übertemperatur:\nmittlere logarithmischen Übertemperatur:\nFür Temperaturbezeichnugen gelten folgende Konventionen:\nRaumtemperatur : ϑi,R = ϑi = ϑL\nHeizmitteltemperatur = Vorlauftemperatur ϑV am Heizkörper\nDie Hersteller weisen die Leistung ihrer Heizkörper für den Normauslegungszustand aus.\nDie Norm-Auslegungstemperatur nach DIN EN 442 ist:\nVorlauftemperatur: 75 °C,\nRücklauftemperatur: 65 °C,\nRaumlufttemperatur: 20 °C.\nBei Normauslegungsbedingung von 75/65/20 °C ergibt sich die Normauslegung-Heizmittelübertemperatur entsprechend (3) und (4) zu:\narithmetischen Übertemperatur ϑN = 50 K\nlogarithmischen Übertemperatur ϑN = 49,83 K\nWeichen die Ist-Auslegungstemperaturen von den Norm-Auslegungstemperaturen ab (abweichende Heizmittelübertemperatur), ist die Auslegungs-Übertemperatur zu berechnen. Ob mit arithmetischen Mittel oder mit logarithmischem Mittel zu rechnen ist, bestimmt das Temperaturdifferenz Verhältnis c:\nIst c ≥ 0,7, ist die arithmetische Übertemperatur, bei c < 0,7 die logarithmische Übertemperatur zu wählen.\nDa der Ansatz c > 0,7 bei den am häufigsten angewandten Systemtemperaturen vorliegt, wird i. d. R. die arithmetische Übertemperatur angewandt.\nDie Normheizlast eines Heizkörpers ist die Heizleistung bei Normauslegungstemperaturen. Die Auslegungs-Wärmeleistung QH eines Heizkörpers ergibt sich aus der Norm-Heizlast HL entsprechend DIN EN 12831(Raumweise Heizlastberechnung):\n(6) QH = HL\nIn der Regel herrschen von der Normauslegung abweichende Verhältnisse. Dann muss die Norm-Leistung des Heizkörpers an die abweichenden Verhältnisse angepasst werden.\nDie Abhängigkeit der Heizkörperleistung von der Übertemperatur des Heizmediums wird durch die Normkennlinie dargestellt, die durch Prüfverfahren nach DIN EN-442 erstellt wird. Die Gleichung der Norm-Kennlinie eines Heizkörpers ist:\n(7) Allgemein: Φ = KM * (ΔT)n\nKonstanten für das Heizkörpermodell KM und der Heizkörperexponent n sind Herstellerangeben, ΔT ist die Heizmittelübertemperatur\nDie Norm-Wärmeleistung nach DIN 4703 Teil 3 für die Heizfläche ergibt sich bei c ≥ 0,7:\nAus (6): QH = KM * (Δϑ)n und QH,N = KM * (ΔϑN)n lässt sich ableiten:\nQH,N verhält sich zu QH wie (ΔϑN)n zu (Δϑ)n\n(8) Der Wert wird auch als Korrekturfaktor F bezeichnet\nQHN = QH * F\nÜbliche Werte für den Heizkörperexponenten n sind:\nFußbodenheizung n = 1,10,\nFlachheizkörper n = 1,26...1,33,\nHandtuchradiator n = 1,20...1,30,\nKonvektoren n =\nFür die Auslegung der Heizkörper nach DIN 4703 Teil 3 wird ein Heizkörperexponent von 1,3 verwendet.\nWählt man Heizkörper mit Hilfe von Hersteller-Planungsunterlagen aus, ist darauf zu achten, dass die entsprechenden Tabellen bzw. Diagramme für andere Systemtemperaturen, z. B. 70/55/20 °C, oft schon vorliegen und somit eine Umrechnung entfallen kann. Es werden dann, die mit der aktuellen Auslegung kompatiblen Werte eingesetzt.\nFür Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb nach DIN EN 12831 können für das Wiederaufheizen eines Raumes nach unterbrochenem Heizbetrieb max. zulässige Wiederaufheizzeiten definiert werden. Die geforderte Wiederaufheizzeit bestimmt dann die Höhe der dafür erforderlichen Zusatzheizlast.\nDie Wiederaufheizleistung (ΦRH) für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb, wird wie folgt berechnet:\nΦRH,i = Ai * fRH A = Raumfläche [m2] , RH steht für refresh heating\nDie sich aus der Festlegung für eine bestimmte Wiederaufheizzeit ergebenden Werte für Wiederaufheizfaktoren (fRH in [W/m2]) sind den Tabellen des nationalen Anhangs zur EN 12831 zu entnehmen. Der Faktor berücksichtigt die Wiederaufheizzeit, die Gebäudemasse und die Höhe des angenommenen Temperaturabfalls während der Absenkphase (zwei Tabellen je Luftwechselrate)\nAn Stelle einer Überdimensionierung können kurze Wiederaufheizzeiten einfacher und effektiver durch die Möglichkeiten heutiger Regeltechnik erreicht werden (z.B.: Kurzzeitige Anhebung der Vorlauftemperatur)\nRegelbarkeit der Heizkörperheizung\nZur Regelung einer Heizungsanlage sind zwei grundsätzliche Verfahren möglich und sinnvoll:\nRegelung der Vorlauftemperatur: Hierzu wird die Vorlauftemperatur dem Wärmebedarf angepasst. Als Führungsgröße kommt dazu die Außentemperatur und/oder die Raumtemperatur in Betracht. Zur Regelung über die Außentemperatur werden in der Steuerung Heizkurven hinterlegt, die die Anhängigkeit der Vorlauftemperatur von der Außentemperatur beschreiben. Die Regelbarkeit über die Vorlauftemperatur weist über den gesamten Regelbereich ,abhängig vom Heizkörperexponenten, ein nahezu direkt proportionales Verhalten auf (Bild Regelung über Vorlauftemperatur)\nRegelung des Massenstroms: Diese Art der Regelung wird zumeist zusammen mit der Führungsgröße Raumtemperatur benutzt. Stellglied ist in diesem Fall ein Thermostatventil. Diese Art der Regelung setzt, damit sie wirksam ist, Anforderungen an Ventilautorität und Wärmeübertragerkennwert voraus.\nBei Auslegungs-Rücklauftemperatur = Raumtemperatur ist die Heizkörperkennlinie eine Gerade (a = 1, theoretischer Fall)\nDer Verlauf der Kennlinien zeigt, dass bei kleiner werdenden a-Werten (kleinere Spreizung, kleinere Vorlauftemperatur) die Beeinflussbarkeit der Heizleistung durch Volumenstromregelung abnimmt.\nDer Wärmeübertragerkennwert ist damit ein Maß für die Regelbarkeit der Heizflächenleistung durch Volumenstromänderungen (Ventile).\nIn Systemen mit geringem Wärmeübertragerkennwert (z. B. Auslegung auf 60/50 °C, a=0,25) bedeutet eine Volumenstromänderung praktisch keine Leistungsänderung. Die Heizflächen lassen sich daher in solchen Fällen durch die Heizkörperventile verhältnismäßig schlecht regeln. Andererseits werden in Netzen mit geringen Wärmeübertragerkennwerten die Auswirkungen hydraulischer Fehler vermindert spürbar. Auch bei großen Volumenstrom-Schwankungen (z.B. fehlender Hydraulischer Abgleich) geben Heizkörper annähernd die gleiche Leistung ab.\nFür eine Regelung über weite Bereiche bietet sich daher eine Regelung über die Vorlauftemperatur an, mit der über den ganzen Temperaturbereich zuverlässig und genau geregelt werden kann (siehe Heizkurve).\nFür eine brauchbare Volumenstromregelung über Thermostatventile sollte der a-Wert >= 0,2 besser >= 0,3 sein.\nEine Fußbodenheizung unterscheidet sich von einer Heizkörperheizung durch die Art der Verteilung und durch die Realisierung der Heizflächen.\nDie Verteilung erfolgt über Steigleitungen von Stockwerk zu Stockwerk zu den Heizkreisverteilern. In diesen Verteilern beginnen und enden die im Fußboden verlegten Heizkreise. Zudem enthält der Verteiler je Heizkreis die erforderliche Ventiltechnik (Absperr- Entlüftungs- Regelventile,Füll- und Entleerungshahn, und u.U. Volumenstrom Anzeigeeinrichtungen.\nDie Heizkreise sind im Fußboden verlegte Rohre, die vom Heizwasser durchflossen werden. Der detaillierte Fußbodenaufbau und die Art der Verlegung variieren je nach verwendetem System.\nDie Fußbodenheizung wird auch als Flächenheizung bezeichnet. Mit ihr lassen sich wesentlich größere Heizflächen je Raum realisieren als mit Heizkörpern. Dies führt zum wesentlichen Vorteil der Fußbodenheizung: Da die Fläche des „Heizkörpers“ Fußbodenheizung grösser ist als die Flächen-Summe der sonst einzusetzenden Heizkörper im selben Raum, kann mit einer geringeren Heizleistung / m2 Heizfläche gearbeitet werden. Auch, die erforderlichen Vor- Rücklauftemperaturen sind niedriger. Niedrigere Temperaturen im Heizsystem senken die Heizungsverluste und sind insbesondere für die Nutzung erneuerbarer Energien von Vorteil (Wärmepumpen, Solarthermie).