Bloodfist II - BADMOVIES\nDeutscher Titel: Bloodfist Fighter II\nOriginal-Titel: Bloodfist II\nRegie: Andy Blumenthal\nDon „The Dragon“ Wilson (Jake Raye), Rina Reyes (Mariella), Joe Mari Avellano (Su), Robert Marius (Dieter), Maurice Smith (Vinny Petrello), Timothy D. Baker (Sal Taylor), James Warring (John Jones), Richard Hill (Bobby Rose), Steve Rogers (Ernest Santana), Monsour Del Rosario (Tobo Castanerra), Manny Samson (Manny Rivera), Ned Hourani (Mickey Sheehan)\nJake Raye hat inzwischen die Laufbahn eines Profi-Kickboxers eingeschlagen (die fehlende Niere, die ihn in Teil 1 daran hinderte, weiter zu boxen, scheint ihn nicht mehr zu beeinträchtigen) und ist ungeschlagener Weltmeister im Halbschwergewicht. Seine 15. Titelverteidigung scheint Routine zu sein – sein Gegner, Mickey Sheehan, ist zweifellos überfordert, hat aber enorme Nehmerqualitäten. Rayes Cornerman Vinny und das Publikum fordern einen Knockout, der selbst mittelschwer frustrierte Jake liefert. Sheehan geht endlich zu Boden, aber er steht nicht mehr auf und wird noch im Ring für tot erklärt. Jake schwört schockiert an Ort und Stelle des Kämpfens ab…\nEin Jahr später ist er ziemlich auf den Hund gekommen, haust in einer viertklassigen Absteige und vertreibt sich die Zeit mit Nutten. Plötzlich erreicht ihn ein Hilferuf Vinnys aus Manila. Vinny, mittlerweile selbst unter die Fighter gegangen, kunftet aus, von Su, einem zwielichtigen Gangster/Promoter unter Druck gesetzt zu werden und bittet Jake, ihn außer Landes zu bringen. Widerwillig stimmt Jake zu, reist nach Manila und sucht die Sportschule auf, in der Vinny zu erreichen sein soll. Vinny ist dort nicht zu finden, aber jede Menge Ärger in Form gedungener Schläger, die Jake auseinander nehmen wollen. Ein hübsches Mädel namens Mariella verhilft ihm scheinbar zur Flucht, doch der vermeintlich sichere Ort erweist sich als Falle: Wie sechs andere Top-Kämpfer ist Jake in die Gewalt Sus geraten, der auf seiner Privatinsel „Paradies“ ein hochgradig illegales Gladiatorenturnier aufziehen möchte – da wird nicht nur um hohe Einsätze gewettet, Su möchte die Veranstaltung auch als Werbeevent für die von seinem Chefwissenschaftler entwickelten neuen Supersteroide nutzen. Wenn seine gedopten Superfighter aus den besten Kampfsportkünstlern der Welt Hackfleisch machen, sollte das doch verkaufsförderlich sein. Zu Jakes Entsetzen ist Vinny nicht nur in alle finsteren Pläne eingeweiht, sondern sogar Sus rechte Hand. Zum Glück vollzieht Mariella, ihres Zeichens auch Sus Tochter, einen spontanen Seitenwechsel…\nNur ein knappes Jahr nach Bloodfist hetzte Roger Corman den „Drachen“ erneut auf die Philippinen, um ein neues Jake-Raye-Abenteuer abzudrehen. Wieder mit schmalem Geld produziert, wieder mit einem Schwung legitimer Martial-Arts-Champions in tragenden bzw. eher schlagenden Rollen, und sogar – als einziges „Bloodfist“-Sequel – mit einer direkten Verbindung zum Vorgänger, auch wenn sich die letztendlich auf den Charakternamen Jake Raye beschränkt; auf die Ereignisse des ersten Films wird nicht weiter Bezug genommen (tssk… die hätten doch wenigstens ’nen blonden Bimbo ins Publikum des WM-Fights setzen und so tun können, als wäre das Nancy…). Corman spendierte dem Ding sogar erneut einen Kinoeinsatz, der etwa 1,2 Mio. $ in die Concorde-Kassen spülte.\nDie Verantwortung für’s Script ruhte in den Händen von Catherine Cyran und Michael Ferris. Cyran hatte für Corman bereits „Slumber Party Massacre III“ geschrieben und sollte in der Folge noch Gemmen wie „Dead Space – Galaxie des Grauens“, „Future Kick“ und – schluck – Fire on the Amazon schreiben, während Ferris nach einem eher undistinguierten Start ins Business mit „Watchers II“, „Into the Sun“ oder „Mindwarp“ noch den Sprung in die A-Autorenliste schaffte und u.a. „Das Netz“ (hmm… beide Schreiberlinge haben eine Bullock-Connection. How likely is that?), „Catwoman“ (den Razzie für’s Script nahm er, wie Halle Berry ihren, sportlich in Person an), „Terminator 3“ und „Terminator: Die Erlösung“ schrieb. Der Regiejob ging an Newcomer Andy Blumenthal, der sich die Beförderung nach offensichtlich zu Cormans Zufriedenheit ausgeführten second-unit-Regie-Aufgaben beim charmanten SF-Nonsens „Time Trackers“ und dem Vampirquatsch „Dance of the Damned“ verdiente (aber offensichtlich unmittelbar nach „Bloodfist II“ beschloss, dass die Filmerei doch nix für ihn ist, jedenfalls finden sich keine weiteren Credits).\nWir erinnern uns – trotz multipler Karate- und Kickboxweltmeister war „Bloodfist“ in seiner sklavischen Nachahmung der „Bloodsport“-Turnierfilmformel mit aufgesetzter Krimihandlung eine ziemlich dröge Angelegenheit. Cyran und Ferris war ein erneuter Aufguss dieses, cough-cough, realistischen Ansatzes dann doch zu langweilig – statt dessen, und dafür bin ich durchaus dankbar, schieben sie das Prozedere doch deutlich hin in Richtung unterhaltsamen Martial-Arts-Nonsens Marke „American Ninja“. Zwar ist Dreh- und Angelpunkt des Plots mal wieder ein illegales Turnier, aber unter heftig anderen Vorzeichen. Nix mehr mit freiwilligen Teilnehmern, die für Ruhm, Ehre und üppige Siegprämie kämpfen, nein, wir haben einen Schwung steroid-aufgepushter Superkämpfer gegen einen Schwung entführter Athleten der unterschiedlichsten Kampfstile (neben Dons Kickboxing ist u.a. Taekwondo, Judo, Karate, Boxen und griechisch-römischer Ringkampf gefragt. Ja, das ist quasi early UFC… – während heute „Mixed Martial Arts“ bedeutet, dass die Kämpfer zumindest Grundkenntnisse in allen wesentlichen Kampfsportarten mitbringen müssen, war’s in der Anfangszeit des Sports wirklich noch so, dass ein reiner Judoka in seinem gi gegen einen reinen Ringer antrat o.ä.), Comic-Schurken, die in ihrer Riesenvilla die private Gladiatorenarena montiert haben, ihre eigenen Töchter foltern und vor superreichem Publikum sportlich-fair mit „thumbs up/down“ das Schicksal das Kampfverlierers entscheiden, Kämpen, die auch mal Pro-Wrestling-Moves wie ’nen vertical suplex oder ’nen elbow drop anbringen – wir sehen’s, das ist nicht ernstzunehmen, das ist reiner Action-Nonsens, aber, auf die Gefahr hin, mich schon jetzt zu wiederholen, das war genau der Schwenk, den das „Bloodfist“-Franchise nach dem müden ersten Teil brauchte.\nSelbstredend ist das Script dumm wie Bohnenstroh, aber das ist egal – hier wollte niemand großes Drama machen (gut, auch beim ersten Teil nicht); das merkt man sehr schön an der Behandlung des zentralen Konflikts des Jake-Charakters. Klar, das Script arbeitet darauf hin, dass der vom Schicksal so arg gebeutelte Jake, der seinen überforderten Gegner im Ring geplättet hat, zum Schlussfight gegen seinen besten Freund Vinny antreten muss und vor die große „er-oder-ich“-Frage gestellt wird. Das könnte, wenn jemand damit ernsthaft arbeiten wollte, echtes „Drama“ werden, aber es interessiert weder Blumenthal noch Don Wilson (bei dem sicherlich auch seine eingeschränkten schauspielerischen Fähigkeiten eine Rolle spielen) sonderlich, so dass Jake seinen alten Kumpel mit dem Äquivalent eines desinteressierten Schulterzuckens niederstrecken kann (kann natürlich auch sein, dass sie den Plotpoint zum Finale hin schlechthin vergessen haben. Gleich zu Beginn wirft Jake seinen WM-Gürtel nach dem blutigen Sieg wütend ins Publikum – wo gleich eine Prügelei um das Souvenir beginnt -, einen Schnitt weiter hängt der Gürtel aber friedlich in Jakes Wohnklo. Andererseits glaube ich auch nicht, dass man selbst bei zwielichtigen Kickboxveranstaltungen den Sieger im Ring interviewt, dieweil einen Meter weiter der gefällte Kontrahent grad – vergeblich – reanimiert wird).\nAndere Aspekte sind dem Film schon wichtiger – der schräge Aufhänger der ganzen Plotte, dass Su das Super-Steroid an seine Kunden verticken will, damit diese durch die Manipulation von Sportereignissen dicke Kohle scheffeln, ist schon beinahe prophetisch! Ich will nicht behaupten, dass Doping anno 1990 kein Thema war (das walte Ben Johnson), aber dass die richtig große öffentliche Doping-Diskussion erst etliche Jahre später, im Fahrwasser des BALCO-Skandals und der diversen Radsport-Affären, aufkam, ist nicht wegzudiskutieren; und hier ist ein kleiner, billiger B-Film, in dem der Schurke nicht die Weltherrschaft anstrebt o.ä., sondern durch das Dopen ausgesuchter Sportler Reibach machen will. Und, was das ganz besonders lustige an „Bloodfist II“ ist – es funktioniert nicht mal richtig… wie Su leidgeprüft feststellen muss, ersetzen Steroide allein kein Talent. Als er Vinny in den Ring schickt, steht das Duell Meisterkämpfer gegen Doping-Muskelprotze gerade mal 3:3… (wobei auch zu erwähnen ist, dass Su, elender Gutmenschenschuft, der er ist, bis kurz vor Ultimo sogar noch halbwegs dem „fairplay“ fröhnt – wenn sein Publikum dem Unterlegenen aufgrund anständiger Kampfleistung das armselige Leben schenkt, akzeptiert er dies – erst, als ihm seine potentiellen Käufer langsam kritische Blicke ob des überschaubaren Erfolgs seiner Steroide zuwerfen, verliert er langsam den Spaß an der ganzen Sache und wird richtig garstig).\nStrukturell klammert sich das Autorenduo an eine ganz besonders ausgeprägte Dreiaktstruktur – das gesamte Turnier wird in den Schlussakt gepackt, die ersten beiden Akte verbringen wir mit dem Set-up der Situation, der Charaktere und des grundsätzlichen Szenarios einerseits sowie Jakes Fluchtversuch, Mariellas Seitenwechsel und ihr Bestreben, belastbares Material gegen Su (ihren Vater) zu finden, andererseits; das ist Scriptbastelei nach dem Lehrbuch (und streng genommen haben die drei Akte dramaturgisch nicht allzuviel miteinander zu tun, sie funktionieren praktisch jeder für sich oder auch nicht).\nDie Dialoge sind größtenteils wieder mal ziemlich debil (immerhin dürfen auch einige der Athleten Lines rezitieren, im Gegensatz zum Vorgängerfilm), aber wer anspruchsvolle Texte will, soll ’ne Grönemeyer-CD einlegen (kleiner Cherz); immerhin versuchen’s die Autoren beim zweiten Aufguss des Themas auch mal mit ein paar kleineren humorigen Einlagen (speziell einer sehr chaotischen Taxifahrt durch Manila).\nFilmisch ist der ganze Schmu mal wieder nicht der Rede wert – Andy Blumenthal inszeniert das Ding tauglich, aber ohne Esprit. Da gab’s im Corman-Talentschuppen schon ganz andere Jungfische, die, endlich mal an die verantwortliche Position gelassen, zeigten, dass sie Ideen haben. Blumenthal beschränkt sich auf den Minimalanspruch seines Produzenten, billig und schnell zu arbeiten (keine große Überraschung, dass „Bloodfist II“ sein einziger Ausflug auf den Regiesessel war); sein Kameramann Bruce Dorfman, der hauptsächlich im Doku-Bereich arbeitete und heutzutage diverse Reality-TV-Serien fotografiert, filmt sich auch nicht grad um Kopf und Kragen. Die Kampfchoreographie ist – schon aufgrund der dieses Mal deutlich differenzierteren Kampfstile – wesentlich interessanter als im Vorläufer (vor allem der Fight von Ernest Santana, den dieser überwiegend aus Lotossitzstellung bewerkstelligt, ist ein Hinkucker – auch wenn das nicht wirklich „griechisch-römisches“ Ringen ist, wie’s von dem Charakter behauptet ist), und sie sind auch deutlich brutaler (sogar für ein-zwei Splattereffekte der schlichten ist Zeit).\nInsgesamt, und da muss man Blumenthal zumindest ein wenig loben, spielt sich „Bloodfist II“ wesentlich flotter als der von Winkless gedrehte Vorgänger, die Quasi-Dreiteilung des Streifens sorgt für Abwechslung, die lezten 20-25 Minuten sind dann Remmidemmi pur (erst im Ring, dann in der ganzen Villa des bösen Schufts) und Wilson überlässt auch den Co-Stars (namentlich Baker, Hill und del Rosario) ausreichend Platz zur Zelebrierung ihrer Kampfkünste.\nDazu gesellt sich ein nicht sonderlich aufregender, aber gut hörbarer und durchaus auf einer Linie mit den üblichen George-S.-Clinton-Scores der Cannon-Klopper liegender Soundtrack von Nigel Holton (Carnosaurus, „Watchers“, Alien Terminator).\nDer Drache himself hat darstellerisch zugelegt – es wird ihn immer noch niemand mit einem guten Mimen verwechseln, aber er wirkt in seinen Non-Fight-Szenen deutlich „more comfortable“ vor der Kamera und fängt langsam damit an, eine gewisse Likeability auszustrahlen.\nRina Reyes, eine gut beschäftigte philippinische Aktrice (zu sehen u.a. in „Brandzeichen der Hölle“ und einer Mini-Rolle in „Delta Force 2“) hat deutlich mehr zu tun als Riley Bowman im ersten Teil und hat sogar einen ganzen Schwung eigener Actionszenen.\nJoe Mari Avellana ist als Schurke Su treffender besetzt denn als Kampfkunsttrainer im originalen „Bloodfist“, hat aber für meinen Geschmack nicht wirklich die notwendige Ausstrahlung, um den zentralen (und als solchen stets präsenten) Antagonisten einer Comic-Action-Plotte zu geben; das wird ein wenig ausgeglichen durch den gut aufgelegten, d.h. fröhlich overactenden Robert Marius (Das Alien aus der Tiefe, „Warriors of the Apocalypse“, „Platoon to Hell“), der, wenn man mich fragt, sich ein paar Mannerismen bei Klaus Kinski abgekuckt hat (nicht die schlechteste Wahl, wenn man laut Drehbuch einen „deutschen“ Schuft spielen soll).\nDie Fighter-Fraktion wird vertreten durch Maurice Smith (Vinny, „Schwarze Ninja greifen an“, „Sci-Fighter“), der sich gelegentliche Anflüge von Schauspielerei leistet und 1997 völlig überraschend UFC-Schwergewichts-Weltmeister werden sollte (er verlor den Titel später in einem knappen Kampf nach Mehrheits-Kampfrichterentscheid gegen MMA-Legende Randy Couture). Timothy Baker (Karate-World-Cup-Gewinner), der einige gute Kampfszenen hat, kann auch in „Karate Tiger“, „Angel of Destruction“ oder „Grid Runners“ bewundert werden, James Warring (Kickbox-Weltmeister) wird, da im Film auf die Rolle eines bloßen Boxers reduziert, unter Wert geschlagen, Richard Hill (Karate-Weltmeister) hat man sogar einige gute Fights, *nachdem* ihm drehbuchgemäß der Arm gebrochen wurde, ins Script geschrieben, Steve Rogers („Geheimcode Leopard“, „SFX Man“, „American Samurai 2“) hat die erwähnte Sitz-Kampfszene, der philippinische Taekwando-Nationalmannschafts-Fighter Monsour del Rosario darf auch zeigen, was er kann. Kris Aguilar, im ersten „Bloodfist“ noch der böse Ring-Schlächter, wird im Sequel auf die Rolle eines austauschbaren Su-Schergen zurechtgestutzt.\nBildqualität: Es gilt ähnliches wie zu „Bloodfist“, der holländische AFilm-Release bringt den Film in gerade so tauglichem 4:3-Vollbild auf dem Level eines besseren VHS-Rips. Immerhin verschmutzungsfrei, aber nicht sonderlich scharf oder farbbrillant. Ziemlich mies ist die Kompression mit deutlichen Nachziehern bei schnelleren Bewegungen (was mich in der Auswahl meiner Screenshots deutlich einschränkte).\nTonqualität: Ausschließlich englischer Ton in Dolby 2.0, ein wenig verrauscht und wenig dynamisch, niederländische Untertitel können optional zugeschaltet werden.\nExtras: Der Trailer. Aber um mal zu loben – schön, dass diese holländischen DVDs nicht mit einem „du-böser-Kunde-bist-ein-Raubkopierer-und-mit-einem-Bein-im-Knast-also-bück-dich-lieber-nicht“-Spots kommt, sondern einem ausdrücklichen Dank für den Erwerb eines Originals. Könnten sich die deutschen Verwertungsgesellschaften ein bis fünf Scheiben ‚von abschneiden.\nFazit: Ja, so geht das schon eher. „Bloodfist II“ ist immer noch nicht mit einem „guten“ Film zu verwechseln, aber ein zünftiger Randaleklopper, der sich unterhaltsam-flott spielt und keinen übertriebenen ernsthaften „Realismus“ auf die Fahne schreibt, ist’s allemal und macht demzufolge doch deutlich mehr Spaß als der Vorgänger. Summa summarum: unterhaltsamer, ordentlich rüder Action-Nonsens für Genrefreunde. Die Serie steigert sich…


Herzlich willkommen in der Orthopädischen Facharztpraxis Finkam\nwir möchten Sie auf dieser Homepage über unsere Facharztpraxis für Orthopädie und Unfallchirurgie in Bornheim informieren.\nUnsere Orthopädische Praxis besteht seit über 30 Jahren. Sie wurde von Heinz-Ulrich Finkam gegründet. Seit dem 1. April 2012 führt Dr. med. Johannes Finkam die Praxis.\nZusammen bieten wir ein breites Spektrum konservativer Orthopädie, anerkannter ganzheitlicher orthopädischer Behandlungsverfahren, Behandlung von Arbeitsunfällen sowie ambulante Operationen an. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Patient, dem wir die bestmöglichste Behandlung zukommen lassen möchten.\nZiel ist es, die geeignete Behandlungsmethode mit dem Patienten gemeinsam zu erarbeiten. Unser breit aufgestelltes, ganzheitliches Behandlungsspektrum ermöglicht es uns, in vielen Fällen auf eine Operation zu verzichten. Falls jedoch eine Operation unumgänglich ist, werden wir Sie ausführlich beraten.\nSie profitieren von immer wieder neu getätigten Investionen in Ausbildung und Praxisausstattung. Genießen Sie die Vorteile einer persönlichen Arzt-Patienten-Beziehung.\nDr. med. Johannes Finkam und Heinz-Ulrich Finkam\nWir nehmen Ihre Terminanfrage gerne per Email oder per Telefon entgegen.\nPrivat- und Selbstzahler fragen bitte nach unseren Extra-Terminen.\nWir nehmen Ihre Terminanfrage gerne per Email oder per Telefon entgegen. Privat- und Selbstzahler fragen bitte nach unseren Extra-Terminen.


Grabbepflanzung: aktuelle News & Infos\nNeustadt/Weinstraße (dpa/tmn) - Wer von vornherein gut plant und sich für die richtigen Pflanzen entscheidet, spart am Ende Arbeit. So könne ein Grab über zehn Jahre ohne Umgestaltung und mit relativ wenig Pflege auskommen, erklärt die Gartenakademie Rheinland-Pfalz ... mehr\nZu einer Zeit im Jahr rückt der Friedhof insbesondere ins Gedächtnis: Zu den Gedenktagen im Oktober und November. Das schöne bunte Herbstlaub ausgenommen ist aber das gerade jene Zeit im Jahr, in der die Witterung grau, kalt, nebelig und verregnet ist. Und die Natur ... mehr\nDie Trockenheit in diesem Sommer hat auf den Berliner Friedhöfen teils große Schäden hinterlassen. Und die kommen die Betreiber teuer zu stehen. Schlimm hat es den Evangelischen Friedhofsverband Berlin Stadtmitte getroffen: "Die zusätzlichen unerwarteten Kosten stellen ... mehr\nVerwandte Themen zu Grabbepflanzung


Referenzen – RHONE Umzug\nDie Firma Rhone Umzug hat für uns 15 Büro Arbeitsplätze samt Zubehör an unseren neuen Standort gezügelt. Die Firma hat diesen Auftrag zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Sie arbeitete sehr effizient, sorgfältig und zuverlässig. Wir können die Firma für Zügelaufträge bestens empfehlen. Sehr angenehme Zusammenarbeit.\nGewerkschaft Unia OberwallisGerman Eyer\nIch war sehr zufrieden mit der Reinigung meiner Wohnung. Zuverlässig und kompetent. Ich kann Euch nur bestens weiterempfehlen . Mit allerbestem Dank und freundlichem Gruss\nDer Umzug mit dem Unternehmen ROHNE Umzug GmbH war super schnell erledigt und die Mitarbeiter waren sehr sehr freundlich. Das diese auch meine alten Möbel die ich nicht mehr brauchte direkt entsorgt hatte, fand ich super. Ich hab dieses Unternehmen schon einigen meiner Kollegen weiterempfohlen und werde dies auch weiterhin tun. Preis/Leistungsverhältnis ist top und die Arbeit sehr schnell getan. Bei meinem nächsten Umzug werde ich definitiv wieder auf ROHNE Umzug GmbH zählen. Ich bedanke mich im Nachhinein nochmals an die netten mitarbeiten. Die trotz kleiner Umstände (der Motor des Wagens ist nicht angesprungen) dennoch nicht aufgegeben haben. Ich bin sehr zufrieden gewesen. Mit freundlichen Grüssen\nRhone Umzug hat meinen Haushalt von Bern nach Bürchen transportiert! Alles hat bestens geklappt und die Firma ist auch preislich vernünftig. Dass man zweimal den „Zoll“ am Lötschberg bezahlen muss, ist nicht ihre Schuld…. Ich kann Rhone Umzug nur empfehlen.\nIch war sehr zufrieden. Unkomplizierte Abwicklung und die Arbeit mit der Folie einfach super. Sie wurden mir empfohlen und ich werde sie weiterempfehlen.\nGuten Tag, Ich bewerte Sie für den Transport und alles zusammen mit sehr gut. Ich war sehr zufrieden. Freundliche Grüsse\nDanke habt ihr gut gemacht. Gruss\nEs hat alles perfekt geklappt – Visp nach Densbüren sehr flexibel, freundlich und fleissig!\nOhne Stress Der Umzug ging sehr schnell und für uns wars der angenehmste Umzug ohne Stress!\nReibungsloser Umzug, gutes Preis-/Leistungsverhältnis Das Team von Rhoneumzug hat einen grossartigen Job erledigt. Schnell, speditiv und trotzdem sorgfältig haben sie uns von Ihrer grossen Erfahrung überzeugt. Dabei waren alle sehr freundlich. Wir können Rohneumzug von ganzem Herzen weiterempfehlen.\nSensationell – Kompetenter Freundlicher Partner für Umzug und Reinigung\n1. Dezember 2016 – Stadt Luzern nach Emmenbrücke Wir waren mit dem Umzug und der Endreinigung sehr zufrieden. Alle Mitarbeiter waren sehr freundlich und Sorgfaltsbewusst. Sie gingen für uns die Extrameile und haben ihr Versprechen eingehalten. Auch nicht-Eidgenossen machen Qualitätsarbeit.\nWir haben unseren Umzug im Voraus persönlich mit den Spezialisten von Rhone Umzug vor Ort begesprochen. Das Preis/Leistungs-Verhältnis war hervorragend. Es gibt immer einer der was günstiger Anbietet. Aber es lohnt sich ein paar CHF mehr für Rhone Umzug auszugeben. Ich kann diese Firma nur empfehlen.\nDie Mitarbeiter der Firma haben sehr zuvorkommend und sorgfältig gearbeitet. Die Möbel und Zubehör haben sie mit Folie eingewickelt um jegliche Schäden zu verhindern. Wir haben die Firma schon etliche Male weiterempfohlen.\nSpeditiv und gut Mit 3 Mann und 2 Fahrzeugen wurde unser Umzug sehr speditiv und professionell ausgeführt und war mittags bereits fertig, auch das Klavier wurde sorgfältig behandelt.\n„Was die vier Männer in diesen 11 Stunden (!) geleistet haben, war fast übermenschlich: Alles am richtigen Ort, alles perfekt montiert, keine Schäden – und immer ruhig und sorgfältig. Ich kann „Rhoneumzug“ nur wärmstens empfehlen!“\n„Zuverlässig, Pünktlich, Flexibel und Aufmerksam. Alle Möbel wurden in Folie verpackt und äusserst vorsichtig transportiert. Der ganze Tagesablauf war gut kalkuliert mit 2 Mann. Sogar der Schrank wurde abgebaut und am Ankunftsort wieder neu aufgebaut. Hervorragende Arbeit. Immer gerne wieder!“\n„Auf diesem Weg möchten wir uns bei der Firma Rhoneumzug für die tolle Arbeit bedanken“\n„Die 2 Herren vom Rhoneumzug waren sehr speditiv und freundlich! Gut organisiert und sehr motiviert! Toll dass der Zügeltag so gut funktioniert hat.“\n„Der Umzug ist sehr gut und schnell gegangen. Die Mitarbeiter von der Firma Rohneumzug haben top Arbeit geleistet. Die Umzugsfirma ist sicherlich empfehlenswert.“\n„Wir waren rundum zufrieden mit dem Umzugs-Service der Firma Rhoneumzug. Können diese Firma sehr empfehlen. Auch die Installation der Möbel und Lampen verlief problemlos. Die Arbeiter arbeiteten zügig und waren sehr freundlich.“\nIch kann Rhone-Umzug bestens empfehlen. Absolut kompetent in allen Belangen bei einem Umzug. Schnell in der Administration bei Terminvereinbarung und Beratung. Sehr sorgfältig im Umgang mit dem Zügelgut. Termingetreue Ausführung und klar definierter fairer Preis.