\nDie Fußbodenheizung ist behaglich. Die milde Strahlungswärme von unten sorgt für warme Füße und einen kühlen Kopf.\nDie Fußbodenheizung ist wirtschaftlich: Die großflächige "Wärmequelle" reduziert durch ihr niedriges Temperaturniveau die Heizungsverluste.\nDie Fußbodenheizung ist umweltfreundlich: Das niedrige Temperaturniveau prädestiniert die Fußbodenheizung für den Betrieb mit erneuerbaren Energien wie Wärmepumpe und Solarkollektoren und PV.\nDie Fußbodenheizung flexibel: Unterschiedliche Systeme ermöglichen die Anpassung an verschiedenste bauliche Gegebenheiten. Sie arbeitet mit einer Vielzahl von Heizsystemen zusammen.\nDie Fußbodenheizung ist unsichtbar: sie kommt ohne störende Heizelemente an der Wand, spart Raum und eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten.\nDie Fußbodenheizung eignet sich für Neubau oder Bestandsbau. Speziell für die Altbaumodernisierung wurden die Systeme mit niedriger Bauhöhe entwickelt\nFür eine optimale (und zumeist so geplante) Wirkung sollte die beheizte Fläche nicht direkt von Möbeln und anderen Einrichtungen zugestellt werden (nicht ohne Abstand vom Fußboden).\nDie Fußbodenheizung kann zu trockener Raumluft führen\nEine Reparatur der im Estrich verlegten Rohre ist aufwändig aber selten erforderlich.\nUmbauten, z.B.: Änderung des Raumschnitts / der Raumnutzung, können problematisch sein bezw. eine Neuverlegung im betroffenen Bereich nach sich ziehen.\nDie Regelung der Fußbodenheizung ist in der Regel Träge (muss nicht unbedingt ein Nachteil sein)\nDas z.T. beliebte trocknen von Wäsche am Heizkörpern entfällt, und auch mal schnell die Finger wärmen ist nicht möglich.\nFußbodenheizungen sind im Nasssystem oder im Trockensystem erstellbar\nIm Nasssystem liegen die Heizrohre im Estrich. Die Trockenbauvariante führt die Heizrohre in der Dämmung in speziellen dafür gefertigten Dämmplatten. Dies schränkt die Flexibilität bei der Verlegung etwas ein.\nDie Einbettung der Rohrleitungen im Estrich (Nasssystem) führt zu einem geringen Wärmeübergangswiderstand Rohr -> Estrich. Um zu vergleichbar guten Ergebnissen im Trockenbau zu kommen, werden dort häufig Wärmeleitbleche oder eine Alukaschierung der Montageplatte verwendet\nes sind niedrige Aufbauhöhen erreichbar, die Gewichtsbelastung der Decke ist geringer, was diese Variante für die Anwendung im Altbau besonders geeignet erscheinen lässt.\nDie Aufheizphase ist kürzer, die Heizung reagiert schneller auf Regeleingriffe was von Vorteil sein kann\nEs gibt Einschränkungen bei der Verlegegeometrie\nIn der Regel etwas höherer Aufbau, im Neubau heute der Standard\nträge Heizung (Aufheizung, Regelung), aber große Wärmespeichermasse kann z.B. Sperrzeiten (Wärmepumpe) überbrücken. Unter Umständen auch als Wärmepuffer einsetzbar.\nDie Wärme-Trittschalldämmschicht kann Teil der Verlegeplatte sein oder als extra Schicht(en) unter der Verlegeebene eingebaut werden. Dämmstoff ohne Trittschalleignung sind vom Anwendungstyp DOD mit der Eigenschatf tk (keine Anforderungen an die Verformung). Trittschalldämmplatten bestehen ebenfalls aus einem Dämmmaterial, i.d.R. aus Polystyrolschaum oder Mineralfaser vom Anwendungstyp DES und den Eigenschaften sh/sm/sg (Kennzeichnung der Zusammendrückbarkeit). Sie wirken auch gleichzeitig als Wärmedämmung . Im Standard-Wohnungsbau sollte die Dämmplatte den Trittschall um mindestens 29 dB verbessern. Eine Trittschalldämmung ist auch daran zu erkennen, dass die Dicke immer in zwei Werten angegeben wird, z.B. 38/35 mm. Die Differenz aus beiden Werten ergibt die maximal mögliche Einfederung unter Belastung.\nAls Heizestrich kommen Zementestrich oder Anhydritestrich zum Einsatz\nLetzterer hat den Vorteil kürzerer Trocknungszeit, er ist aber empfindlich gegen Feuchtigkeit und er darf nur bis max 50 0C aufgeheizt werden. Infolge seiner geringeren Wärmeausdehnung sind auch Flächen > 40m2 fugenlos herstellbar. Auch die Aufbauhöhe kann ca. 1cm geringer ausfallen. Er muss vor Belegung abgeschliffen werden falls der Belag geklebt werden soll.\nZementestrich ist belastbarer, unempfindlich gegen Feuchte, benötigt aber eine längere Trocknungszeit\nDie Abdeckfolie schützt die Dämmung vor eindringender Feuchte bei der Estrich Verlegung.\nLiegt die Decke auf dem Erdreich muss zwischen Dämmung und Decke eine Feuchtigkeitssperre eingebaut werden.\nUm Bauhöhe zu sparen wird oft PUR als Dämmmaterial verwendet.\nEstrichdicke min. 6cm, min 4cm Rohrüberdeckung\nDer Randdämmstreifen soll die Ausdehnung des Estrich bei Erwärmung aufnehmen, min. Dicke: 8mm\nUnbeheizter oder in Abständen beheizter darunter liegender Raum oder direkt auf dem Erdreich *\nDarunter liegende Außentemperatur\nTd ≥ 0°C\n0°C > Td ≥ -5°C\n-5°C > Td ≥ -15°C\nWärmeleit- Widerstand m2 * K/W\nNach DIN EN 1264-4 (Td = Temperaturdifferenz)\nDie erforderliche Dicke der Dämm- Trittschallschicht (Wärmeleitwiderstand) ist auch abhängig von Temperaturniveau an der Unterseite des Bodens (Grenze zu: beheizt, unbeheizt, Außenluft, Erde).\nGrenzwerte die bei einer Fußbodenheizung zu beachten sind\nBei der Verlegung der Heizkreise sind verschiedene Randbedingungen zu beachten:\nDamit die Heizung auch bei Volllast (kältester Tag) für die Bewohner „erträglich“ bleibt und die thermischen Spannungen im Fußbodenaufbau nicht zu Problemen führen, sind festgelegte Grenzwerte die zu beachten.\nMaximale Oberflächentemperatur des Fußbodens\nDifferenz zwischen maximaler Oberflächentemperatur und Raumtemperatur\nMaximale Vorlauftemperatur: 55oC (50 Grad bei Anhydrid Estrich)\nDamit Estrich und Belag im Störfall keinen Schaden nehmen, muss die max. Vorlauftemperatur überwacht werden. Zumeist durch einen Anlegethermostaten im Vorlauf nach dem Mischer. Der auf eine feste Temperatur eingestellte Thermostat schaltet bei Temperaturüberschreitung die Pumpe stromlos.\nDamit die erforderliche Pumpenleistung und die Fließgeräusche nicht zu hoch werden\ngrößte erlaubte Heizkreislänge: 100m bis 120m (kann abhängig vom Rohrdurchmesser variieren)\nmax. 300 mbar Differenzdruck für jeden Heizkreis\nDaraus ergibt sich auch eine maximale Feldgröße von 40m2 und eine Grenzwärmestromdichte von:\nWohn und Geschäftsräume: 100 W/m2\nBadezimmer: 100 W/m2\nRandzonen: 175 W/m2\nStruktur der Fußboden-Heizkreise\nGrundsätzlich ist der Verlegeabstand der Rohre das Mittel mit dem unterschiedliche Heizleistungen / m2 realisiert werden können (großer Abstand -> geringe Heizleistung, kleiner Abstand-> größere Heizleistung). Dabei sind immer die Grenzwerte einzuhalten. Die Grenzwerte verlangen u.U. auch eine Aufteilung in mehrere Heizkreise pro Raum. Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus der Lage eines Raumes. So kann es sinnvoll sein, Teile eines Raumes unterschiedlich stark zu beheizen (unterschiedliche Verlegeabstände). Eine höhere Heizleistung (Wärmestromdichte) kann z.B. an kalten Außenwänden oder großen Fensterfronten (Randzonen) erwünscht sein, um gleichmäßige Raumtemperaturen zu erzielen und evtl. Zugerscheinungen vorzubeugen. In Räumen die heutigen Energiestandards entsprechen ist dies in der Regel nicht mehr erforderlich.\nHeizkreise können bifilar (schneckenförmig) oder Mäanderförmig verlegt werden. Auch Doppelmäander mit Überkreuzung Vor- Rücklauf im Bereich der Wendebögen sind möglich.\nBei mäanderförmiger Verlegung nimmt die Temperatur des Heizrohres vom Vorlauf (Vorlauftemperatur) beginnend gleichmäßig bis zum Rücklauf (Rücklauftemperatur) ab. Dies kann z.B. in der Randzone genutzt werden (Vorlauf Außen, Rücklauf innen)\nDurch eine bifilare Rohrführung erreicht man über das gesamte Feld eine gleiche Mitteltemperatur (üblich in der Aufenthaltszone).\nBei der Verlegung ist es sinnvoll die ganze zur Verfügung stehende Fläche auszunutzen. Aus baulichen Gründen kann es erforderlich sein, bestimmte Bereiche auszusparen z.B. Boden gleiche Dusche, unter der Badewanne, Bereiche einer Einbauküche oder unter festen Einbauschränken. Hierbei ist immer darauf zu achten spätere Umbaumöglichkeiten nicht unnötig einzuschränken.\nAls Rohrmaterial kommt Kupfer oder Kunststoff zum Einsatz\nKunststoff: Handelsüblich sind Fußbodenheizungsrohrmaße aus Kunststoff und Verbundstoffen von: (Außendurchmesser x Wanddicke in mm) 12 x 2 bis 20 x 2, dazwischen liegen die Maße 14 x 2, 16 x 2 und 17 x 2.\nMan findet auch Verbundrohre mit den Maßen 26 x 3 und 32 x 3 Millimeter.\nDie Rohre werden als Meterware von der Rolle gehandelt.\nKupferrohr: wird üblicherweise in Ringen zu 50 Metern gehandelt, ab einer Stärke von 18 Millimetern zu 25 Metern. Übliche Maße: 6 x 1, 8 x 1, 10 x 1, 12 x 1, 15 x 1, 18 x 1 und 22 x 1 Millimeter.\nÜbliche Verlegeabstände (VA) sind: 10, 15, 20, 25, 30cm\nBei gleicher Vorlauftemperatur gelten folgende Zusammenhänge:\nEin dickeres Rohr kann einen höheren Wärmestrom übertragen als ein dünneres Rohr (größere Rohroberfläche). Das erlaubt dann größere Verlege Abstände.\nEin dickeres Rohr benötigt in der Regel auch größeren Durchmesser am Wendebogen. Der Biegeradius sollte das Fünffache vom Außendurchmesser des Innenrohres nicht überschreiten.\nEin dickeres Rohr hat einen kleineren Fließwiderstand (größere Heizkreislänge oder geringerer Pumpendruck sind möglich)\nDie Regelung der Fußbodenheizung erfolgt wie bei der Erwärmung mit Heizkörpern über eine Außentemperatur geführte Vorlauftemperatur; direkt über die Steuerung des Kessels oder, falls auch Heizkörper zu versorgen sind, über einen Außentemperatur geführten Mischer.\nDer Einfluss der Raumtemperatur kann mittels ferngesteuerten Ventilen im Heizkreisverteiler berücksichtigt werden (siehe auch). Diese Art der Steuerung braucht Fremdenergie (Kabel/Funk).\nDie Reaktion auf Regeleingriffe wirkt sich -abhängig von den zu beheizenden Massen- verzögert aus. In einem schweren Gebäude mit einer schweren Fußbodenheizung (Nasssystem) kann die Verzögerung bis zu 4 Stunden betragen. Die Trägheit der Fußbodenheizung “übersieht” kurzzeitige (< 1-2 Stunden) Raumtemperatur Abweichungen. Länger dauernde Abregelungen können aber zur kompletten Auskühlung des Estrichs führen, sodass bei Wegfall der Fremdwärmequelle wieder eine längere Aufheizzeit benötigt wird.Dies macht Funktionen wie raumweise Regelung oder Nachtabsenkung u.U. überflüssig. Eine raumweise Regelung ist aber auch dann sinnvoll, wenn mitttel- oder längerfristig Räume abweichend von der Auslegung temperiert werden sollen (unbenutzte Räume, niedriger als geplant beheizte Räume).\n(1) q = 8,92 x (ϑob - ϑi)1,1 siehe Wärmestromdichte\nNäherungsformel aus (1)\nq ≈ 11 x (ϑob - ϑi)\nD.h. der Wärmestrom ist direkt proportional Δϑob\nErhöht sich die Raumtemperatur, dann verringert sich Δϑob ,und damit auch der Wärmestrom (kleinere Spreizung)\nGeht man von einer Oberflächentemperatur von 25oC aus (Δϑob = 5 K) und erhöht sich die Raumtemperatur auf Grund von Fremdwärme um 1 oC, wird Δϑob = 4. Der Wärmestrom verringert sich im gleichen Verhältnis 4/5, also um 20%. Damit sinkt auch die Wärmeleistung um 20%.\nBei Δϑob = 9 K wäre das Verhältnis 8/9 also eine Reduktion um 11%\nDiese Rechnung findet man so in vielen Veröffentlichungen. Dieser Effekt wird auch als Selbstregeleffekt bezeichnet.\nDies ist eine theoretische Betrachtung die das Prinzip erläutert.\nReal muss man beachten, dass die Heizung weiter mit gleicher Vorlauftemperatur und gleichem Massenstrom (bei verringerter Spreizung) läuft. Die Verluste von Verteilung und Speicherung bleiben daher konstant (werden auf Grund der geringeren Spreizung sogar höher). Auch die Wärmeabgabe z.B. nach unten zu unbeheizten Räumen erfolgt unvermindert weiter. Der Strahlungsanteil der Fußbodenheizung kann noch weiter Wärme an evtl. kühlere Wände abgeben. Insofern ist der Selbstregeleffekt nicht ganz so effektiv wie rechnerisch demonstriert.\nDie Selbstregelung erzielt nicht die gleiche Wirkung wie eine raumweise Regelung und macht diese damit nicht überflüssig.\nDer Heizkreisverteiler ist über eine Steigleitung mit Vor- und Rücklauf der Heizkessels verbunden. Im Verteiler beginnen und enden die im Fußboden verlegten Heizkkreisschleifen. Üblicherweise gibt es im Wohnhaus (EFH) je Stockwerk einen Verteiler. Die Festlegung auf einen Verteiler ist aber nicht zwangsläufig; wenn es die Anzahl der Heizkreise oder die Geometrie des Gebäudes erfordert, können pro Stockwerk auch mehrere Verteiler installiert werden (z.B. Vermeidung durchlaufender Zuleitungen für andere Räume). Durchlaufende Rohre, müssen im Durchlaufbereich gedämmt sein (Sie gehören zum Regelkreis eines Raumes ungleich dem durchlaufenen).\nZudem enthält der Verteiler je Heizkreis die erforderliche Ventiltechnik.\nVentile zur Voreinstellung (Hydraulischer Abgleich)\nZur Unterstützung beim Abgleich oder zur Kontrolle können zusätzlich auch noch einfache Durchflussanzeiger vorhanden sein.\nHandabsperrventile oder Stellglieder für die raumweise Regelung (siehe auch Regelung)\nDie Verteiler befinden sich zumeist in einem -in die Wand eingelassenen- Kasten im Flur, möglichst an einer Innenwand. Der Kasten sollte immer zugänglich sein und wenn möglich nicht an Räume grenzen in denen Geräuschfreiheit (Fließgeräusche, Motorventilgeräusche ..) erwünscht ist. Thermische Stellantriebe z.B. arbeiten geräuschlos.\nkein zentraler Wohnungsverteiler, kein Standortproblem\nkeine Geräusche der Stellantriebe\nFlur wird eigenständiger Heizkreis, absperr- und regelbar\nkein Durchbrechen der Trittschall-Dämmung durch Zuleitungen\nhöherer Regel Komfort durch Bypass\ngarantierter geforderter Mindest-Wasserdurchsatz für Wärmepumpen ohne Pufferspeicher\nKühlung des Bodens mittels Bypass möglich\nDie direkt vergleichbaren Materialkosten zwischen zentralem Verteiler und dezentralen EBV-Boxen sind ungefähr gleich.\nDie dezentrale Verteilung kann gerade in der Altbau Sanierung die einfacher zu realisierende Variante sein.\nDie “Unibox” (Produktnahme Oventrop) enthält einen Raumtemperaturfühler, der direkt auf das Stellventil wirkt. Zusätzlich ist eine Voreinstellung des Ventils möglich (Hydraulischer Abgleich). Mit einem einstellbaren Bypass kann ein Teil des Volumenstroms am Regelventil vorbei geführt werden. Dies vermeidet ein zu tiefes Absinken der Estrichtemperatur bei längerem Fremdwärmeeinfluss. Als Nebeneffekt wird damit auch ein Mindestdurchfluss gewährleistet.\nRohre für Fußbodenheizungen\nProblematik Sauerstoff dicht:\nSchon in den frühen 70er Jahren wurden Kunststoffrohre für Fußbodenheizungen eingesetzt. Die Sauerstoff Durchlässigkeit dieser Rohre konnte zu Korrosion eisenhaltiger Werkstoffe führen, wenn sie in Berührung mit dem Heizwasser kamen. Zudem bildet sich Rostschlamm, der sich in Kessel und Leitungen ablagert, und im schlimmsten Fall zur kompletten Verstopfung des Systems führt. Dies ist in der Regel vor dem Baujahr 1989 zu vermuten. Die alten Rohre wurden jedoch nicht vom Markt genommen. Sie wurden noch bis in die Anfänge der 90er Jahre verbaut.