【ᐅᐅ】01/2021 Schönfeld Tee: Alle Top Produkte am Markt im Vergleich\nSchönfeld Tee kaufen - Die hochwertigsten Schönfeld Tees ausführlich getestet!\nCeranfeldschaber aus Edelstahl. Mit Hängeöse zum praktischen Verstauen des Artikels.\nIhre Expertise im Rösthandwerk spiegelt sich in der Produktqualität jeder einzelnen Röstung wider und liefert ein Ergebnis besonderer Finesse.. Geschmacklich äußern sich leichte Anklänge von milder Lakritze und würzigen Aromen. Das Familienunternehmen Schamong besteht seit 1949 und ist damit die älteste Kaffeerösterei Kölns. Schamong verwendet das schonende Langzeitverfahren der Trommelröstung, das die optimale Ausbildung der Aromen und den Abbau unerwünschter Säuren gewährleistet. Der Ehrenfeld Spezial ist das Aushängeschild der traditionsreichen Rösterei Schamong und besteht als Hausmischung schon fast so lange, wie der Röstbetrieb selbst. Der vom Firmengründer Josef Schamong ins Leben gerufene Blend südamerikanischer Arabicabohnen aus Brasilien und Kolumbien ist harmonisch abgestimmt und zeichnet sich durch seine angenehm mittelkräftige Intensität aus. Dieser Blend ist erhältlich in den Größen 250g und 1kg und kommt in der seit 2017 neu designten und nachhaltigeren Papierverpackung\n19,5 cm\_.. WMF WMF Ceranfeldschaber Profi Plus Ceranfeldschaber von WMF der Serie Profi Plus, hergestellt aus rostfreiem Cromargan® Edelstahl 18/10, formstabil und leicht zu reinigen, inklusive Aufhängeöse\_. Länge ca\_\nAuf was Sie zu Hause vor dem Kauf Ihres Schönfeld Tee Acht geben sollten!\nZudem hat unsere Redaktion auch noch eine Liste an Stichpunkten vier zum Kauf aufgestellt - Dass Sie von den vielen Schönfeld Matcha Tees den Tee Schönfeld herausfiltern können, der in jeder Hinsicht Herstellung zu Ihnen als Kunde passen wird! Ihr Tee Schönfeld sollte wirkt offensichtlich perfekt zu Ihrer Vorstellung passen, damit Sie als Käufer Blätter am Ende definitiv nicht von der Neuanschaffung enttäuscht sind!\nWas sagen die Bewertungen im Internet? Unabhängig davon, dass die Kräutertees Meinungen dort hin und wieder nicht neutral sind, bringen Kenia sie im Gesamtpaket eine gute Orientierung!\nWelches Endziel verfolgen Sie Minuten nach dem Kauf mit Ihrem Schönfeld Tee?\nWelchen Preis Wirkung kostet der Schönfeld Tee überhaupt?\nAus welchem Grund genau wollen Form Sie als Kunde den Schönfeld Tee eigentlich zu Eigen Koffein machen ?\nEntspricht der Schönfeld Tee dem Level and Qualität, amp die ich als Käufer in dieser Preiskategorie erwarte?\nIn welcher Häufigkeit wird der Schönfeld Tee aller Voraussicht nach eingesetzt?\nMIJOMA 2 Stück Teezangen in Kugelform, Teefilter Tee-Sieb für losen Tee, rostfreier Edelstahl\n🍃Mit unserem feinmaschigem Teesieb ist es ganz leicht alle Arten von losem Tee aufzubrühen. Auch sehr feinen Tee-Partikel verbleiben im Sieb und landen nicht in der Teetasse.\n🍃 Die Zangen lassen sich nicht nur als Tee-Eier verwenden, sondern ebenfalls als praktische Gewürzkugeln.\n🍃 Die kleinen Siebe sind leicht zu reinigen. Einfach nur ausspülen und trocknen lassen.\n🍃Hergestellt aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl. Geruchsfrei. Ohne schädlichen Chemikalien. Das Tee-Getränk bleibt frei von Geruch und unerwünschtem Geschmack.\n🍃 Lieferumfang: 2 Stück- Maße: 16 x 5 x 5 cm.\nmetagio 2 Stück Teesieb, Teefilter mit Deckel, Abtropfschale, 304 Edelstahl TeeSieb für losen Tee, Faltbare Griffgestaltung Passend für die Meisten Tee-Tassen und Tee-Schalen\nSchönfeld Tee - Vertrauen Sie dem Gewinner\nUm Ihnen als Kunde die Auswahl ein klein wenig zu getrunken erleichtern, hat unser Testerteam schließlich das beste Produkt dieser Kategorie Hamburg ausgesucht, welches unserer Meinung nach unter allen verglichenen Schönfeld Tees Mate extrem herausragt - insbesondere im Punkt Preis-Leistung. Auch unter Berücksichtigung fünf der Tatsache, dass dieser Schönfeld Tee unter Umständen eher im klassischen höheren Preissegment liegt, spiegelt sich der Preis ohne Zweifel in wurden den Testkriterien Qualität und Langlebigkeit wider.\nUnsere Produktpalette ist in unseren Zugabe Ranglisten zweifelsohne besonders vielseitig. Aufgrund der Tatsache, dass natürlich jeder Tea Konsument eigene Anforderungen an seinen Kauf besitzt, ist wohlnicht jeder Blüten auf allen Ebenen mit unserer Liste einer Meinung. Trotzdem sind schwarzer wir als offizielle Redaktion , dass die Reihenfolge nach inkl dem Preis-Leistungs-Verhältnis in einer angemessenen Reihenfolge repräsentiert ist. Mit dem Shop Ziel, dass Sie mit Ihrem Schönfeld Tee nach dem Kauf Orange rundum zufriedengestellt sind, hat unsere Redaktion auch alle schlechten Angebote Europa vorher aussortiert. In unseren Ranglisten finden Sie als Käufer also grüner wirklich ausnahmslos die Produktauswahl, die unseren festen Maßstäben standgehalten haben.


Mitveranstalter/innen im Connect-Portal – helpdesk\nMitveranstalter/innen im Connect-Portal\nVersion vom 11. März 2016, 10:52 Uhr von Konertki (Diskussion | Beiträge)\nSeit Juni 2015 steht im Connectportal neben der Funktion "Mitveranstalter/in" auch die Funktion "Mitbesitzer/in" zur Verfügung. Letztere beinhaltet umfangreichere Rechte, die sich u. a. auch auf die Aufzeichnungen eines Meetings beziehen.\nZuordnung von Mitveranstalter/innen und Mitbesitzer/innen\nWenn Sie einen bestimmten Meetingraum nicht alleine verwenden wollen und eine oder mehrere Personen Sie unterstützen sollen, können Sie diese Personen über das Portal als sogenannte Mitveranstalter/innen Ihres Meetingraumes einrichten. Diese Funktion steht nur für permanente Meetingräume (und daher nicht für Koordinator/innen von Lerngruppen) zur Verfügung.\nMitveranstalter/innen erhalten im Meetingraum Veranstalterrechte. Sie können damit weitgehend so agieren, wie die originalen Veranstalter/innen es tun. Insbesondere können Mitveranstalter eigene Meetings in dem gemeinsamen Meetingraum planen bzw. buchen. Einschränkungen bestehen lediglich bei der Handhabung von Materialien, die während einer Veranstaltung hochgeladen wurden, und bei der Handhabung von Aufzeichnungen. Beides ist eng mit dem Meetingraum gekoppelt und liegt daher weiter nur im Einflussbereich des/der ursprünglichen Veranstalter/in, die den betreffenden Meetingraum einmal eingerichtet hat.\nUm Mitveranstalter/innen einzutragen, gehen Sie nach der Anmeldung von der Startseite auf die Funktion "Meetings & Räume" und dort auf die Unterfunktion "Meine permanenten Räume". Wählen Sie dort auf der linken Seite den Meetingraum aus, für den Sie Mitveranstalter/innen eintragen möchten. Klicken Sie dann auf der rechten Seite auf "Bearbeiten" und anschließen auf "Mitveranstalter/in". Es erscheint eine Seite, die etwa so aussieht\nBeginnen Sie, im Eingabefeld die Mailadresse des/der Mitveranstalter/in einzugeben. Nach einigen Zeichen werden Ihnen bereits Vorschläge für Mailadressen gemacht, so dass Sie diese auswählen können.\nDie Mailadresse wird in das Eingabefeld übernommen und es wird geprüft, ob die Person mit dieser Mailadresse bereits im Connectportal registriert ist. (Sie können nur Connectportalnutzer/innen zu Mitveranstalter/innen erklären.) Aktivieren Sie die Checkbox "Mitbesitzer/in", wenn Sie die Person zum/zur Mitbesitzer/in ernennen möchten.\nKlicken Sie abschließend auf "Berechtigung eintragen". Anschließend erscheint der/die neu eingetragende Mitveranstalter/in bzw. Mitbesitzer/in in der Liste.\nAnsichten und Rechte von Mitbesitzer/innen\nAls Mitbesitzer/in eines Meetingraumes erhalten Sie exakt die gleichen Rechte wie der/die Meetingveranstalter/in, der/die den Raum angelegt hat. Dies wirkt sind in den Ansichten und Rechten wie folgt aus:\nAls Mitbesitzer/in wird Ihnen der Raum in der Liste Ihrer permanten Räume unter "Meeting" - "Meine permanente Räume" angezeigt.\nSie haben die gleichen Bearbeitungsmöglichkeiten, wie bei permanenten Räumen, die sie selbst eingerichtet haben. D.h. Sie können den Namen des Raumes ändern, Materialien hochladen und weitere Mitveranstalter/innen und Mitbesitzer/innen hinzufügen.\nAls Mitbesitzer/in haben Sie Zugriff auf alle im Raum erstellten Aufzeichnungen und können diese sichern als auch veröffentlichen.\nDa diese Räume wie eigene behandelt werden, können Sie für diese Meetingräume auch Buchungen vornehmen bzw. ggf. stornieren.


Schrotflinte für Heizung: Zweck + Installationsschema + Parameterberechnungen - Warmwasserbereiter 2022\nHeizsysteme in ihrer modernen Form sind komplexe Wärmeeinheiten, die mit verschiedenen Geräten ausgestattet sind. Die Gewährleistung des effektiven Betriebs solcher Knoten wird von einem optimalen Ausgleich aller Elemente in ihrer Zusammensetzung begleitet.\nDer beste Weg, um eine Balance zu erreichen, wird als Hydropistole für Heizung gesehen. Was ist das? Versuchen wir zu verstehen.\nTrennung der hydraulischen Flüsse\nHydraulikpistolen zum Heizen werden oft als hydraulische Separatoren bezeichnet. Hieraus wird deutlich, dass dieses System für die Einführung in Heizsysteme gedacht ist, wo mehrere Schaltkreise verwendet werden sollen, wie zum Beispiel:\nLinien mit Kühlergruppen;\nWarmwasserversorgung durch einen Kessel.\nIn Ermangelung einer Hydropistole für ein solches Heizsystem muss entweder eine sorgfältig berechnete Berechnung jedes Kreislaufs durchgeführt werden, oder jeder Kreislauf muss mit einer individuellen Zirkulationspumpe ausgestattet sein.\nAber auch in diesen Fällen gibt es keine absolute Sicherheit, ein optimales Gleichgewicht zu erreichen.\nInzwischen ist das Problem einfach gelöst. Es ist nur notwendig, einen hydraulischen Separator in der Regelung zu verwenden - eine Wasserpistole. Somit werden alle in dem System enthaltenen Konturen optimal getrennt, ohne das Risiko von hydraulischen Verlusten in jedem von ihnen.\nWie funktioniert der hydraulische Abscheider?\nDas Schießgewehr ist der Name "jeden Tag". Der korrekte Name ist die Definition - "hydraulischer Abscheider". Aus konstruktiver Sicht sieht das Gerät wie ein Stück einer gewöhnlichen hohlen Röhre aus (runde, rechteckige Abschnitte).\nBeide Endabschnitte des Rohrs sind mit Metallpfannkuchen verschlossen, und an den verschiedenen Seiten des Gehäuses befinden sich Einlass- / Auslassdüsen (auf einem Paar auf jeder Seite).\nTraditionell ist der Abschluss der Installationsarbeiten am Heizsystem der Beginn des nächsten Prozesses - Tests. Die erstellte Sanitäreinrichtung wird mit Wasser (Т = 5 - 15 ° С) gefüllt, danach wird der Heizkessel gestartet.\nBis der Wärmeträger auf die vom Kesselprogramm vorgegebene Temperatur aufgeheizt ist, wird der Wasserstrom von der Primärkreisumwälzpumpe "gewendet". Umwälzpumpen von Sekundärkreisläufen sind nicht angeschlossen. Das Kühlmittel wird entlang der Wasserpistole von der heißen Seite zur kalten Seite geleitet (Q1> Q2).\nSofern das Kühlmittel die Solltemperatur erreicht, werden die Sekundärkreise des Heizsystems aktiviert. Die Kühlmittelströme der Primär- und Sekundärkreise sind ausgeglichen. Unter diesen Bedingungen funktioniert der Sidemotry nur als Filter und Luftabscheider (Q1 = Q2).\nWenn ein Teil (beispielsweise der Warmwasserkreislauf) des Heizsystems einen vorbestimmten Aufwärmpunkt erreicht, wird die Auswahl des Kühlmittels durch den Sekundärkreis vorübergehend gestoppt. Die Umwälzpumpe wird automatisch abgeschaltet und der Wasserstrom wird durch die Brandmauer von der kalten zur heißen Seite geleitet (Q1\nWas ist eine Wasserpistole und warum wird sie benötigt?\nOft finden Sie auf den Seiten der Internet-Ressourcen eine sehr komprimierte, nur technische Begriffe, eine Beschreibung der Waffe. Wir in diesem Artikel werden versuchen zu enthüllen, was eine Wasserpistole ist und warum sie benötigt wird.\nHydraulikpistole - wird für die hydraulische Trennung von Strömungen verwendet. Somit ist der hydraulische Abscheider eine Art Kanal zwischen den Kreisläufen, der es ermöglicht, dynamisch unabhängige Kreisläufe für die Übertragung der Bewegung von dem Kühlmittel zu bilden. Häufiger im Internet wird der offizielle Name verwendet: Eine Hydropistole ist ein hydraulischer Abscheider.\nWarum brauchen wir eine Feuerwaffe in einem Heizsystem?\nIn der Heizungsanlage ist das Hydroschild die Verbindung zwischen zwei getrennten Wärmeübertragungs-Schaltkreisen und neutralisiert vollständig die dynamische Wirkung zwischen den Schaltkreisen. Sie hat zwei Ziele:\nErstens beseitigt es den hydrodynamischen Effekt, wenn einige Kreisläufe im Heizsystem auf der gesamten hydrodynamischen Waage aus- und eingeschaltet werden. Wenn Sie zum Beispiel Heizkörper verwenden, Böden wärmen und einen Heizkessel heizen, ist es sinnvoll, jeden Fluss in eine separate Kontur zu unterteilen, um gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden.\ndie zweite - mit einer kleinen Strömung des Kühlmittels - sollte eine große Strömung für die zweite, künstlich geschaffene Kontur erhalten. Wenn Sie beispielsweise einen Boiler mit einer Durchflussrate von 40 Litern / Minute verwenden, wird das Heizsystem mehr als 2-3 Mal verbraucht (verbraucht 120 Liter / Minute). In diesem Fall ist es ratsam, den ersten Kreislauf mit dem Kesselkreislauf und dem im zweiten Kreislauf installierten Heizungsisolationssystem zu installieren. Im Allgemeinen mehr als disperse Kessel liefert der Kesselhersteller in einem solchen Fall nicht wirtschaftlich durchführbar ist, und erhöht den Strömungswiderstand, ist es nicht jede gewünschte Strömung oder Fluidbewegung Last zunimmt nicht geben, dies führt zu einer erhöhten Pumpleistung.\nNach welchem Prinzip arbeitet der Schütze?\nDie Zirkulation des Kühlmittels im Primärkreislauf wird mittels der ersten Pumpe erzeugt. Die zweite Pumpe erzeugt im zweiten Kreislauf eine Zirkulation durch die Wasserpistole. Somit wird das Kühlmittel in der Hydropistole gemischt. Wenn die Strömung in beiden Kreisen für uns gleich ist, dringt das Kühlmittel frei in die Kontur ein und erzeugt eine einzige, allgemeine Kontur. In diesem Fall gibt es keine vertikale Bewegung in der Hydropistole, oder diese Bewegung ist nahe bei Null. Ist die Strömung im zweiten Kreislauf größer als in der ersten, so bewegt sich die Strömung des Kühlmittels von unten nach oben und mit einer erhöhten Strömung im Primärkreis von oben nach unten.\nDurch Berechnung und Einstellung der Waffe muss eine minimale vertikale Bewegung erreicht werden. Ökonomische Berechnungen zeigen, dass diese Bewegung 0,1 m / s nicht überschreiten sollte.\nWarum die vertikale Geschwindigkeit der Waffe reduzieren?\nDie Wasserpistole dient auch als eine Lagune in dem System, bei niedrigen vertikalen Geschwindigkeiten, die Trümmer allmählich in der Hydro-Pistole angesiedelt, aus dem Heizsystem zu entkommen.\nEs entsteht eine natürliche Konvektion des Kühlmittels in der Hydropistole, so dass das kalte Kühlmittel nach unten steigt und das heiße Kühlmittel nach oben steigt. Dies schafft die notwendige Temperaturhöhe. Bei Verwendung eines warmen Fußbodens ist es möglich, im Sekundärkreislauf eine niedrigere Kühlmitteltemperatur und für den Kessel eine höhere Kühlwassertemperatur zu erreichen, was eine schnelle Erwärmung des Wassers gewährleistet.\nReduzierung des hydraulischen Widerstands im Feuer,\nIsolierung von mikroskopischen Luftblasen aus dem Kühlmittel, wodurch dieses durch eine Entlüftung aus dem Heizsystem entfernt wird.\nWoher weißt du, dass du eine Waffe brauchst?\nIn der Regel werden Wasserwerfer in Häuser, deren Fläche mehr als 200 Quadratmeter ist, in den Häusern, wo eine komplexe Heizung installiert. Wo die Verteilung des Kühlmittels für mehrere Kreise verwendet wird. Es ist wünschenswert, eine solche Schaltung unabhängig von anderen in dem allgemeinen Heizsystem zu machen. Der Hydroshoot ermöglicht es, ein ideal stabiles Heizsystem zu schaffen und die Wärme im richtigen Verhältnis um das Haus zu verteilen. Bei Verwendung eines solchen Systems wird die Wärmeverteilung entlang der Konturen genau und Abweichungen von den eingestellten Parametern ausgeschlossen.\nVorteile der Verwendung von Wasserpistolen.\nSchutz von gusseisernen Wärmetauschern ohne Hitzeschlag. In einem herkömmlichen System wird ohne die Verwendung einer Hydropistole ein scharfer Temperaturanstieg erzeugt, wenn einige Zweige abgeschnitten werden und die nachfolgende Ankunft des bereits kalten Kühlmittels eintritt. Der hydraulische Pfeil sorgt für einen konstanten Kesselfluss und reduziert den Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf.\nDie Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Kesselausrüstung wird durch einen stabilen Betrieb ohne Temperaturänderungen erhöht.\nDas Fehlen der Unwucht und die Schaffung der hydraulischen Stabilität des Heizsystems. Es ist die Hydropistole, die es ermöglicht, den zusätzlichen Kühlmittelfluss zu erhöhen, was durch die Installation zusätzlicher Pumpen sehr schwer zu erreichen ist.\nWir untersuchen den Zweck von Hydropistolen in Heizsystemen\nEinfache Heizsysteme bestehen aus einer minimalen Anzahl von Komponenten - einer kleinen Anzahl von Rohren, mehreren Heizkörpern und Heizkesseln. Für kleine Gebäude und Haushalte reicht das. Wenn es notwendig ist, ein großes Gebäude mit Wärme zu versorgen, ist die Aufgabe durch die Notwendigkeit der Verwendung zusätzlicher Ausrüstung kompliziert - eine Heizpistole zum Heizen stellt eine gleichmäßige Verteilung von Wärme sicher, entlastet Druckabfälle und gleicht den Betrieb des Heizsystems aus.\nZweck der Waffe im Heizsystem.\nDesign-Merkmale von Wasserpistolen.\nIn dem Material wird das Schema gegeben, nützliche Ratschläge, detaillierte Erklärungen - alles ist sehr klar und verständlich.\nEine Wasserpistole ist ein hydraulischer Abscheider in einem Heizsystem, ein Gerät, das dafür ausgelegt ist, ein Kühlmittel über mehrere Kreise und Vorrichtungen hinweg korrekt zu verteilen. Dies ist eine Art Pufferelement zwischen dem Kessel und den Sekundärkreisläufen. Das Kühlmittel fließt vom Kessel zur Wasserpistole, dann wird es in mehrere Richtungen verteilt.\nDas einfachste Heizsystem in einer Wasserpistole braucht nicht. Es ist wichtig, die richtige Umwälzpumpe zu wählen und die Betriebsgeschwindigkeit einzustellen, um den erforderlichen Kopfdruck bereitzustellen. Der Wärmeträger kommt vom Kessel zu den Batterien, gibt dort die gespeicherte Wärme und kehrt dann zum Heizgerät zurück - nichts Kompliziertes und Übernatürliches. Aber moderne Wohnungen werden mit mehreren Stromkreisen und Zusatzgeräten gebaut. Hier sind:\nMehrere sekundäre Heizkreise (zum Beispiel eine Gruppe von Räumen oder auf dem Boden).\nWarme Böden - eine oder mehrere Konturen.\nIndirekte Heizkessel werden verwendet, um heißes Wasser vorzubereiten.\nUnd hier können wir einer Situation gegenüberstehen, in der eine Zirkulationspumpe das Kühlmittel nicht über den ganzen Kreislauf drücken kann. Wasser (oder Frostschutzmittel) wird auf dem Weg des geringsten Widerstandes fließen, wonach es auf die gleiche Weise zurückkehren wird. Zum Beispiel wird es durch einen nahe gelegenen Kessel und teilweise durchdringen die Batterien, aber auf warmen Böden kann nicht genug sein.\nDer hydraulische Pfeil für Heizsysteme ist so ausgelegt, dass eine ordnungsgemäße Reihenfolge der Wärmeverteilung durch Stromkreise und Zusatzgeräte gewährleistet ist. Es ist ein extrem einfacher hydraulischer Abscheider, der aus Rohrabschnitten mit einem bestimmten Durchmesser hergestellt wird.\nStrukturelle Merkmale der Hydropistole\nDas Gerät der Hydro-Gun ist so einfach, dass es buchstäblich keine beweglichen Teile, Elektronik und alles andere gibt. Sehen Sie sich das Schema an - es ist ein rundes oder rechteckiges Rohr, das auf beiden Seiten versiegelt ist. Es befindet sich vertikal oder horizontal. Auf der einen Seite hat es zwei Düsen zum Anschluss an das Heizsystem und auf der anderen Seite sind zwei Düsen für den Anschluss an den Heizkessel.\nSo sieht eine Hydro-Gun für ein Einkreis-Heizsystem aus. In der Leitung ist nichts - absolut, es ist ein leerer Raum, später mit einem Kühlmittel gefüllt.\nAußerhalb der Waffe sind sichtbar:\nRohre für den Anschluss an den Kessel und Heizung.\nEin Wasserhahn zum Ablassen des Wassers.\nSo sind die einfachsten Wasserpistolen angeordnet.\nDer hydraulische Pfeil für Heizsysteme für mehrere Kreisläufe ist gar nicht kompliziert. Es hat einfach mehr Düsen zum Anschluss von Sekundärkreisen. Hier sind Kessel und Systeme von warmen Böden verbunden. Umwälzpumpen sind mit jedem Lieferzweig über die Ventile verbunden, eines für jeden Kreislauf. Zur Überwachung von Druck und Temperatur sind hier Thermomanometer angebracht.\nSchrotflinte und ihr Zweck\nEs ist nicht schwierig, die Heizpistole für das Heizen mit einer Schweißmaschine und Längen von Rohren der erforderlichen Länge zu montieren. Um dies zu tun, müssen Sie die richtige Zeichnung finden und die Materialien auswählen.\nWir haben das Funktionsprinzip eines Heizungswärmers untersucht - es verteilt das Kühlmittel einfach entlang mehrerer Konturen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, ideale Bedingungen für den Betrieb der Sekundär- und Primärkreise zu schaffen. Der primäre Kreislauf umfasst einen Heizkessel mit Rohren, die mit einer Wasserpistole verbunden sind. Sekundäre Konturen sind alles andere. Bei gleichem Druck im gesamten Kreislauf arbeitet der Kessel schonend - ein Teil des erwärmten Kühlmittels tritt in die Rücklaufleitung ein, wodurch die Wärmequelle entlastet wird.\nWenn in dem System ein Niederleistungskessel vorhanden ist und die Heizung eine hohe Kapazität hat, werden Bedingungen geschaffen, um das Kühlmittel von der Rückführleitung zu dem Zubringer unter Umgehung des Kessels (teilweise) zuzuführen. Die Ausstattung funktioniert dabei praktisch auf Verschleiß - Wärmetauscher können in kürzester Zeit unbrauchbar werden.\nEine perfekt ausgeglichene Heizung ist eine gleichmäßige Temperatur im ganzen Haus, gleichmäßiger Druck in den Sekundärkreisläufen und eine ausgeglichene Belastung des Kessels. In diesem Fall ist die Aufgabe der Hydropistole einfach - sie "verteilt" das Kühlmittel an mehrere Kreisläufe, in denen jeweils eine Umwälzpumpe installiert ist. Durch die Anpassung der Leistung und des Wärmeträgers kann eine gleichmäßige Temperatur im ganzen Haus erreicht werden.\nFunktionsprinzip der Hydro-Gun\nDas Ungleichgewicht im Heizsystem kann die Stabilität seines Betriebs beeinträchtigen. Eine lange Kontur erfordert einen Druck, die kürzere erfordert eine andere. Gleiches gilt für warme Böden und Boiler. Wenn es für alle Kreisläufe gleichzeitig eine große Pumpe im System gibt, gibt es an einigen Stellen Überlastungen - es kann zum Bruch von Rohren oder Wärmetauschern in der Speicherheizung kommen. Der Hydroshoot verteilt den Druck und ermöglicht es, alle Konturen korrekt auszubalancieren.\nArbeiten mit mehreren Kesseln\nEs gibt Heizsysteme mit zwei oder sogar drei Kesseln (manchmal mehr). Solche Lösungen ermöglichen es, eine größere Fläche zu beheizen oder einen der Kessel als Reserve zu nutzen. Wenn Sie nicht serielle und parallele Verbindungsgeräte verwenden, geschieht dies über die Pistole. Gleichzeitig hilft dies, die gegenseitige Beeinflussung der Sekundärkreise voneinander zu neutralisieren.\nMit der Wasserpistole können Sie Heizsysteme beliebiger Komplexität ausbalancieren. Zwei oder drei Kessel, fünf oder sieben Kreise - der Grad kann unterschiedlich sein. Das Potenzial zur Erweiterung des Systems wird ebenfalls offengelegt. In Zukunft können Sie hier beispielsweise einen weiteren Heizkessel, einen beheizten Handtuchhalter, eine Sommerküche mit separatem Heizkreis anschließen. All diese Arbeiten können auch unterwegs durchgeführt werden, ohne dass die Kesselausrüstung gestoppt werden muss, während die Beheizung des Gebäudes aufrechterhalten wird.\nWie installiere ich eine Feuerwaffe?\nDie optimale Version der Installation ist vertikal. Gewöhnlich sind im unteren Teil Kräne für die Ableitung von Wasser vorhanden. In demselben Teil setzen sich alle Trümmer, die im Heizsystem zirkulieren, ab. Öffnen Sie vorsichtig den Wasserhahn - und es geht ineinander über. Der heiße Wärmeträger wird dem oberen Teil zugeführt, während sich die Rückführleitung darunter befindet. Gleiches gilt für die Düsen zum Anschluss von Sekundärkreisen - sie sind in gleicher Weise montiert.\nEin typisches Beispiel ist der Kollektor "Sever-M5". Es arbeitet in Heizungsanlagen bis 70 kW. Die Stückkosten betragen etwa 9,5 Tausend Rubel.\nDie Hydraulikpistole im Heizsystem ist eine Verteilerhydraulik, die das Kühlmittel entlang mehrerer Konturen verteilt. Die Installation wird empfohlen, wenn die Kapazität des verwendeten Kessels mehr als 50 kW beträgt. Außerdem wird der Pfeil in komplexen verzweigten Systemen mit vielen Sekundärkreisen verwendet - er wird zum Ausgleichen benötigt. Sie können es selbst kaufen oder bauen.\nDer einfachste Weg, eine Waffe in der bereits fertiggestellten Fabrikleistung zu kaufen. Das einfachste Modell, zum Beispiel SINTEK ST-35 kostet 2.700 Rubel, wenn Sie direkt vom Hersteller nehmen. Es hält Druck bis 6 bar aus und kann in Heizungsanlagen mit einer Heizleistung von bis zu 35 kW eingebaut werden.\nDer Heizkollektor mit einer 5-Kreis-Hydropistole ist für die oben erwähnten verzweigten Systeme ausgelegt. Es kann an einen indirekten Heizungskessel, warme Böden im Bad, Küche und Flur sowie an drei Hauptkreisläufe angeschlossen werden - im Erdgeschoss, im Keller und auf dem Dachboden.\nWOODSTOKE 331 - zum Heizen von bis zu 70 kW pro 7 Kreisläufen. Die Kosten für das Gerät betragen 11 Tausend Rubel.\nWarme WGR 80 ist eine einfache Wasserpistole mit zwei Düsen und zwei Auslässen für den Anschluss der Entlüftung und des Wasserhahns. Die Kosten betragen 4000 Rubel. Das Modell kann in Heizungsanlagen bis 80 kW betrieben werden.\nProxima GS 32-1 - das Hydro-Gun ist in einem glänzenden Gehäuse gefertigt, da es aus Edelstahl gefertigt ist. Es ist für Heizsysteme bis 85 kW ausgelegt. Die Kosten betragen etwa 7-8 Tausend Rubel.\nGidruss BM ist eine ganze Reihe von Wasserpistolen für Heizsysteme mit einer Kapazität von 60 bis 150 kW. Sie bestehen aus hochwertigem Baustahl und halten einem Druck von bis zu 6 bar bei Temperaturen bis +110 Grad stand. Die Kosten variieren zwischen 9 und 30 Tausend Rubel.\nFertiggewehre - Tausende, es gibt eine große Auswahl.\nVorteile von Speicherwasserpistolen sind ziemlich offensichtlich. Sie zeichnen sich vor allem durch eine einwandfreie Verarbeitung aus. Das Gerät muss einem festen Druck widerstehen - bis zu 3-4 Atmosphären für autonome Heizung und bis zu 20-25 Atmosphären für die allgemeine Heizung. Es wird aus bewährten Stahlsorten hergestellt, die für den Bau von Heizgeräten und anderen Systemen entwickelt wurden.\nZweitens - Fabrikwasserpistolen sind bereits für den Einsatz in Heizungsanlagen mit einer bestimmten Leistung ausgelegt. Sie werden wiederholt verifiziert, so dass ihre Verwendung keine Unfälle verursacht. Außerdem werden die Geschäfte zusätzliche Ausrüstung für die Installation von Heizsystemen anbieten. Und die Garantie für Heizkessel und Heizkörper wird danach nicht beeinträchtigt.\nMontage von Selbstfahrlafetten\nDie Selbstorganisation erfolgt in mehreren Schritten:\nBerechnung der Feuerwaffe für Heizung.\nGeschweißte geerntete und berechnete Elemente.\nZur Berechnung sollten am besten spezialisierte Rechner verwendet werden, die viele Parameter berücksichtigen. Verwenden Sie im einfachsten Fall unsere Berechnungen.\nDer Innendurchmesser d hängt von der Kesselleistung P und der Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf Δt ab. Wir teilen die Leistung in Kilowatt durch die Temperaturdifferenz, extrahieren die Quadratwurzel aus der erhaltenen Zahl und multiplizieren den erhaltenen Wert mit 49 - wir erhalten den Durchmesser der Hydropistole. Die Höhe des Rohres beträgt 6 Durchmesser und der Abstand zwischen den Düsen ist doppelt so groß wie der Innendurchmesser des Rohres.\nIm Internet gibt es viele Zeichnungen von Hydro-Kanonen, sowohl einfache als auch kombiniert mit Sammlern. Sie ermöglichen es Ihnen, zu sammeln, was Sie brauchen, und mit minimalen Berechnungen. In jedem Fall raten Experten bei der Montage und Einführung eines hydraulischen Verteilers, zumindest etwas über das Auswuchten von Heizsystemen zu erfahren. Was die Heizsysteme von großen Gebäuden betrifft, so sollte hier die Aufgabe der Auswahl einer Hydropistole und des Ausgleichs der Heizung spezialisierten Spezialisten anvertraut werden.\nEs ist möglich, eine Hydropistole zum Heizen mit Polypropylenhänden zu montieren, aber es wird nicht empfohlen, dies zu tun - sie kann der Belastung nicht widerstehen, wenn sie in großen Heizsystemen verwendet wird. Dennoch üben viele Meister dies.\nHydrolux für Heizung: Funktionsprinzip, Zweck, Design\nValtec VT. VAR 00. max. Temperatur 120 ° C Die Kosten von 17 000 Rubel.\nHydraulikpistole (hydraulischer Abscheider, hydraulischer Pfeil) ist ein Heizsystemelement, das es ermöglicht, verschiedene Heizkreise miteinander zu verbinden. Der Separator unterstützt eine minimale Druckdifferenz zwischen den Kreisläufen, wodurch ein oder mehrere Kreisläufe abgeschaltet werden können, ohne den Druck in den übrigen Kreisläufen zu verändern. Mit anderen Worten, der Heizschüttler schließt die Wirkung der Wärmepumpenumwälzpumpen auf die Wärmepumpe aus und umgekehrt.\nWarum einen hydraulischen Pfeil benutzen?\nDer Standort der Heizungsanlage mit einer Wasserpistole.\nIn Heizungsanlagen, in denen zwei oder mehr Heizkreise (Heizkörper, Warmwasserschürze, warmer Fußboden, Warmwasser) vorhanden sind, sind die Kreisläufe in der Regel durch einen gemeinsamen Kollektor verbunden. In diesem Fall kann das Vorhandensein eines gemeinsamen Reservoirs zu folgenden Problemen führen:\nUmwälzpumpen jeder der Kreisläufe beeinflussen sich gegenseitig (besonders wenn die Pumpen unterschiedliche Leistungen haben). Um die Auswirkungen einer leistungsstärkeren Pumpe zu überwinden, muss eine Pumpe mit niedriger Leistung an ihrer Grenze arbeiten und mehr Strom verbrauchen, als unter "normalen" Bedingungen erforderlich ist. Zur gleichen Zeit, wenn sie an der Grenze ihrer Fähigkeiten arbeiten, werden die Pumpen bald versagen. Außerdem kann die Pumpe unter solchen Bedingungen nicht immer die erforderliche Kapazität bereitstellen;\nWarum wird es zum Heizen benötigt?\nSelbst wenn einer der Umwälzpumpe wurde Kotur ausgeschaltet wird, wird sein Heizkörper noch (unter dem Einfluss der verbleibenden Pumpen in dem Kühlmittelkreislauf bleibt abgeschaltet) erhitzt werden;\nSchwierigkeiten bei der Berechnung der Leistung von Pumpen für Kessel- und Heizkreise. Die Leistung der Kesselpumpe muss unter Berücksichtigung der Gesamtleistung der Wärmepumpen gewählt werden.\nAlle obigen Probleme können durch einen hydraulischen Zeiger gelöst werden.\nAnsicht des Pfeils von der Seite.\nDesign, Zweck und Funktionsprinzip des hydraulischen Pfeils\nGidrostrelka zum Heizen besteht aus Bronze oder Stahlkörper mit zwei Düsen für die Verbindung mit der Schaltung von Kessel (Düsenzufuhrleitung für Rücklaufwasser +) sowie mehrere Düsen (in der Regel 2) zum Verbinden der Wärmeverbraucherkreisen. An der Spitze des hydraulischen Abscheiders durch ein Kugelventil oder Absperrventil montierte automatisches Entlüftungsventil an der Unterseite des Drains (Entladung) Ventil. Im Inneren der Wasserpistole wird oft ein spezielles Gitter installiert, mit dem Sie kleine Luftblasen in den Luftauslass leiten können.\nDas Design des Valtec VT. VAR 00.\nDer hydraulische Pfeil zum Heizen erfüllt folgende Funktionen:\nAufrechterhaltung der hydraulischen Balance des Systems. Das Aktivieren / Deaktivieren eines der Kreise hat keinen Einfluss auf die hydraulischen Eigenschaften der anderen Kreise;\nGewährleistung der Sicherheit von gusseisernen Wärmetauschern für Kessel. Anwendung gidrostrelki Gusseisen erlaubt es, die Wärmetauscher von extremen Temperaturen (beispielsweise bei Wartungsarbeiten, wenn die Umwälzpumpe abgeschaltet wird, oder wenn erste Kessel gespeist) zu sichern. Wie wir wissen, wirkt sich eine starke Änderung der Temperatur des Kühlmittels negativ auf die Gusseisenwärmetauscher aus;\nBelüftungsöffnung. Das Heizsystem für Heizung funktioniert in Abhängigkeit von der Entfernung von Luft aus dem Heizsystem. Zu diesem Zweck befindet sich an der Oberseite der Vorrichtung eine Düse zum Anbringen einer automatischen Entlüftungsöffnung;\nKühlmittel auffüllen oder ablassen. Die Mehrzahl der fabrikmäßig hergestellten und unabhängig hergestellten hydraulischen Pfeile sind mit Ablassventilen ausgestattet, durch die das Kühlmittel aus dem System gefüllt oder abgelassen werden kann;\nReinigung des Systems von mechanischen Verunreinigungen. Niedrige Kühlmittelströmungsrate in dem hydraulischen Abscheider ist es eine ideale Vorrichtung für verschiedene mechanische Verunreinigungen zu sammeln (Skala, Zunder, Rost, Sand und andere. Slurry). Die festen Partikel, die durch das Heizsystem zirkulieren, sammeln sich allmählich im unteren Teil der Vorrichtung, wonach sie durch einen Ablasshahn entfernt werden können. Einige Modelle von Wasserpistolen können zusätzlich mit Magnetfängern ausgestattet werden, die Metallpartikel anlocken.\nSchema einer Heizungsanlage mit einem hydraulischen Abscheider.\nDer Prozess der Entfernung mechanischer Partikel durch einen Ablasshahn:\nSchalten Sie den Kessel und die Umwälzpumpen aus;\nNachdem das Kühlmittel abgekühlt ist, decken Sie den Rohrleitungsabschnitt ab, in dem sich der Ablasshahn befindet;\nAuf einen Ablasshahn setzen wir einen Schlauch mit einem geeigneten Durchmesser, oder, wenn es der Platz erlaubt, ersetzen wir einen Eimer oder einen anderen Behälter;\nWir öffnen den Wasserhahn, lassen das Kühlmittel ab, bis das saubere Wasser ohne Verschmutzung läuft;\nSchließen Sie den Ablasshahn und öffnen Sie dann den blockierten Abschnitt der Rohrleitung.\nWir abonnieren das System und starten das Gerät.\nSchiesshelm für Heizung: Was ist das und warum wird es benötigt?\nEin verzweigtes Heizsystem mit mehreren Schaltkreisen mit all seinen Multitasking-Funktionen hat einen gravierenden Nachteil: Es ist nicht in der Lage, Wärme entlang der Konturen stabil zu verteilen und sich schnell an die Änderung der Parameter ihrer Arbeit anzupassen. Als Folge davon ist das System sehr oft unausgewogen. Lösen Sie das Problem kann nur ein Gerät - der Hydrant. Warum ist es so nützlich und warum? Um alle wichtigen Punkte zu klären, werden wir das Gerät genauer kennenlernen: was es ist, wie es funktioniert, was seine Arten sind und in welchen Situationen es empfohlen wird. Und dann lernen wir dank der Mini-Anleitung und dem Video, wie man eine selbstfahrende Waffe mit eigenen Händen macht.\nHydraulikpistole ist eine einfache hydraulische Puffer in Form einer Röhre mit mehreren Düsen. Ein Vorteil wird von hitzebeständigem Stahl erhalten. Hydro Separator beinhaltet folgende obligatorische Komponenten:\nseitliche Abzweigrohre für den Rückfluss;\nLuftauslass am oberen Ende;\nder Abfluss befindet sich am unteren Ende.\nDie Schusswaffe wird durch die Versorgungsleitungen mit den Versorgungsleitungen des Systems und durch die Rückführleitungen mit der Rückleitung verbunden. Der Luftauslass beseitigt überschüssige Luft, die sich während des Betriebs des Heizsystems regelmäßig in der oberen Zone des Separators ansammelt. Der Luftauslass kann entweder automatisch oder mechanisch sein - in Form eines Majewski-Krans. Ein Abfluss ist notwendig, um die Schlammablagerungen, die sich am Boden des Geräts ansammeln, systematisch zu entfernen. Im Inneren des Gerätes sind keine Bänder oder Spulen - die Röhre ist hohl.\nWie der Schütze arbeitet\nDas Hauptmerkmal der Funktionsweise der Wasserpistole besteht darin, die Kühlmittelströme entlang verschiedener Konturen des Heizsystems zu verteilen. Das Gerät kann in drei Schaltkreisen arbeiten.\nSchema 1: Der Wärmeträger wird direkt vom Heizkessel zum Heizsystem geleitet, dann werden die Pumpen durch die Kreisläufe beschleunigt und fließen durch die Pistole zum Kessel zurück. In diesem Fall wird der gleiche Kühlmittelstrom durch den Kessel und durch das Heizsystem beobachtet.\nSchema Nr. 2: Das Wärmeträgermedium durch den Hydroschild bewegt sich von der Rücklaufleitung zur Zufuhrleitung. Dieses Schema findet statt, wenn ein Kessel mit geringer Kapazität mit Leitungen mit kleinem Durchmesser verwendet wird. Es wird angenommen, dass der Durchfluss durch das Heizsystem größer ist als durch den Heizkessel.\nWichtig! Bei der zweiten Regelung arbeitet der Kessel an der Kapazitätsgrenze, was sich sowohl auf die Lebensdauer als auch auf die Qualität des Kühlmittelkreislaufs negativ auswirkt, daher ist diese Betriebsart des Systems absolut nicht erlaubt.\nSchema Nr. 3: Das Heizmedium in einem kleinen Volumen wird durch die Hydropistole von der Versorgungsleitung zur Rückleitung bewegt. Der Rücklauf geht in den beheizten Kessel, was seine Effizienz erhöht. Dieses Schema geht davon aus, dass der Wärmefluss durch den Kessel höher ist als durch das Heizsystem.\nDie korrekteste und effektivste Version der Hydro-Kanone ist Schema Nr. 3.\nWarum brauchst du einen Richtschützen?\nDie Hauptaufgabe dieses Gerätes ist es, den Betrieb der Heizungsanlage mit mehreren Kreisläufen gleichzeitig zu stabilisieren. Wenn das Haus mehr als ein Stockwerk hat und jedes über Batterien und warme Böden verfügt und das Wasser vom Kessel erwärmt wird, kann man mit vollem Vertrauen über die erhöhte Strömung des Kühlmittels sprechen. In solch einem leistungsstarken System können hoher dynamischer Druck und Probleme beim Pumpen des Kühlmittels nicht vermieden werden, und dies ist mit unausgewogener Ausrüstung behaftet. Um Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, das Heizsystem und den Heizkessel direkt zu teilen und auch den dynamischen Einfluss der Kreisläufe gegeneinander zu neutralisieren - hier kommt eine spezielle Hydropistole zum Einsatz.