\nDie DIN 4726 definierte 10.1988 die Eigenschaften eines sauerstoffdichten Kunststoffrohres. Sauerstoffdichte Rohre nach dieser Norm müssen bei einer Wassertemperatur von 40oC eine - auf das Rohrinnenvolumen bezogene- Sauerstoffdurchlässigkeit < 0,1 g/(m3·d) aufweisen. Viele der heute angebotenen sauerstoffdichten Kunststoffrohre erreichen einen Wert, der unter der Nachweisgrenze von 0,005 g/(m3·d) liegt\nBei älteren Fußbodenheizungen, die mit nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren erstellt worden sind, empfiehlt es sich, bei einem Kesseltausch die betroffenen Heizkreise durch einen Wärmetauscher vom Kessel zu entkoppeln (Systemtrennung).\nNeben dem Sauerstoff Eintrag durch das Rohr, gibt es eine Reihe weiterer Schwachstellen über die Sauerstoff in das System gelangen kann (Jede Eindichtung, jeder Übergang mit Gewinde, "Dichtungen", automatische Be- und Entlüfter oder sonstige Armaturen tragen zum Sauerstoffeintrag bei). Auch wird die Technik immer filigraner in ihren Abmessungen (Brennwertkessel, Ventile, Wärmetauscher), sodass heute Verunreinigungen weit eher zu Problemen führen können als bei alten Anlagen.\nAls Rohrmaterial wird Kunststoff oder Kupfer verwendet. Allgemein üblich sind heute Kunststoffrohre, zumeist aus Polyethylen (PE). Dieser Kunststoff ist Sauerstoff undurchlässig. Die wesentlichen heute verwendeten Materialien sind:\nKunststoffrohre sind sehr leicht, flexibel, korrosionsfrei und chemisch beständig. Sie werden in großen Endloslängen, in Sonderfällen weit über 1000 m, geliefert. Dies erleichtert den Verlege- und reduziert den Verbindungsaufwand. Kunststoffrohre haben einen wesentlich größeren Ausdehnungskoeffizienten als der Estrich, in dem sie eingebettet sind, doch können sie schadlos diese Ausdehnung bei Erwärmung im Rohrwandmaterial aufnehmen. Kunststoffrohre sind innen glatter (geringere Fließwiederstände). Sie sind auch billiger als Kupferrohre.\nKupferrohre sind immer noch wesentlich steifer als Kunststoffrohre. Die Lieferlängen liegen bei 25m bis 50m und müssen bei größeren Heizkreislängen durch Löt- oder mechanische Verbindungen auf Heizkreislänge gebracht werden. Auch Kupferrohre dehnen sich bei Erwärmung stärker aus als der Estrich. Sie müssen daher mit einem Stegmantel aus Kunststoff versehen werden, in dem das Rohr Längsbewegungen ausführen kann. Ab einer bestimmten Länge sind in den Wendebögen besondere Vorkehrungen zur Schubaufnahme erforderlich.\nKunststoffrohre beherrschen heute den Markt bei Fußbodenheizungen, ca. 95% der für Fußbodenheizungen verlegten Rohre sind Kunststoff- bzw. Kunststoffverbundrohrsysteme, Tendenz steigend\nHoch stabilisiertes PE-RT mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (Raised Temperature) bis zu 90oC\nvernetztes Polyethylen hoher Dichte (PE-HDX)\nDabei steht das X für Vernetztes PE. Durch die Vernetzung werden entscheidende Materialeigenschaften des PE noch verbessert, wie z.B. Schlagzähigkeit, Wärmeformbeständigkeit, Spannungsrissunempfindlichkeit. Entsprechend dem Vernetzungsverfahren unterscheidet man auch zwischen:\nAzovernetzung (PE-Xd) Der Name Azo leitet sich vom französischen Wort Azote für Stickstoff ab\nPE ist derzeit eindeutig der Marktführer\nPolypropylen allgemein PP\nUm seine Eigenschaften zu verbessern, werden neben regulärem Polypropylen-Homopolymer (PP-H) weitere Copolymere angeboten. Je nach Herstellverfahren werden diese als PP-B (Block-Copolymer) oder PP-R (Random-Copolymer) bezeichnet.\nPolypropylen (= Typ 1) Homopolymer: PP-H\nPolypropylen (= Typ 2) Block Copolymer: PP-B\nPolypropylen (= Typ 3) Random Copolymer: PP-R\nPolybuten Homopolymer (PB-H)\nPolybuten Copolymer (PB-R)\nPB ist mittlerweile fast völlig vom Markt verschwunden\nMehrschichtverbundrohre (MVR) sind die neueste und äußerst erfolgreiche Rohrgeneration in der Haustechnik. Sie vereinen die Vorteile von Kunststoff und Metall. 2 Aufbautypen werden Unterschieden:\nEin Rohr, bestehend aus verschiedenen druckbelasteten (oder drucklosen) Polymerschichten sowie einer oder mehreren druckbelasteten (oder drucklosen) Metallschichten (z.B. PE-Xb / Aluminium / PE-Xb)\nEin Rohr, bestehend aus mehr als einer druckbelasteten (oder drucklosen) Polymerschicht (z.B. PVC / PE-Xb oder PE-Xb /EVOH / PE-Xb):\nBeispiel Aufbau Variante M\n1. Innenrohr (Mediumrohr) PE-HDX bzw. PE-MD\n5. Außenrohr (Mantelrohr) PE-HDX bzw. PE-HD\nDer innen und außen liegende Kunststoff ist korrosions- und inkrustationsfrei, und resistent gegen Chemikalien. Aluminium ist Sauerstoff diffusionsdicht und sorgt für eine hohe Formbeständigkeit und eine geringe Wärmeausdehnung. Die übliche Verbindungstechnik für Mehrschichtverbundrohre aus PE-X/Al/PE-X ist die Pressverbindung oder die Schiebehülsentechnik.\nBeispiel Aufbau Variante P\nEine weitere Methode die Sauerstoffdurchlässigkeit zu verrindern ist\nDas Copolymer EVOH wird als Kunststoff in der Regel zur Aufbringung von Sperrschichten (Vermeidung von Sauerstoffeintrag und damit einhergehende mögliche korrosive Prozesse) bei sauerstoffdichten und korrosionsfreien Mehrschicht-Kunststoffrohren, wie z.B. bei Heizungsrohrsystemen, eingesetzt.\n1. Innenrohr PE-Xc\n3. EVOH Sauerstoffsperrschicht\n5. Außenrohr PE-Xc\nKunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre werden fast ausschließlich als Komplettsysteme unter verschiedenen Markennamen, in verschiedenen Dimensionen und Farben angeboten. Um Probleme zu vermeiden empfiehlt es sich abgestimmte Komponenten eines Herstellers zu verwenden.\nSauerstoffdichtes Verbundrohr mit Alu-Schicht\nQuelle: MAINCOR Rohrsysteme GmbH\nSauerstoffdichtes Verbundrohr mit EVOH Sperrschicht\nBei der Verlegung der Heizrohre im Noppensystem werden Heizungsrohre direkt zwischen den Noppen fixiert. Durch in den Noppenplatten integrierten Nasen wird ein Verrutschen der verlegten Rohre verhindert. Noppenfolie und darunterliegende Platte können je nach Anwendung getrennt sein oder im Verbund geliefert werden. Die Verwendung von Noppensystemen bietet folgende Vorteile:\neinfache, schnelle Verlegung durch doppelreihigen Noppenüberstand\neinfache Verlegung verschiedener Rohrdimesionen\nkein Hilfswerkzeug zur Befestigung der Heizungsrohre notwendig\nTrittschall- und Wärmedämmung durch mehrschichtigen Polyesteraufbau der Noppenplatten\nzwischen den Noppen verlaufende diagonale Stege ermöglichen es dem Fließestrich das Rohr komplett zu umschließen\nEine Einmann-Verlegung ist einfach möglich\ndie Verwendung von Noppenplatten beschränkt die Verlege Geometrie geringfügig\nBei Verlegung im Tackersystem werden die Rohre mittels speziellen, den Rohren angepassten Tackernadeln auf der Basisplatte befestigt. Zur Orientierung bei der Befestigung ist die Platte mit einem aufgedruckten Gitternetz versehen.\nSchnelle Verlegung, kurze Montagezeiten\nflexible Verlegung, die Gewebematten lassen sich problemlos jeder Raumform anpassen und durch das aufgedruckte Gitternetz kann auch bei komplizierten Raumformen der Abstand der Rohre zueinander einfach eingehalten werden.\ngeringe Aufbauhöhen, dadurch auch gut zur Sanierung von Altbauten geeignet.\nInsgesamt leicht geringere Kosten.\ndie Präzision der Rohrabstände hängt sehr vom Verarbeiter ab.\ndie Nadeln durchstoßen die Deckschicht / Dämmung, dies kann zu Wärme- Schallbrücken (ingesamt wohl eher geringfügig) und zum Unterlauf von Estrich führen.\nFeldeinteilung / Fugenplanung\nNeben den an allen aufgehenden Bauteile einzusetzenden elastischen Randfugen (Randdämmstreifen) sind Bewegungsfugen unabhängig von Beheizungart und Estrichart anzuordnen.