\nOhne hydraulischen Trenner ist dies in folgenden Situationen nicht möglich:\nEin Kessel vom Wandtyp dient einem verzweigten System mit erhöhten Kühlmittelströmungsraten.\nZwei Wandkessel dienen demselben verzweigten kombinierten System.\nEin leistungsstarkes System wird von zwei Kesseln bedient: einer Wand und einem Bodentyp.\nUnter anderem können wir die Vorteile einer Wasserpistole erwähnen:\nAusschluss von Interferenzen verschiedener Funktionskreise des Heizsystems;\nAusrichtung des hydrodynamischen Gleichgewichts des Systems;\nMöglichkeit, zusätzliche Heizkomponenten ohne negative Folgen anzuschließen;\nWie man eine Wasserpistole wählt\nUm die richtige Hydropistole auszuwählen, ist es notwendig, ihre Typen und grundlegenden Funktionsparameter des Heizsystems, für das sie gekauft wurde, zu verstehen.\nHydro-Separatoren werden durch mehrere Indikatoren klassifiziert:\nnach Art des Abschnitts - rund und quadratisch;\ndurch die Anzahl der Vor- und Rückleitungszweige - Geräte mit vier, sechs oder acht Ein- / Ausgängen;\ndurch Verfahren zum Zuführen und Entfernen von Kühlmittel;\nauf der Position der Düsen - mit der Anordnung von einer Achse oder abwechselnd.\nBevor Sie in den Laden gehen, müssen Sie die zwei wichtigsten Parameter Ihres Heizsystems berechnen:\nPower - die Summe der Wärmeleistung von absolut allen Stromkreisen;\nKühlmittelmenge, die durch das System gepumpt wird.\nVergleichen Sie diese Daten mit den Betriebsparametern der geschätzten Wasserpistolen - alle technischen Informationen zu den Trennvorrichtungen finden Sie in den zugehörigen Pässen.\nWie man eine Wasserpistole macht\nWenn Sie kein Geld für die Waffe ausgeben wollen, können Sie versuchen, es selbst zu machen. Hier geht es vor allem darum, eine Reihe von Berechnungen richtig durchzuführen und die Fähigkeiten des Gas- oder Elektroschweißens zu besitzen.\nBestimmen Sie zunächst die optimalen Abmessungen des Rohrhydraulikabscheiders:\nInnendurchmesser: teilen Sie die Summe aller Kapazitäten von Heizkesseln in kW durch die Temperaturdifferenz von Durchfluss und Rücklauf, entfernen Sie die Quadratwurzel aus dem erhaltenen Parameter, und multiplizieren Sie dann den letzten Wert mit 49;\nHöhe: multiplizieren Sie den Innendurchmesser mit sechs.\nAbstand zwischen den Düsen: Multiplizieren Sie den Innendurchmesser mit zwei.\nZeichnen Sie anhand der berechneten Parameter eine Zeichnung des zukünftigen Schusses. Bereiten Sie dann ein Stahlrohr mit rundem oder quadratischem Querschnitt vor, das den berechneten Werten entspricht, und verschweißen Sie die erforderliche Anzahl von Abzweigrohren mit Gewindeverbindungen.\nRat. Es wird nicht empfohlen, eine Schrotflinte aus Polypropylen herzustellen - Polymere können erhöhten Temperaturen des Heizkessels nicht standhalten, was zu einem schnellen Versagen führt.\nWie Sie sehen können, wenn das Haus ein kompliziertes Heizungssystem hat, das große Flächen versorgt, gibt es keine Möglichkeit, auf eine Wasserpistole zu verzichten. Glücklicherweise ist dieses Gerät trotz des komplizierten Prinzips der Arbeit und vieler Aufgaben auf konstruktive Weise ziemlich einfach, so dass es wirklich möglich ist, es selbst zu tun. Sie haben also immer die Wahl: Entweder kaufen Sie eine Wasserpistole oder vertrauen Sie Ihren eigenen Fähigkeiten.\nHydrolux für Heizsysteme\nBei der Schaffung eines autonomen Heizsystems ist eines der wichtigsten Probleme immer die sorgfältige Abwägung seiner Arbeit. Es muss sichergestellt werden, dass alle Geräte und Knoten sozusagen "unisono" wirken, so dass jeder von ihnen seine spezifische Aufgabe voll und ganz bewältigen kann, gleichzeitig aber sein Funktionieren sich nicht negativ auf andere auswirkt. Diese Aufgabe erscheint sehr schwierig, insbesondere wenn ein komplexes verzweigtes Heizsystem mit vielen endlichen Wärmeübertragungsschaltungen geschaffen wird.\nOft haben solche Kreisläufe eigene thermostatische Regelkreise, deren Temperaturgradienten sich durch die Kapazität und den notwendigen Füllstand des Kühlmitteldrucks stark unterscheiden. Wie kann man diese Vielfalt mit einem einzigen System verbinden, das als ein einziger "Organismus" funktionieren würde? Es stellt sich heraus, dass es eine ziemlich einfache und sehr effektive Lösung gibt. Es ist ein hydraulischer Abscheider, oder wie es oft genannt wird - eine Hydropistole für Heizsysteme.\nIn dieser Veröffentlichung werden wir uns überlegen, warum es notwendig ist, wie das Wassergeschütz funktioniert und wie es funktioniert, welche Vorteile es bietet. Für die wissbegierigsten Leser werden Informationen zur Verfügung gestellt, die eine unabhängige Berechnung der Hydropistole ermöglichen.\nWas ist der Zweck der Hydro-Pistole für das Heizsystem?\nDen Zweck des hydraulischen Abscheiders zu verstehen, wird viel einfacher sein, wenn Sie den Betrieb eines autonomen Heizsystems betrachten, das mit den einfachsten Schemata beginnt und sie allmählich kompliziert.\nAlso, das einfachste Schema der Erwärmung mit der erzwungenen Zirkulation des Kühlmittels.\nSicherlich sind dieses Bild und nachfolgende Schemata mit beträchtlicher Vereinfachung angegeben - einige wichtige Elemente des Heizsystems (zum Beispiel das Ausdehnungsgefäß) sind nicht gezeigt, die nicht grundsätzlich sind, um den Zweck des hydraulischen Abscheiders zu berücksichtigen.\nVereinfachte Darstellung eines konventionellen Heizsystems mit Zwangsumlauf\nК - Heizkessel;\nP - Heizkörper oder andere Hochtemperatur-Wärmeübertrager (Konvektoren). In der Einzahl "kollektiv" gezeigt - tatsächlich kann ihre Anzahl natürlich verschieden sein. In diesem Fall ist es wichtig, dass sich alle auf einer geschlossenen Schleife befinden.\nH - Pumpe, die für die Zirkulation des Kühlmittels im allgemeinen Heizkreis sorgt.\nDie richtige Wahl der Zirkulationspumpe unter Berücksichtigung der notwendigen Wärmekapazität des Heizsystems, der Länge der Kreisläufe und der Eigenschaften der Wärmetauscher ermöglicht es, einen stabilen, ausgewogenen Betrieb des gesamten Schemas ohne zusätzliche Knoten zu gewährleisten.\n(Es sollte sofort darauf hingewiesen werden, dass in einigen Fällen, auch in einem so einfachen Schema, die Installation einer Wasserpistole erforderlich ist - dies wird im Folgenden auch im Text beschrieben).\nWie wähle ich die richtige Pumpe für das Heizsystem?\nEin System mit erzwungener Zirkulation ist immer vorteilhaft für seine Flexibilität hinsichtlich der Einstellung der Betriebsmodi hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz des Betriebs. Hauptsache ist, die richtige Umwälzpumpe nach ihren technischen Eigenschaften zu wählen. Darüber ausführlicher - in einem speziellen Artikel des Portals.\nDas oben gezeigte Heizschema ist gut für ein kleines Haus. Aber wenn das Gebäude groß ist und darüber hinaus zwei oder mehr Ebenen hat, dann erhöht sich die Komplexität des Systems erheblich.\nIn einem komplexen Heizsystem ist die Hinlänglichkeit einer Umwälzpumpe sehr zweifelhaft\nIn solchen Fällen wird üblicherweise eine Kollektorschaltung zur Verbindung verschiedener Schaltungen verwendet. An den gemeinsamen Kollektor (Cl) kann angeschlossen werden:\nP - die gleichen Hochtemperatur-Schaltungen mit Strahlern, und es kann mehrere solcher Schaltungen unterschiedlicher Länge, Verzweigung und mit einer anderen Anzahl von Wärmetauschvorrichtungen sein.\nSTP - Wassersysteme "warme Böden". Und hier schon - mit der Bereitstellung einer "umgekehrten" Beimischung sind völlig andere Anforderungen an die Kühlmitteltemperatur, dh Qualitätsregelung, notwendig. Die Länge der verlegten Rohre des "warmen Fußbodens" kann die Länge der Hochtemperaturkreisläufe um ein Vielfaches überschreiten, das heißt, der hydraulische Widerstand wird ebenfalls viel höher sein.\nБгвс - diese Abkürzung markiert einen indirekten Heizkessel, der den Betrieb eines autonomen Warmwasserversorgungssystems gewährleistet. Und wieder - ganz andere Anforderungen, um die Zirkulation des Kühlmittels durch ihn sicherzustellen. Zusätzlich wird die Steuerung der Wassererwärmung im Kessel meistens durch Ein- und Ausschalten dieser Zirkulation durchgeführt.\nSelbst ein unerfahrener Leser sollte berechtigte Zweifel haben, ob eine einzelne Pumpe mit diesem vielseitigen System umgehen kann. Offensichtlich nicht. Selbst wenn Sie ein Modell mit erhöhter Produktivität kaufen, wird das Problem nicht gelöst. Darüber hinaus wirkt sich dies negativ auf den Betrieb des Kessels aus - um die Parameter des zulässigen Durchflusses und des vom Hersteller auferlegten Drucks überzubewerten - dies bedeutet eine Verringerung der Lebensdauer von teuren Geräten.\nDarüber hinaus unterscheidet sich jede der angeschlossenen Schaltungen auch durch ihre eigene Leistung und den notwendigen Kopf. Das heißt, Konsistenz in der simultanen Operation - wird nicht.\nEs scheint - die Leistung ist offensichtlich - jedem der Kreisläufe eine "persönliche" Umwälzpumpe zu geben, die in ihren Eigenschaften die spezifischen Anforderungen eines bestimmten Teilbereichs des Systems erfüllen würde.\nEinfache Installation einzelner Pumpen für verschiedene Funktionen des Systems - es löst das Problem nicht!\nAber es stellt sich heraus, dass eine solche Maßnahme das Problem überhaupt nicht löst. Im Gegensatz dazu verschärfen Unterschiede in den Parametern einzelner Konturen das Ungleichgewicht eines solchen Schemas, und bei anderen Erscheinungsformen können beträchtliche Probleme auftreten.\nDamit alle Schaltungen korrekt funktionieren, ist die exakte Konsistenz aller installierten Umwälzpumpen erforderlich. Und dies kann zumindest nicht aus der Überlegung, dass bei solchen Systemen mit quantitativer und qualitativer Regelung der Heizleistung, die aktuelle Produktivität und der Druck Variablen sind.\nZum Beispiel gibt es eine gewisse Stabilität im Betrieb des Systems. Aber irgendwann auf einer der Konturen des warmen Bodens erreichte die maximale Hitze. Das eingestellte Thermostatventil schließt die Strömung des Kühlmittels von außen bis zum Minimum oder schließt diese sogar vollständig ab, und der Kreislauf wird in einem geschlossenen Kreis ausgeführt. Ein anderes ähnliches Beispiel ist, dass ein Heißwassereinlasssystem aus dem Heißwasserversorgungssystem genommen wird, anstatt dass ein Kaltwassereinlass in den Tank eintritt und die Pumpe dieses Kreislaufs automatisch gestartet wird, um den Temperaturabfall in dem Kessel zu kompensieren.\nJede dieser oder ähnliche Situationen wird notwendigerweise zu einer gegenseitigen Beeinflussung anderer Konturen führen. Dies äußert sich in Druckspitzen, im Auftreten von "parasitären" Strömungen, in Überschreitungen der zulässigen Temperaturen auf "warmen Böden", in der vollständigen Blockierung einzelner Konturen usw. Varianten können unterschiedlich sein, aber eindeutig - negativ. In jedem Fall wird das System nicht mehr handhabbar.\nDie Pumpe, die in der Verrohrung des Kessels (HK) steht, was in erster Linie dieses "Rucken" des Systems beeinflussen wird, wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Und noch schlimmer - solche Sprünge werden absolut unnötige häufige Zyklen des An- und Abfahrens des Kessels selbst verursachen, was seine vom Hersteller festgelegte Betriebsressource erheblich reduzieren wird.\nDer Verteiler wirkt als ein Separator für die Hydrauliksysteme von jedem der Systemkreise. Und wenn Sie noch "Autonomie" und die Kontur des Kessels geben? Das heißt, zu einer solchen Position zu kommen, in der der Boiler das notwendige Volumen des erwärmten Kühlmittels geschaffen hat, aber jeder der Kreisläufe könnte genau so viel aufnehmen, wie es momentan benötigt wird.\nDies ist eine durchaus machbare Aufgabe, wenn wir aus dem allgemeinen Schema einen "kleinen" Kesselkreis auswählen. Genau diese Funktion erfüllt ein hydraulischer Abscheider, der anders als Wasserpistole bezeichnet wird (im Schema - HS). Dieser Name wurde anscheinend analog zu den Eisenbahnpfeilen festgelegt - er kann den Kühlmittelfluss in die Richtung umlenken, die derzeit benötigt wird.\nEin kleines und unkompliziertes, scheint es, zu ergänzen, und die koordinierte Arbeit des Systems wird radikal verändert\nDie Einrichtung eines herkömmlichen hydraulischen Abscheiders ist äußerst einfach. Dies ist ein kleiner Behälter mit rundem oder rechteckigem Querschnitt, der von den Enden her verschlossen ist und in den Düsenpaare - zum Anschluss an den Kessel und separat - zum Kollektor (oder direkt zum Heizkreis) eingeführt werden.\nDas Gerät einer Wasserpistole: Es ist wahrscheinlich unmöglich, sich etwas Einfacheres einfallen zu lassen. Und zur gleichen Zeit - das Schema ist äußerst effektiv!\nTatsächlich werden zwei (oder mehr) vollständig unabhängige Schaltungen gebildet. Ja, sie sind durch Wärmeübertragung miteinander verbunden, aber hier bleibt die Zirkulation in jedem von ihnen erhalten, optimal geeignet für spezifische Bedingungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das heißt, der Fluss (nennen wir es bedingt Q) des Kühlmittels, und der erzeugte Kopf (N) - in jeder der geteilten Konturen - sein eigenes.\nZirkulationsströme im "kleinen" Kreislauf des Kessels und in den Heizkreisen werden unabhängig und beeinflussen sich nicht gegenseitig\nIn der Regel sind die Leistungsindikatoren im Kesselkreis stabil (QK) - die Umwälzpumpe arbeitet in der vorgegebenen optimalen Betriebsart, am "sparsamsten" für die Kesselausrüstung. Der Querschnitt des Abscheiders selbst sorgt für einen minimalen hydraulischen Widerstand im "kleinen" Kreislauf, der die Zirkulation in ihm völlig unabhängig von den Prozessen macht, die derzeit in anderen Teilen des Heizsystems stattfinden. Diese Betriebsart des Kessels, ohne Drucksprünge, ohne wiederholtes häufiges Starten und Stoppen, ist eine Garantie für den langfristigen störungsfreien Betrieb.\nWie funktioniert die Feuerwaffe im Heizsystem?\nDrei Hauptbetriebsarten des hydraulischen Abscheiders\nWenn man die verschiedenen Zwischenvarianten nicht berücksichtigt, kann das Schema der Wirkung der Hydropistole erschöpfend durch drei Hauptbetriebsarten beschrieben werden:\nDas System ist praktisch im Gleichgewicht. Der Verbrauch des "kleinen" Kesselkreises unterscheidet sich praktisch nicht vom Gesamtwert der Durchflussmengen aller an den Kollektor oder direkt an die Wasserpistole angeschlossenen Kreisläufe (Qk = Qo).\nGleichgewichtsposition des Systems. In der Praxis ist dies äußerst selten, insbesondere wenn das System mehrere unabhängige Heizkreise enthält\nDer Wärmeträger bleibt nicht in der Hydropistole, sondern durchquert ihn horizontal, praktisch ohne eine vertikale Bewegung zu erzeugen.\nDie Temperatur des Kühlmittels an den Lieferdüsen (T1 und T2) ist gleich. Das Gleiche gilt natürlich auch für die an den "Return" (T3 und T4) angeschlossenen Abzweigleitungen.\nIn diesem Modus hat der Richtschütze tatsächlich keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Systems. Eine solche Gleichgewichtslage ist jedoch ein äußerst seltenes Phänomen, das nur gelegentlich zu beobachten ist, da sich die Anfangsparameter des Systems immer dynamisch ändern - dies ist die Grundlage für das gesamte System der thermostatischen Regelung.\nIm Moment hat sich herausgestellt, dass der Gesamtdurchfluss an den Heizkreisen den Durchfluss im Kesselkreis übersteigt (Qk T2, T3 = T4).\nDiese Funktionsweise des hydraulischen Abscheiders ist in der Tat die Hauptsache - in einem gut geplanten und ordnungsgemäß installierten Heizsystem wird es die vorherrschende sein.\nEin solcher Betriebsmodus in einem gut funktionierenden Heizsystem wird vorherrschend sein\nDie Strömungsrate des Kühlmittels in dem "kleinen" Kreislauf übersteigt den analogen Gesamtwert an dem Kollektor, oder mit anderen Worten, der "Bedarf" für das erforderliche Volumen wurde niedriger als der "Vorrat". (Qk> Qo).\n- Thermostatische Regelungseinrichtungen an den Kreisläufen reduzierten oder unterbrachen sogar zeitweilig den Kühlmittelfluss von dem Versorgungsverteiler zu den Wärmetauschvorrichtungen.\n- Die Temperatur im indirekten Heizkessel hat ein Maximum erreicht, und die Warmwasseraufnahme ist für lange Zeit nicht passiert - die Zirkulation durch den Kessel wird gestoppt.\n- Separate Heizkörper oder sogar Stromkreise für einige Zeit oder für lange Zeit (die Notwendigkeit der Vorbeugung oder Reparatur, es besteht keine Notwendigkeit, vorübergehend unbenutzte Räume und andere Gründe zu heizen).\n- Das Heizsystem wird stufenweise aktiviert, wobei einzelne Kreisläufe allmählich einbezogen werden.\nKeiner der oben genannten Gründe wird die Gesamtfunktionalität des Heizsystems negativ beeinflussen. Der Überschuss des Volumens des Kühlmittels durch eine vertikale Abwärtsströmung wird einfach zum "Rücklauf" der kleinen Kontur gehen. In der Tat wird der Boiler ein etwas übermäßiges Volumen bereitstellen, und jede der Schaltungen, die mit dem Sammler oder direkt mit den Schüssen verbunden sind, wird genau so viel aufnehmen, wie es momentan benötigt wird.\nTemperaturausgleich in dieser Betriebsart: T1 = T2, T3> T4.\nZusätzliche Merkmale der Hydropistole\nZusätzlich zu den obigen Betriebsmodi kann die Wasserpistole mehrere nützlichere Funktionen ausführen.\nNach dem Eintritt in den Hauptzylinder des hydraulischen Abscheiders sinkt aufgrund einer starken Volumenvergrößerung die Durchflussmenge. Dies trägt zum Absetzen von unlöslichen Suspensionen bei, die bei der Bewegung durch Rohre und Heizkörper im Kühlmittel auftreten können. Der Boden der Wasserpistole ist oft Kran montiert, um periodisch aus dem System angesammelten Sediment abfließen.\nDer gleiche Grund - eine starke Abnahme der Durchflussrate - ermöglicht es, Gasblasen von der Flüssigkeit zu trennen. Es ist klar, dass die Systemlüftungsschlitze sind in der Regel in der Sicherheitsgruppe und die Entlüftungsschraube am Kühler vorgesehen, aber der zusätzlichen Separator - schadet nie, vor allem am Ausgang des Kessels, wo die Gasbildung bei hohen Temperatur kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.\nHydraulische Abscheider Fabrik Produktion - von oben gibt es eine automatische Entlüftung, und von unten - ein Kran, um den angesammelten Schlamm zu entfernen\nHersteller von Heizgeräten bei der Herstellung von hydraulischen Separatoren bieten sogar spezielle Gitter im Hauptzylinder - so ist die Trennung qualitativ besser. Nun, oben auf der Pistole ist in diesem Fall eine automatische Entlüftung installiert.\nZu Beginn des Artikels wurde gesagt, dass selbst in der einfachsten Heizungsanlage ein Hydroschütze eine nützliche Rolle spielen kann. Dies gilt für Anlagen, die mit Kesseln mit einem gusseisernen Wärmetauscher ausgestattet sind.\nMit all den Vorteilen von Gusseisen hat dieses Metall die "Achillesferse": Wegen seiner Zerbrechlichkeit mag es keine mechanischen oder thermischen Schläge. Ein scharfer Temperaturabfall, wenn kaltes Wasser in den Wärmeaustauschereinlass eintritt und die Indikatoren im Bereich des Flammeneffekts um ein Vielfaches höher sind, können zum Auftreten von Rissen führen. Daher sollte diese kritische Periode der "Beschleunigung" minimiert werden.\nDies wird durch einen hydraulischen Abscheider unterstützt. Das Aufheizen eines kleinen Volumens in der "kleinen" Schaltung, wenn das System gestartet wird, wird nicht viel Zeit benötigen. Auf diese Weise ist es möglich, die Zirkulation in den anderen Wärmeaustausch-Zwingern durchgängig zu öffnen.\nInteressant ist, dass einige Hersteller von Kesselanlagen mit gusseisernen Wärmetauschern dieses Thema in der Betriebsanleitung direkt festlegen. Der Anschluss eines solchen Kessels direkt an den Kollektor kann durchaus zur Weigerung des Herstellers führen, seine Gewährleistungsverpflichtungen zu erfüllen.\nGrundlegende Parameter des hydraulischen Abscheiders\nSo haben wir gesehen, dass die Grundkonstruktion des hydraulischen Abscheiders sehr einfach ist. Zugegeben, die Rede war und bleibt vor allem die "klassische" Gestaltung dieses Systemelements - ein vertikaler Zylinder in den seitlichen Abzweigrohren. Fakt ist, dass es im Bereich von Geschäften und Handwerkern oft komplexere Modelle gibt, zum Beispiel sofort mit einem Sammler kombiniert. Es stimmt, das ändert weder das Arbeitsprinzip noch die grundlegenden Größenverhältnisse des Separators.\nEs ist derselbe Hydro-Kanone, einfach strukturell bereits integriert mit dem Kollektor\nTrotz der Einfachheit des Geräts müssen die Parameter des hydraulischen Abscheiders immer noch bestimmte Anforderungen erfüllen. Und wenn der Meister des Hauses, der gute Schlosser- und Schweißerfähigkeiten hat, eine Waffe selbst herstellen wird, sollte er wissen, woraus er bauen soll.\nAchtung bitte! Alle unten aufgeführten Rohrdurchmesser sind nicht äußerer, sondern innerer Durchmesser, dh bedingter Durchgang!\nDer "klassische" Aufbau einer konventionellen Wasserpistole basiert auf der "Regel der drei Durchmesser". Das heißt, der Durchmesser der Düsen ist dreimal kleiner als der Durchmesser des Hauptzylinders des Separators. Die Äste sind diametral gegenüberliegend und ihre Anordnung entlang der Höhe der Hydropistole ist ebenfalls an den Basisdurchmesser gebunden. Dies wird in der folgenden Abbildung deutlicher gezeigt:\nDieses Schema des hydraulischen Abscheiders gilt als "klassisch"\nEine gewisse Änderung in der Anordnung der Düsen wird ebenfalls praktiziert - eine Art "Leiter". In diesem Fall erhält die Schaltung die folgende Form:\nEin leicht modifiziertes Schema - mit einer gestuften Position der Düsen\nDiese Änderung zielt hauptsächlich auf eine effizientere Entfernung von Gas und unlöslichem Sediment ab. Beim Durchlaufen der Zuleitung hilft eine kleine Veränderung der Strömungsrichtung des Wärmeträgermediums in einem Zickzack-Down, Gasblasen besser zu entfernen. Bei der umgekehrten Strömung hingegen ist die Stufe hoch, und dies erleichtert das Entfernen von festen Einschlüssen. Und außerdem trägt diese Anordnung zu einer besseren Mischung der Ströme bei.\nUnd woher kamen diese Proportionen? Sie werden ausgewählt, um eine vertikale Strömungsrate (aufsteigend oder absteigend) im Bereich von 0,1 bis 0,2 Meter pro Sekunde bereitzustellen. Es ist unmöglich, diese Schwelle zu überschreiten.\nJe geringer die vertikale Strömungsgeschwindigkeit ist, desto effektiver ist die Trennung von Luft und Schlamm. Aber das ist nicht einmal der Hauptgrund. Je langsamer die Bewegung ist - je besser, desto vollständiger ist die Vermischung der Strömungen mit unterschiedlichen Temperaturen. Dadurch bildet sich entlang der Höhe der Hydropistole ein Temperaturgefälle, das auch "in Betrieb genommen" werden kann.\nWenn das Heizsystem Schaltungen mit unterschiedlichen Temperaturbedingungen enthält, dann ist es sinnvoll, sogar eine Wasserpistole zu verwenden, die als Kollektor wirkt, und an verschiedenen Düsenpaaren wird eine eigene Temperaturspitze vorhanden sein. Dies reduziert die Belastung der thermostatischen Geräte erheblich, macht das gesamte System überschaubarer, effizienter und wirtschaftlicher.\nFür Liebhaber der unabhängigen Produktion - unter dem empfohlenen Montage befindet sich gidrostrelki, ein solches System mit drei verschiedenen Temperaturen Ausgänge zu den Heizkreisen. Je näher das Paar von Rohren in Richtung des Zentrums, desto kleiner ist der Temperaturunterschied in der Versorgungsleitung und die kleinere Temperaturdifferenz in der Vor- und Rücklaufleitungen. Zum Beispiel kann der Kühle optimale Modus - 75 Grad in der Beschickung zu der Differenz & Delta; t = 20 ° C, und für einen warmen Boden genügt 40 ÷ 45 mit & Delta; t = 5 ° C\nHydroshoot, der als Kollektor mit einem Temperaturgradienten in der Höhe wirkt\nWenn Sie sich Veröffentlichungen zum Heizsystem ansehen, sehen Sie, dass auch die hydraulischen Teiler der horizontalen Anordnung verwendet werden. In solchen Fällen besteht natürlich keine Frage der Trennung von Luft oder Schlamm. Und die Anordnung der Düsen kann sich erheblich unterscheiden - für eine effiziente Konvektion des Kühlmittels werden häufig Schemata verwendet, sogar in der entgegengesetzten Richtung der Flüsse der "kleinen" und Heizkreise. Einige ähnliche Beispiele sind in der Abbildung angegeben:\nVarianten für den Aufbau eines horizontal liegenden hydraulischen Abscheiders\nFalls gewünscht, ist es möglich, einen solchen hydraulischen Abscheider zum Beispiel aus Gründen einer kompakteren Anordnung der Ausrüstung in dem Kesselraum herzustellen. Die entgegengesetzte Richtung der Strömungen macht es übrigens möglich, den Durchmesser der Rohre etwas zu verringern. Gleichzeitig müssen jedoch einige Anforderungen an die Konstruktion beachtet werden:\n- Zwischen den Düsen eines Kreislaufs (egal welcher Art) muss ein Abstand von mindestens 4d eingehalten werden.\n- Bei der Anwendung der ersten Regel ist zu beachten, dass bei einem Durchmesser von weniger als 50 mm (was sehr häufig vorkommt) der Abstand nicht kleiner als 200 mm sein sollte.\nAbschließend die Berücksichtigung der Konstruktion des hydraulischen Pfeils, können Sie folgendes hinzufügen. Heimwerker machen solche Geräte oft sogar aus Polypropylenrohren. Gleichzeitig weichen sie von den "Kanonen" des Layouts ab und führen beispielsweise einen Separator in Form eines Gitters durch. Mit dieser Vorgehensweise ist es durchaus möglich, aus Rohren mit einem Durchmesser von 32 mm eine Aufnahme zu machen. In Bezug auf die Qualität des Mischens wird dieses Design dem Einzelfall unterlegen sein.