\nAls Feldbegrenzung in Türdurchgängen\nBei stark verspringenden Flächen\nRandfuge (durch Randdämmstreifen gegeben)\nTrennung eines Feldes / Feldteilungen werden erforderlich bei Feldern\n> 8m Seitenlänge\nmit Seitenverhältnis > ½\nbei L, Z, T -förmige Feldern: diese werden in rechteckige / quadratische Felder aufgeteilt\nBewegungsfugen und Randfugen sollen nur von Anbindeleitungen und nur in einer Ebene überquert werden. Die Anbindeleitungen sind mit einem Schutzrohr von ca. 30 cm Länge zu versehen. Bewegungsfugen sind in den Bodenbelägen deckungsgleich zu übernehmen. Bei Fliesenbelag ist soweit möglich die Verlegestruktur der Fliesen vorab zu berücksichtigen.\nDie jeweiligen Anforderungen müssen in einem frühzeitig erstellten Fugenplan festgelegt werden.\nKühlen mit der Fußbodenzeitung\nBild zur Prinzip Erläuterung. Reale Hydrauliken kommen mit 2 Umschaltventilen aus.\nKühlung mit der Flächenheizung\nDie Fußbodenheizung kann auch zur sommerlichen Kühlung eingesetzt werden. Hierzu muss kühles Wasser durch die Rohre gepumpt werden.\nDie Erzeugung von kühlem Wasser kann aktiv oder passiv erfolgen.\nAktive Kühlung: Dies kann z.B. mit einer reversiblen Wärmepumpe oder einer speziell als Kühlaggregat konzipierten Anlage erfolgen. Im letzteren Fall muss der Heizkreislauf auf das Kühlaggregat umgeschaltet werden. Aktive Kühlung verbraucht Energie\nPassive Kühlung: hier wird entweder kühles Grundwasser (Wasser/Wasser Wärmepumpe) oder die Kühle des Erdbodens (Sole/Wasser Wärmepumpe) genutzt. Dabei wird im Kühl-Fall die Wärmepumpe umgangen (Umschaltventile) Es wird „nur“ Pumpenstrom verbraucht. Eine Trennung von Primär- und Sekundärkreise ist auch im Kühlfall notwendig (extra Wärmetauscher).\nSoll mit der Fußbodenheizung auch gekühlt werden, ist einiges schon in der Planungsphase der Fußbodenheizung zu beachten.\nDer Estrich darf nicht unterkühlt werden. (Überwachung derTaupunktunterschreitung)\nMit geringen Verlegeabständen und großen Rohrdurchmessern lässt sich die Kühlwirkung verbessern, wie umgekehrt beim Heizen auch.\nAuch beim Kühlen gilt: Ein kleiner Wärmübergangswiderstand zwischen Fußboden und Raumlauft (z.B. Fliesenbelag) erhöht die Wirksamkeit.\nDiese Art der Kühlung ist nicht mit einer Klimaanlage gleichsetzbar. Es wird weder die absolute Luftfeuchtigkeit im Raum durch die Fußbodenkühlung aktiv beeinflusst, noch kann eine bestimmte Temperatur angesteuert werden.\nDa der kühlere Fußboden allein kaum eine Umwälzung der Raumlauft bewirkt ist die Kühlwirkung u.U. gering (Kaltluftsee am Fußboden). Ein Deckenventilator bringt Abhilfe\nWesentliche Begriffe bei der Berechnung sind:\nOberflächentemperatur ϑob : Dies ist die Temperatur der beheizten Fußbodenoberfläche inklusive Belag\nWärmestromdichte q : Die Dichte des Wärmestromes in W/m2 . Sie wird von den Heizrohren erzeugt und ist abhängig von der Heizflächentemperatur und dem Wärmewiderstand des Estrichaufbaues inklusive Belag.\nNormwärmebedarf QN : gibt an wieviel Watt die Heizung an den Raum abgeben muss, um die gewünscht Raumtemperatur am kältesten Tag im Jahr zu erreichen und aufrecht zu erhalten.\nweiteres zu Begriffen siehe\nDie Wärmestromdichte der Fußbodenheizung wird bei festgelegter Raumtemperatur von der mittleren Oberflächentemperatur des Fußbodens bestimmt. Abhängigkeit siehe Grafik links (Basiskennlinie). Berechnet wir die Basiskennlinie mit:\n(1) q = 8,92 x (ϑob - ϑi)1,1\nSetzt man in diese Formel die maximalen Oberflächentemperaturen ein (siehe Grenzwerte) erhält man die Grenzwärmestromdichten zu :\nWohn- und Geschäftsräume: qG = 100 W/m2\nBadezimmer: qG = 100 W/m2\nRandzonen: qG = 175 W/m2\nBenötigte Wärmestromdichte: q= QH / AF\nFormel (1) gilt auch für alle Systeme und alle Verlegeabstände\nAuslegungswärmestrom / gesamter Wärmestrom\nQ ist die Wärmestromdichte zum Raum hin. Ein Teil der durch die FB erzeugten Leistung geht aber auch in den darunterliegenden Raum. D.h. Der von der Fußbodenheizung erzeugte Gesamtwärmestrom muss auch diesen Teil erzeugen.\nDie folgende Betrachtung geht von einem einfachen Fall aus: Temperaturen von betrachtetem Raum und darunter liegendem Raum sind gleich. Keine Randzonen mit erhöhter Oberflächentemperatur. Die Einbeziehung dieser Variationen würde die Formeln zur Erklärung des Prinzips unnötig komplizieren\n(2) qF = qausl + qu\nqausl verhält sich zu qu umgekehrt proportional wie die Wärmedurchgangswiderstände (RO und RU)\n(3) qausl / qu = Ru / Ro\nAus (2) und (3) ergibt sich:\nMassen- / Volumenstrom\nMit qF lässt sich der erforderliche Massen- Volumenstrom ermitteln\noder mit qausl\nErmittlung der Vorlauftemperatur\nMit (1) lässt sich die mittlere Oberflächentemperatur aus der Wärmestromdichte errechnen:\nMit Hilfe des Wärmestromes lässt sich die notwendige Temperaturdifferenz zwischen der Heizrohrebene und der Oberfläche errechnen\n(6) ΔϑRo = qausl x (Ro-Rsi)\nDie mittlere Temperatur der Heizebene ist dann:\n(7) ϑHm = Δϑob + ΔϑRo\nUnd die Vorlauftemperatur\n(8) ϑV,Ausl = ϑHm + σ/2\nBeispiel: Einfluss der Dämmung auf die Wärmeströme\nBerechnung Ro und Ru\nBeispiel Vorgaben: Raum mit der höchsten Wärmestromdichte= 80 W/m2 , Fläche für Fußbodenheizung = 18m2 und Raumtemperatur = 20oC\nErmittlung Ro und Ru (Maße aus Bild oben)\nBerechnung qF (Auslegungswärmestrom plus Wärmestrom nach unten): Formel (3)\nqF = 80 x (1+0,14/1,166) = 89,6\nBerechnung mHKR (Massenstrom für den betrachteten Raum): Formel (4)\nmHKR = (89,6 x 18) / (5 x 1,163) = 277,33 kg/h\nBerechnung der Vorlauftemperatur\n(über die Berechnung der Oberflächentemperatur (5) und die Temperaturdifferenz zur Heizrohrebene (ΔϑRo), letztere mittels des Wärmestromes über dem Wärmedurchlasswiderstand oberhalb (Ro)\nϑOb = (80 / 8,92) 1/1,1 + 20 = 8,971/1,1 + 20 = 27,35\nΔϑRo = 80 x 0,04 = 3,19\nϑV,Ausl = 27,35 + 3,19+ 5 / 2 = 33,03 oC\nNimmt man jetzt statt der Fliesenoberfläche ein 15mm Eichenparkett (λ = 0,18) muss die die Vorlauftemperatur zur Erreichung der gleichen Leistung auf 38,86 oC erhöht werden (ein Plus von 6 K).\nVerbessert man die Dämmung nach unten z.B. statt λ = 0,045 -> λ = 0,024 verringert sich der benötigte Massenstrom auf 265,45 kg/h (minus 4,3%)\nKurven für Rohrdurchmesser 14mm\nKurven für Rohrdurchmesser 17mm\nBei R-Werten für Bodenbeläge Standard R-Werte verwenden:\nBäder werden mit 0,0 angenommen\nAufenthaltsräume generell 0,1\nvon Werten > 0,15 ist abzuraten\nMit dem bisher verfolgten Berechnungsweg ausgehend von einer benötigten Wärmestromdichte kann man mit Kenntnis des Fußbodenaufbaus die Temperaturen und Massenströme berechnen.\nDamit weiß man aber noch nicht wie die geplante Wärmestromdichte mit der Heizung erzeugt werden kann, insbesondere welcher Verlegeabstand zu wählen ist.\nDazu bieten die Hersteller für Ihre Fußbodenheizungen Tabellen der Art wie in den Bildern links gezeigt (hier Quelle Roth). Dabei wird von einem bestimmten Verlegesystem des Herstellers und einem festgelegten Estrichaufbau ausgegangen\nVarianten existieren je angebotenem Rohrdurchmesser und je nach geplantem Bodenbelag (R-Wert). Die strahlenförmigen Kurven folgen der Gleichung:\nQ = KH x ΔϑH\nDabei ist KH eine Konstante, die vom Systemaufbau, dem Fußbodenbelag und dem Verlegeabstand abhängt. Sie wird vom Hersteller nach einem in der DIN EN 1264 beschriebenen Verfahren berechnet.\nDie Auslegung erfolgt zunächst für den Raum mit der höchsten Soll-Wärmestromdichte (ohne Bad und Toiletten). Für diesen Raum wird eine Spreizung von 5K angenommen. Die sich für diesen Raum ergebende Vorlauftemperatur ist dann für alle weiteren Räume die Gleiche. Da die übrigen Räume aber geringere Wärmestromdichten haben, muss der Massenstrom für diese Räume geringer sein. Mit geringerem Massenstrom vergrößert sich die Spreizung und damit fällt die mittlere Temperatur in der Heizebene und damit die Wärmestromdichte.\nFür die weitere praktische Rechnung gilt:\nqausl = QH / AF mit QH = QN\n(QN ergibt sich aus der raumweisen Heizlastberechnung)\nErmittlung Heizmittelübertemperatur / Vorlauftemperatur\nMit qausl (Wärmestromdichte) geht man in die zutreffende Hersteller Tabelle und liest die korrespondierende Heizmittelübertemperatur ΔϑH ab (Beispiel Bilder links)\nMit der Heizmittelübertemperatur liegt auch die Vorlauftemperatur fest:\n(8a) ΔϑV,Ausl = ΔϑH,Aausl + 0,5 x σ und ϑV,Ausl = ϑi + ΔϑH + 0,5 x (ϑV – ϑR)\nDiese Formel geht davon aus, dass die Heizmittelübertemperatur um die halbe Spreizung (algebraisches Mittel) kleiner ist als die Vorlauftemperatur\nNach DIN wird die Heizmittelübertemperatur als logarithmisches Mittel aus Vorlauftemperatur ϑV und Rücklauftemperatur ϑR Ermittlung:\nim Bereich: σ / ΔϑH ≤ 0,5 sind logarithmisches und algebraisches Mittel für die praktische Berechnung etwa gleich, sodass (8a) angewendet werden kann.\nFür den Bereich σ / ΔϑH > 0,5 muss mit der logarithmischen Übertemperatur gerechnet werden. Dann gilt:\nDie so ermittelte Vorlauftemperatur gilt jetzt auch für alle weiteren Räume\nDie bei der Bestimmung der Auslegungsvorlauftemperatur eingesetzte Spreizung wird für die Heizkreise mit kleineren Soll-Wärmestromdichten nicht mehr unterschritten und wird damit als Mindestspreizung festgelegt. Damit ist auch die maximal mögliche Heizmittelübertemperatur festgelegt:\nDamit sind alle Werte zur Bestimmung des Verlegeabstandes bekannt. Im Leistungsdiagramm (siehe linke Bilder) sucht man meist den größtmöglichen Verlegeabstand, der links der maximalen Heizmittelübertemperatur die Soll-Wärmestromdichte im Bereich der zulässigen maximalen Oberflächentemperatur (Grenzkurven 9K/15K) schneidet. Da dieser Schnitt meist nicht bei der maximalen Heizmittelübertemperatur liegt, wird senkrecht unter dem Schnittpunkt die notwendige Heizmittelübertemperatur abgelesen. Der größtmögliche Verlegeabstand wird dann nicht gewählt, wenn ein kleinerer Verlegeabstand gleichmäßigere Oberflächentemperaturen ergeben soll, speziell bei Fliesenbelägen.\nBringt auch der engste Verlegeabstand nicht die Soll-Wärmestromdichte, wird ein sinnvoller Verlegeabstand ausgewählt, die Wärmestromdichte abgelesen, und die Differenz von Soll- minus Ist-Wärmestromdichte multipliziert mit der heizenden Fußbodenfläche ergibt die notwendige Zusatzleistung, z. B. für einen zusätzlichen Heizkörper. Nicht der kleinste Verlegeabstand, sondern ein sinnvoller wird für die Auswahl empfohlen, weil preislich ein größerer Verlegeabstand zusammen mit einem größeren Zusatzheizkörper oft günstiger ist.\nFür die weiteren Räume wird aus den Herstellerdiagrammen wieder die mittlere Heizmittelübertemperatur für jeden Raum(i) ΔϑHi ermittelt. Damit lässt sich dann wieder die Spreizung im Raum(i) errechnen. Auch hier werden die Fälle a) σ / ΔϑH ≤ 0,5 und b) σ / ΔϑH > 0,5 unterschieden. Für a) bezw. b) gilt:\n(9a) σi = 2 x (ΔϑV,Ausl – ΔϑH,i)\nDer neue Massenstrom errechnet sich wieder nach (1). Hierzu benötigt man die neue Spreizung für jeden Raum. Diese ergibt sich aus (9)\n(4a) geht davon aus, dass der Raum unterhalb des betrachteten Raumes die gleiche Temperatur hat. Besteht zwischen den Räumen eine Temperaturdifferenz gilt die erweiterte Gleichung (4b) :\nPrüfung der Voraussetzungen für eine Fußbodenheizung (Eignung des Gebäudes, erforderliche Vorlauftemperatur)\nEine umfassende Planung ist die Grundvoraussetzung\nGrenzwerte beachten, evtl Zusatzheizung berücksichtigen\nSystemauswahl (nass / trocken, Noppe / Tackern), Estrichtyp\nBerücksichtigung der geplanten Nutzung der Räume (für FB-Hzg. nicht nutzbare Flächen ausweisen z.B. unter Einbauküche)\nFür spätere Änderungen, Bauarbeiten, Nachrechnungen Planung geben lassen und aufbewahren\nProtokolle (Dichtheitsprüfung, Aufheizprotokoll + CM-Messung,) verlangen, prüfen, aufbewahren\nDurchführung des hydraulischen Abgleichs, Aufbewahrung Berechnungsgrundlage Einstellwerte\nEs gibt eine breite Spanne an Realisierungsmöglichkeiten für eine Fußbodenheizung (System , Material, Komponenten, Aufbau ..) die kaum mehr überschaubar sind. Um Inkompatibilitäten auszuschließen ist zu empfehlen sich im System nur eines Anbieters zu bewegen.\nJe “dicker” der Fußboden-Belag (Wärmedurchlasswiderstand) ist, je höher muss die Vorlauftemperatur sein.\nBeläge wie Teppich oder Parkett auf dem Untergrund verkleben (geringerer Wärmeübergangswiderstand)\nBei Fliesenbelag ist zu bedenken, ob nicht später doch noch großflächig Teppiche verlegt werden könnten oder ob evtl. der Belag gewechselt wird. Dann sollte zunächst überdimensioniert und als Ausgleich bei Fliesenbelag der Heizmittelstrom leicht gedrosselt werden\nBei späterer Änderung des Belages: Neuabgleich\nBei Möblierung immer beachten, dass direkt auf dem Boden stehende / liegende Möbel zur Erhöhung der Oberflächentemperatur führen, und damit möglicherweise zu Schädigungen an FB-Hzg. oder Möbel führen können. Auch reduziert sich damit die Wärmestromdichte (Heizleistung) des Raumes\nFußbodenheizungen reagieren auf Grund ihrer Speichermasse träge auf Veränderungen.\nBis sich ein Regeleingriff in einem beheizten Raum auswirkt, kann es bis zu 4 Stunden dauern (Nass verlegter Estrich). Dies bezieht sich weniger auf die Veränderung der Außentemperatur (erfolgt meist langsam und wird durch die Gebäudemasse gleichfalls verzögert) als auf Einwirkung von Fremdwärme.\nNachtabsenkung kann möglicherweise nicht den gewünschten Effekt haben -> ausprobieren (Nachtabsenkung bringt bei schwerem Aufbau meist wenig bis nichts).\nBei Veränderung der Regelparameter (Heizkurve, Massenstrom am Verteiler, Pumpendruck) zeigen sich die Auswirkungen deutlich erst nach einiger Zeit -> geduldig beobachten, Änderung in kleinen Schritten\nHeizkreise im Verteiler beschriften lassen, damit Zuordnung zu Räumen einfach und auch später noch möglich ist\nEine Erdwärme- oder Wasser-Wärmepumpe ist auch für eine passive Kühlung einsetzbar, allerdings sind Regelbarkeit und Wirksamkeit eingeschränkt\nIm Altbau kann ein Trockensystemaufbau bei eingeschränkter Aufbauhöhe und/oder Gewichtsproblemen von Vorteil sein.\nRechtlicher Hinweis: Alle Angaben sind nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche erfolgt. Irrtümer oder Tippfehler sind aber nicht vollständig auszuschließen. Für unvollständige, fehlerhafte oder nicht aktuelle Angaben übernehmen wir daher keine Haftung. Bilder, Diagramme und Tabellen dienen der Erläuterung prinzipieller Sachverhalte, sie können nicht als Basis konkreter Bewertungen oder Planungen dienen.


Amazon.de:Kundenrezensionen: Janosch by Beurer JFT 60 Infrarot-Stirn-Thermometer\nJanosch by Beurer JFT 60 Infrarot-Stirn-Thermometer\nKundenrezensionen2,8 von 5 Sternen92,8 von 5 Sternen5 Sterne14 Sterne43 Sterne02 Sterne01 Stern4Janosch by Beurer JFT 60 Infrarot-Stirn-ThermometervonBeurerPreis:27,92 €+ 9,10 € VersandkostenRezension schreibenIn den EinkaufswagenAuf meinen Wunschzettel\n4,0 von 5 SternenDer Kauf lohnt sichVonNicole Schilleram 5. November 2011Ich war auf der Suche nach einem Fieberthermometer für meine kleine Tochter (8 Monate) und wollte eigentlich ein Ohrthermometer.Da davon abgeraten wurde, weil solche Infrarot-Ohrthermometer nicht ausreichend genug in die Ohröffnungen der kleinen Säuglinge passen, um nahezu genaue Temperaturen zu erfassen, informierte ich mich über Stirnthermometer. Wobei der Preis keine unwesentliche Rolle spielte. Die Beurteilungen über das Beurer JFT 60 Infrarot-Stirn-Thermometer waren positiv und haben mich vom Kauf überzeugt, da auch der Preis in Ordnung ist.Das Design ist ansprechend (der Janosch ist ganz unauffällig, aber richtig niedlich) und die Funktion einfach super (allerdings sollte man zum einstellen wirklich das "Handbuch" lesen). Beim nachmessen ergaben sich keine größeren Differenzen als > < 0,3°. Dazu ist die Reinigung sehr einfach. Aber was das Beste daran ist, meine kleine Tochter merkt gar nicht, dass gerade eben mal schnell ihre Temperatur gemessen wird. :-)Denn der Piepton des fertigen messens, ist auch ganz unauffällig.Dass das Stirnthermometer nebenbei die Raumtemperatur anzeigt ist ein praktischer Nebeneffekt und eine Aufbewahrungstasche gibt es auch noch dazu.Ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden.\nAm höchsten bewertete kritische RezensionAlle 4 kritischen Rezensionen› 1,0 von 5 SternenMisst leider nicht mal annähernd genauVonY. Kocham 3. März 2013Wir wollten gerne ein Thermometer um Nachts auch mal beim schlafenden Kind zu überprüfen ob und wie sich die Temperatur des Kindes entwickelt. Dazu ist dieses Produkt leider gar nicht geeignet. Erstens ist das Display nicht beleuchtet, zweitens piepst das Gerät beim Messen andauernd und drittens misst es überhaupt nicht annähernd die reelle Temperatur. Wir haben heute schon wieder eine Fluktuation von über einem Grad gemessen (innerhalb von 5 Minuten wiederholtem messen), EINMAL wurde Fieber angezeigt und 10 Minuten später bei der rektalen Messung hatte unser Kleines definitiv Fieber. Leider kann ich das Gerät nicht mehr an Amazon zurückschicken, aber ich werde mich definitiv an Beurer wenden.\nAlle RezensentenNur verifizierte KäufeAlle RezensentenAlle SterneNur 5 SterneNur 4 SterneNur 3 SterneNur 2 SterneNur 1 SternAlle positivenAlle kritischenAlle SterneSuchenDerzeit tritt ein Problem beim Filtern der Rezensionen auf. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.4,0 von 5 SternenDer Kauf lohnt sichVonNicole Schilleram 5. November 2011Ich war auf der Suche nach einem Fieberthermometer für meine kleine Tochter (8 Monate) und wollte eigentlich ein Ohrthermometer.Da davon abgeraten wurde, weil solche Infrarot-Ohrthermometer nicht ausreichend genug in die Ohröffnungen der kleinen Säuglinge passen, um nahezu genaue Temperaturen zu erfassen, informierte ich mich über Stirnthermometer. Wobei der Preis keine unwesentliche Rolle spielte. Die Beurteilungen über das Beurer JFT 60 Infrarot-Stirn-Thermometer waren positiv und haben mich vom Kauf überzeugt, da auch der Preis in Ordnung ist.Das Design ist ansprechend (der Janosch ist ganz unauffällig, aber richtig niedlich) und die Funktion einfach super (allerdings sollte man zum einstellen wirklich das "Handbuch" lesen). Beim nachmessen ergaben sich keine größeren Differenzen als > < 0,3°. Dazu ist die Reinigung sehr einfach. Aber was das Beste daran ist, meine kleine Tochter merkt gar nicht, dass gerade eben mal schnell ihre Temperatur gemessen wird. :-)Denn der Piepton des fertigen messens, ist auch ganz unauffällig.Dass das Stirnthermometer nebenbei die Raumtemperatur anzeigt ist ein praktischer Nebeneffekt und eine Aufbewahrungstasche gibt es auch noch dazu.Ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden.0Kommentar|\nDerzeit tritt ein Problem beim Laden der Kommentare auf. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.5,0 von 5 SternenSehr positiv überrascht: Sehr hohe Qualität und MessgenauigkeitVonAmazon-Kundeam 26. September 2011Verifizierter KaufNach den vielen negativen Kritiken bezüglich der Messgenauigkeit war ich skeptisch. Beim Auspacken des 3 in 1 Stirnthermometers (Janosch) war ich erfreut über die hohe Materialqualität des Thermometers und der Schutzhülle. Auch die warmen Gelbtöne sind angenehm und zeitgemäß. Glücklicherweise hatte ich in einer Rezension gelesen, dass man das Handbuch lesen soll. Das ist sehr wichtig, um zu korrekten Messwerten zu kommen.Erst 30 Minuten warten, bis das Thermometer sich auf die Raumtemperatur eingestellt hat - in dieser Zeit kann man Datum und Uhrzeit einstellen. Dann sicherstellen, dass das Stirnsymbol angezeigt wird und _nicht_ blinkt. Dann das Thermometer an die Schläfe setzen. Dann den Scan-Knopf drücken. Dann kreisen / bewegen und warten bis der lange Bestätigungston ertönt. Dann ablesen. Nun warten, bis das Stirnsymbol _nicht_ mehr blinkt. Dann erneut messen. So funktioniert es.Wenn man es richtig bedient, funktioniert es super: Schnelle Messwerte, ohne das Kind auszuziehen. Wer allerdings erwartet, dass die Nachkommastelle nie zuckt, wird nicht glücklich.Ein wenige Verbesserungspotential sehe ich in der Bedienbarkeit. Datum und Uhrzeit könnte man sich bei einem Stirnthermometer allerdings sparen. Glücklicherweise ist das Janosch-Design sehr dezent ;-)Schönes Produkt, ich freue mich über einen guten Kauf.0Kommentar|\nDerzeit tritt ein Problem beim Laden der Kommentare auf. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.4,0 von 5 SternenDiesmal die Gebrauchsanleitung lesen - dann ist es gur brauchbarVonGundaam 1. Juli 2013Meine übliche Vorgehensweise bei neuen Geräten:Gerät in die Hand nehmen, ansehen, ein wenig damit herumspielen und dann erschließen Bedienungsumfang und Handhabung von allein.Das klappt meistens.BEI DIESEM GERÄT IST ES DEFINITIV ANDERS!Erst nach dem Lesen der übersichtlichen und leicht verständlichen Anleitung war das Teil für mich zu gebrauchen, dann aber auch wirklich gut und sinnvoll.Sicher wird die Batterie genau dann leer sein, wenn's am Schlechtesten passt, aber dafür habe ich gleich eine Ersatzbatterie (CR 2032) in die praktische Aufbewahrungstasche gelegt.Wem das Gerät zu teuer ist - bei meiner Krankenkasse (Barmer GEK)gibt's verschiedene Dinge als Bonus, wenn man Vorsorgeuntersuchungen und/oder Impfungen und/oder Nutzung von Sportangeboten usw. nachweisen kann, unter anderem eben auch dieses Thermometer.0Kommentar|War diese Rezension für Sie hilfreich?JaNeinMissbrauch meldenKommentarProduktlink einfügenInternetadresse des Produkts unten einfügen:Produkt nicht gefunden. Es können nur auf Amazon angebotene Produkte verlinkt werden.AuswählenWas ist das?Was sind Produktlinks?Im Text Ihrer Bewertung können Sie mit einem Link direkt zu einem beliebigen auf Amazon.com angebotenen Produkt leiten. Befolgen Sie diese Schritte, um einen Produktlink einzufügen:1. Das Produkt, zu dem der Link führen soll, auf Amazon.com suchen2. Internetadresse des Produkts kopieren3. Klicken Produktlink einfügen4. Die Internetadresse in das Kästchen einfügen5. Klicken Auswählen6. Wenn Sie den angezeigten Artikel auswählen, erscheint ein Text wie dieser: [[ASIN:014312854XHamlet (The Pelican Shakespeare)]]\nDerzeit tritt ein Problem beim Laden der Kommentare auf. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.1,0 von 5 SternenMisst leider nicht mal annähernd genauVonY. Kocham 3. März 2013Verifizierter KaufWir wollten gerne ein Thermometer um Nachts auch mal beim schlafenden Kind zu überprüfen ob und wie sich die Temperatur des Kindes entwickelt. Dazu ist dieses Produkt leider gar nicht geeignet. Erstens ist das Display nicht beleuchtet, zweitens piepst das Gerät beim Messen andauernd und drittens misst es überhaupt nicht annähernd die reelle Temperatur. Wir haben heute schon wieder eine Fluktuation von über einem Grad gemessen (innerhalb von 5 Minuten wiederholtem messen), EINMAL wurde Fieber angezeigt und 10 Minuten später bei der rektalen Messung hatte unser Kleines definitiv Fieber. Leider kann ich das Gerät nicht mehr an Amazon zurückschicken, aber ich werde mich definitiv an Beurer wenden.0Kommentar|War diese Rezension für Sie hilfreich?JaNeinMissbrauch meldenKommentarProduktlink einfügenInternetadresse des Produkts unten einfügen:Produkt nicht gefunden. Es können nur auf Amazon angebotene Produkte verlinkt werden.AuswählenWas ist das?Was sind Produktlinks?Im Text Ihrer Bewertung können Sie mit einem Link direkt zu einem beliebigen auf Amazon.com angebotenen Produkt leiten. Befolgen Sie diese Schritte, um einen Produktlink einzufügen:1. Das Produkt, zu dem der Link führen soll, auf Amazon.com suchen2. Internetadresse des Produkts kopieren3. Klicken Produktlink einfügen4. Die Internetadresse in das Kästchen einfügen5. Klicken Auswählen6. Wenn Sie den angezeigten Artikel auswählen, erscheint ein Text wie dieser: [[ASIN:014312854XHamlet (The Pelican Shakespeare)]]\nDerzeit tritt ein Problem beim Laden der Kommentare auf. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.4,0 von 5 SternenGutes ThermometerVonrealkenai & familyam 3. September 2011Als ich das Thermometer ausgepackt habe, habe ich mich zuerst sehr gefreut. Mir fielen kleine Sticker von Janosch entgegen, danach eine schöne sonnengelbe Aufbewahrungsbox und das Thermometer mit den Janosch-Motiven. Und zu guter Letzt noch ein DICKES HANDBUCH!Ja, da war die Freude groß. Ich (total selbstüberzeugt) habe das Handbuch natürlich erst mal weg gelegt, flux die Batterie eingelegt und drauflos getippt. Nachdem mir das Thermometer dann nach zahllosem Piepen immer wieder zu verstehen gab, dass das SO nicht geht, wie ich das gerne wollte, dass es funktionierte, nahm ich dann letzten Endes und voller Verzweiflung die Bedienungsanleitung, die in 8 Sprachen in dem Heftchen verfügbar ist.Die Bedienungsanleitung ist gut aufgebaut gewesen und letzten Endes bin ich gar nicht mehr davon losgekommen verschiedene Oberflächentemperaturen zu messen oder ständig die Temperatur von meinem kleinen Sohn zu messen. Auch mein Partner musste unter meiner Mess-Sucht leiden, bis auch ihn das Fieber gepackt hat und er vor Faszination nicht mehr aufhören konnte, die Temperatur von seinem Kaffee zu messen.Das "3 in 1 Stirnthermometer" hat leicht zu verstehende Bedienknöpfe (wenn man die Bedienungsanleitung gelesen hat) und ist sehr flexibel einsetzbar. Ich habe die Temperatur auch noch mit 2 anderen Thermometern gemessen und das Stirnthermometer hat jeweils nur eine Abweichung von +/-0,1°C gehabt. Außerdem bleibt es nach Gebrauch in einem "Standby-Modus", der die aktuelle Raumtemperatur anzeigt und speichert die 9 zuletzt gemessenen Temperaturen mit Datum und Uhrzeit. Ab einer Temperatur von 37,5°C fängt das Thermometer, das ein rotes und ein grünes Licht hat, an zu Piepsen und rot zu leuchten an (lässt sich glaub ich auch höher einstellen). Ein weiterer Vorteil ist, dass das Thermometer nicht wie jedes herkömmliche Thermometer stark gereinigt werden muss. Es reicht, wenn man mit einem Waschlappen und etwas Desinfektionsmittel über die Spitze wischt.Mein Sohn (7 Monate) hat es sich nun schon öfters geschnappt und es auch meist nicht so vorsichtig behandelt, wie man es eigentlich sollte. Es funktioniert allerdings immer noch einwandfrei.Ich finde das Thermometer sehr gut, es ist allerdings nicht so gut für Kinder geeignet, die sehr zappelig sind, da das Gerät dann Fehler anzeigt.22 Kommentare|\nDerzeit tritt ein Problem beim Laden der Kommentare auf. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.4,0 von 5 SternenGibt nichts auszusetzenVonSabrina Wetzelam 7. Oktober 2012Verifizierter KaufDas Design ist ansprechend aber unrelevant ;-)Das Thermometer hat nach mehrern Vergleichen mit einem normalen Thermometer ein etwas niedrigere Temperatur (0,5°C niedriger im Schnitt). Aber um das Kind gerade nachts nicht zu wecken ist es eine schnelle und Nerven schonende Methode die Temperatur das Kindes zu kontrollieren. Der Piep-Ton ist nicht laut, zumindest nicht lauter, als wenn man durch das Zimmer schleicht. Die Messung erfolgt zügig und selbst wenn das Kind wach ist diese zumindest bei unserem Junior durch zuführen, im schlimmsten Fall muss man ihn etwas ablecken(Kopf festhalten würde er nicht mit sich machen lassen, aber es gibt noch andere Methoden).0Kommentar|\nDerzeit tritt ein Problem beim Laden der Kommentare auf. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.1,0 von 5 SternenNicht funktionellVonBert132am 1. Juli 2012Verifizierter KaufFunktion ist mir noch immer nicht klar. Die Idee ist gut die Temperatur an der Stirn des Kindes zu messen. Aber die Bedienung ist einfach miserabel.Ich frage mich, warum es nicht einfach eine Taste "messen" geben kann ?..Ich finde das Termometer unpraktisch ,11 Kommentar|\nDerzeit tritt ein Problem beim Laden der Kommentare auf. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.1,0 von 5 SternenAbsolut schlecht zu bedienenVonSchraubwerkeram 14. Dezember 2012Verifizierter KaufIch mach's kurz: Fehlkauf.Batterie ist nach 6 Monaten leer, Super wenn man mal ein babythermometer braucht und dann doch keins hat.Bedienung ist unterirdisch ! Ich weiß bis heute nicht ob das Gerät von Hand ausgeschälten wird oder sich selbstständig ausschaltet.0Kommentar|War diese Rezension für Sie hilfreich?JaNeinMissbrauch meldenKommentarProduktlink einfügenInternetadresse des Produkts unten einfügen:Produkt nicht gefunden. Es können nur auf Amazon angebotene Produkte verlinkt werden.AuswählenWas ist das?Was sind Produktlinks?Im Text Ihrer Bewertung können Sie mit einem Link direkt zu einem beliebigen auf Amazon.com angebotenen Produkt leiten. Befolgen Sie diese Schritte, um einen Produktlink einzufügen:1. Das Produkt, zu dem der Link führen soll, auf Amazon.com suchen2. Internetadresse des Produkts kopieren3. Klicken Produktlink einfügen4. Die Internetadresse in das Kästchen einfügen5. Klicken Auswählen6. Wenn Sie den angezeigten Artikel auswählen, erscheint ein Text wie dieser: [[ASIN:014312854XHamlet (The Pelican Shakespeare)]]\nDerzeit tritt ein Problem beim Laden der Kommentare auf. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.1,0 von 5 SternenVollkommen unbrauchbarVonMagicam 3. November 2011Ich habe dieses Produkt aufgrund der guten Rezensionen gekauft kann jedoch absolut nicht zustimmen. Die Messdauer beträgt laut Herstellerangabe (und diese befindet sich nur in der Gebrauchsanweisung) minimal 5 bis zu maximal 30 Sekunden (!!). Wir haben bei unserem 16 Monate alten Sohn versucht das Thermometer an die Stirn zu halten jedoch bleibt dieser auf keinen Fall bis zu 30 Sekunden (!!) ruhig sitzen um sich messen zu lassen. Wir haben auch bei den Kindern von Freunden versucht, ob sich diese ruhig messen lassen - keine Chance. Also ich kann jedem nur abraten, der ein Kind hat das nicht vor der Messung betäubt werden muss, dieses Produkt zu kaufen!!0Kommentar|\nHaben sich auch diese Artikel angesehenBeurer FT 90 Kontaktloses FieberthermometervonBeurer40,55 €3,5 von 5 Sternen227Beurer FT 90, kontaktloses Fieberthermometer, Infrarot-Messtechnik für hygienisches und...vonBeurer48,78 €3,5 von 5 Sternen11Janosch by Beurer JFT 15/l Express ThermometervonBeurer4,0 von 5 Sternen38Original iProvèn Ohr Fieberthermometer mit Stirn Thermometer Funktion mit Fieber...voniProvèn35,30 €4,3 von 5 Sternen294Braun No-Touch Stirnthermometer NTF3000vonBraun43,98 €3,5 von 5 Sternen162Brauchen Sie weitere HilfeHier klicken‹ Alle Details für Janosch by Beurer JFT 60 Infrarot-Stirn-Thermometer anzeigen