\nDiese Konstruktion des hydraulischen Abscheiders hat auch ein "Existenzrecht"\nSie können auch ziemlich "exotische" Designs finden. So hat einer der Meister als Hydro-Kanonier zwei Teile eines konventionellen Gusseisenheizkörpers eingebaut. Keine Worte - mit der Aufgabe der hydraulischen Trennung der Strömung eines solchen Geräts ist durchaus überschaubar. Ein solcher Ansatz erfordert jedoch eine sehr zuverlässige Wärmeisolierung der Vorrichtung, da ansonsten ein völlig unproduktiver Wärmeverlust auftritt.\nBerechnung der Parameter des "klassischen"\nDie oben vorgeschlagenen Regelungen sind wunderbar. Aber wie genau die spezifischen Werte der gleichen D und d zu bestimmen?\nWir bieten zwei Berechnungsvarianten an. Der erste basiert auf der Kraft des Heizsystems. Die zweite - auf die Leistung der Umwälzpumpen im Kesselkreislauf und in allen Wärmetauschern installiert.\nBelästigen Sie den interessierten Leser nicht mit einer Reihe von Formeln. Es ist besser, ihm die Möglichkeit zu bieten, die unten aufgeführten Online-Rechner zu verwenden, die die notwendigen Berechnungen schnell und genau durchführen. Das Ergebnis wird in Millimetern angegeben - die empfohlenen Mindestdurchmesser der Rohre für die Herstellung des Schalthebels und die Verbindung der Konturen. Weiter - gemäß den in der Veröffentlichung vorgeschlagenen Schemata bleibt es übrig, die verbleibenden Dimensionen zu bestimmen.\nRechner zur Berechnung der Parameter des hydraulischen Abscheiders anhand der Kesselleistung\nIn den Feldern der Dateneingabe müssen Sie angeben:\nDie maximale Auslegungsleistung des Heizsystems.\nDie Betriebstemperatur des "kleinen" Kreislaufs, dh die Temperatur in der Versorgung und "Rücklauf" direkt in der Nähe des Heizkessels.\nRechner zur Berechnung der Parameter des hydraulischen Abscheiders basierend auf der Leistung der Umwälzpumpen\nDie Ausgangsdaten sind:\nDie gewünschte Geschwindigkeit der vertikalen Strömung der Strömung im Shifter.\nDie Leistung aller Pumpen, die den Betrieb von "großen" Warmwasserheizkreisen ermöglichen, die an den hydraulischen Abscheider angeschlossen sind.\nDie Leistung der Pumpe ist ein "kleiner" Kreislauf, dh der Betrieb des Kessels wird sichergestellt. Wenn zwei Kessel im System installiert sind und angenommen wird, dass sie gleichzeitig angeschlossen werden können, muss die Kapazität beider Pumpen angegeben werden. Wenn die gepaarte Arbeit nicht geplant ist, wird die produktivste Pumpe angezeigt.\nBitte beachten Sie: Modelle von Umwälzpumpen verschiedener Marken können Leistungsparameter haben, die entweder in Kubikmeter pro Stunde oder in Liter pro Minute ausgedrückt werden. Zur Bequemlichkeit des Benutzers ist es möglich, die erforderlichen Maßeinheiten auszuwählen. Sie müssen natürlich für alle an der Berechnung beteiligten Pumpen gleich sein.\nVorteile der Verwendung eines hydraulischen Abscheiders\nAbschließend sei noch einmal auf die Vorteile hingewiesen, die der Einbau eines unkomplizierten und kostengünstigen Gerätes - des hydraulischen Abscheiders - in das Heizsystem hat:\nGleichen Sie den Betrieb des Kessels aus. Die Durchflussrate des Wärmeträgers durch seinen Wärmetauscher ist immer stabil, ohne Druck- und Temperatursprünge. Die Haltbarkeit des Kessels von diesem erhöht sich nur.\nDas Heizungssystem mit den verschiedenen Konturen wird leicht zu verwalten - es ist einfach für jeden Kreis, individuelle Parameter einzustellen, und dies wird die Arbeit der "Nachbarn" nicht beeinträchtigen.\nWenn der Kessel einen gusseisernen Wärmetauscher hat, dann schützt die Installation der Hydro-Pistole ihn vor scharfen "Hitzestrichen", die schließlich die Lebensdauer teurer Geräte erhöhen.\nEs wird keine großen Probleme bei der Wahl der Pumpen geben. Jede Kontur wird nach den Bedürfnissen und ohne Rücksicht auf andere Konturen ausgewählt. Ein "Verhalten" all dieses "Orchesters" wird ein hydraulischer Separator sein. Außerdem muss keine Umwälzpumpe mit erhöhter Leistung für den Einbau in den Kesselkreislauf angeschafft werden.\nWichtig können und zusätzliche Möglichkeiten sein, angesammelte Gase zu entfernen und das Kühlmittel von unlöslichen Verunreinigungen zu reinigen.\nDie Wohnung Heizung für ein Mehrfamilienhaus


dating portal vergleich Solingen - Singlebörse free Oldenburg\nHabe vorher in Bremen gewohnt,da mir aber Oldenburg sehr gut gefällt bin ich nach Oldenburg gezogen.Beruflich arbeite ich in der Luft(Flugbegleiterin). Suche hier nette Freundschaften..sehen was sich ergibt.\nAuch suche ich Menschen, mit denen ich in meiner näheren Umgebung etwas unternehmen kann - soweit es meine Zeit und meine Gesundheit zulässt.\n35.000 Singles, die in Oldenburg leben, im Web monatlich auf Partnersuche sind und wie sich diese Singles aus Oldenburg ungefhr auf fhrende Singlebrsen verteilen.\nCategories: Event (472) Dating (3,399) Hamburg (4,038) Singles (1,641) Bremen (2,522) Blind date (179) Singlebörse (277) Liebe (151) Flirt (290) Norddeutschland (50) Partnersuche (322) Kontaktanzeigen (157) Norden (317) Oldenburg (576) Partybilder (85) Singlereisen (49) Delmenhorst (97) Singlesuche (7) Party-Bilder (1) Singlecommunity (2) Loveangel (1) Fischkopf sucht gräte (1) ®ister With JS=0" quality="high" width="735" height="300" name="" allow Script Access="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage=" wmode="window" / Keywords that are used most of the time to find are these: Singlereisen, Kontaktanzeigen, followed by Partnersuche and Norddeutschland that are also used to find search engines.\nUnsere Anzeigen-Berater fr Kunden aus dem das Saarland und der Region helfen Ihnen gerne weiter.\nInformiert interesse ja leben wieder zu sehen war insel sind wir gespräch gekommen und er kam deutschland und fall, sollten sie lorbeeren ausruhen.


Eventreinigung mit Konzept für Ihre Veranstaltungen in Rimbach\nVeranstaltungen wie z.B. Konzerte, Stadtfeste, Partys, Hochzeiten, Messe und Sportveranstaltungen stellen oft eine große Herausforderung für die Organisatoren dar. Neben der Organisation ist vor allem auch die Reinigung vor, während und nach der Veranstaltung ein wichtiges Thema. Hier kommen wir ins Spiel! Im Hintergrund kümmern wir uns gerne um alle Reinigungsbelange. Bezüglich unserer Leistungen können Sie uns gerne kontaktieren, damit wir gemeinsam mit Ihnen ihre individuellen Bedarfe und Wünsche erörtern können. Unsere Mitarbeiter sind zeitlich flexibel und können auch an Wochenenden und in den Abendstunden eingesetzt werden. Gerne helfen wir Ihnen dabei Ihr Event zu einem perfekten und unvergesslichen Ereignis zu machen in Rimbach.


Twitter-Account @RegSprecher gehackt, gefälschter Tweet abgesetzt | ❤ t3n\nScreenshot des fraglichen Tweets. Er ist inzwischen gelöscht.\n01.04.2011, 08.21 Uhr | Hinweis: Artikel enthält Provisions-Links – Was ist das?\nVor Kurzem haben wir noch über die Hauptstadtjournalisten gelacht, die nach der Sicherheit von Twitter gefragt hatten. Heute Nacht ist es nun passiert: Offenbar wurde der Account @RegSprecher des Regierungssprechers Steffen Seibert gehackt. Ein Tweet kündete jedenfalls vom Rücktritt der Kanzlerin, die sich zudem heute um 12:00 Uhr beim Volk entschuldigen wolle. Mittlerweile ist die Nachricht gelöscht.\nScreenshot des fraglichen Tweets, der heute Nacht vom Account @RegSprecher abgesetzt wurde. Er ist jetzt nicht mehr aufrufbar.\nBei der inzwischen berühmt-berüchtigten Diskussion auf der Bundespressekonferenz zu Seiberts Twitter-Account hatte ein Journalist bekanntlich gefragt:\nDer Nachrichtendienst Twitter ist nicht sicher. Ich habe vorhin im Internet nachgeschaut. Es gibt zahlreiche Beispiele für Fälschungen von Schauspielern, so Beispiel Martina Gedeck bis hin zum Dalai Lama. Kann ich davon ausgehen, dass das, was dort getwittert wird, wirklich sicher ist? Das kann ja durchaus Folgen haben.\nSteffen Seiberts Stellvertreter Christoph Steegmans hatte daraufhin entgegnet, in Zweifelsfällen solle man einfach anrufen und nachfragen. Diese „zwei Minuten“ sollten auch im stressigen Alltagsgeschäft drin sein. Davon abgesehen habe man Sorge getragen, den Account abzusichern.\n„Alles kann im Internet gefälscht sein“\nOffenbar war der Zugang aber nicht sicher genug, wie der kuriose Tweet zeigt. Christoph Steegmans erklärte mir gegenüber vorhin am Telefon noch etwas schlaftrunken, es handele sich bei der Nachricht jedenfalls nicht um einen Aprilscherz des Regierungssprechers. Man scherze generell nicht über das Ende von Angela Merkels Amtszeit, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. „Dafür ist ein Rücktritt einfach zu realistisch. Das fände die Kanzlerin definitiv nicht witzig.“ Zumal sie ja bekanntlich sowieso „zum Lachen in den Keller“ gehe, wie er weiter erklärte. Demnach ist der Tweet tatsächlich von einem Hacker abgesetzt worden.\nChristoph Steegmans weiter dazu: „Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, wie vorsichtig man mit dem umgehen muss, was man im Internet sieht und liest. Alles kann gefälscht sein. Auch Screenshots lassen sich beispielsweise sehr einfach manipulieren. Denken Sie nur an Aprilscherze: Da unternehmen manche ja alles, um andere aufs Glatteis zu führen.“\nWarum redet ihr hier alle von „Aprilscherz“ und „reingelegt“?! Da schreibt man in aller Herrgottsfrühe eine brandheiße News für euch und das ist der Dank. Tststs. ;-)\n01.04.2011, 16:06 Uhr\nHa, gut reingelegt.\nWirklich nett :D Musste lachen ;)\n01.04.2011, 14:17 Uhr\n[...], jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Dafür ist ein Rücktritt einfach zu realistisch [...] <-- böse :D\n01.04.2011, 13:26 Uhr\n@Gudrun: Das mit dem Lachen in den Keller gehen, finde ich aber einen Tick besser! :D\n01.04.2011, 10:36 Uhr\nWie großartig ist denn bitte die Auflösung im Zitat am Ende gelöst? Also vorher war es ja schon klar, aber das ist sehr großes Kino :)\n01.04.2011, 10:24 Uhr\ngenial! Ich habe sehr gelacht :-)\n01.04.2011, 09:58 Uhr\n"Zumal sie ja bekanntlich sowieso „zum Lachen in den Keller“ gehe, wie er weiter erklärte."\nDas hat er doch nie im Leben gesagt!\nDer iss gut :)\n01.04.2011, 09:29 Uhr\nHihihi. Und ich hatte mich am Anfang des Artikels schon gefreut. :D\n01.04.2011, 09:17 Uhr\nHa ha :) Die armen Hauptstadtjournalisten auf denen wird ja ganz böse rum gehackt zur Zeit...\nBesonders gelungen finde ich ja das Zitat von Christoph Steegmanns "Dafür ist ein Rücktritt einfach zu realistisch." ;-)\n01.04.2011, 08:50 Uhr\nEinfach unglaublich... wer kommt nur auf solche Ideen? Wenn das jemand falsch versteht!\n01.04.2011, 08:49 Uhr\nSehr netter Aprilscherz ;)


Übungstag mit Lernkarten (25.6. und 29.6.2017) - Der Fotoklub im Raum Graz\nLeider machte uns ein starkes Gewitter einen Strich durch die Rechnung und wir mussten den Termin kurzfristig verschieben. Nachdem aber bereits einige Teilnehmer unterwegs nach Graz waren und nach knapp einer Stunde der Regen aufhörte, fand der verschobene Termin in kleiner Runde doch statt. Der Chef übermittelte die Aufgabenkarten an die drei Teilnehmer. Bea, Peter und Werner versuchten ihre Interpretationen zu den Aufgaben umzusetzen und hatten viel Spaß dabei.\nVier Tage später wurde dann der Termin am Nachmittag nachgeholt. Um die Ergebnisse vergleichen zu können,\nwurden die selben Lernkarten verwendet. 20 Minuten standen dabei pro Karte bereit. Nachdem die ersten drei Aufgaben erledigt waren und noch Motivation vorhanden war, wurde noch eine extra Karte gezogen.\nAufgabe 1 – Reflection/ Spiegelung\nAufgabe 2 – Behind/ Fotos von hinten\nAufgabe 3 – Frame/ natürliche Rahmen\nAufgabe 4 – Big Aperture/ offene Blende\nNach knapp 1 ½ Stunden war der Durst doch größer als das Verlangen, eine weitere Lernkarte zu machen. Bei einem erfrischenden Bier haben wir die Fotos betrachtet und den Nachmittag ausklingen lassen.\nDie Aufgaben zum Nachfotografieren:


Geballte Kraft des Ehrenamts - Südhessen Morgen - Mannheimer Morgen\nSoziales Lampertheim beteiligt sich am 20. September zum dritten Mal am Freiwilligentag der Metropolregion\nGeballte Kraft des Ehrenamts\nMitglieder des Rotary Clubs errichteten am Freiwilligentag im Mehrgenerationengarten des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses eine Hütte zur Aufbewahrung der Werkzeuge.\nLampertheim.Zweimal die Woche das Fußballtraining leiten. Tag und Nacht für den Brandeinsatz bereitstehen. Kinder als Lesepatin für Bücher begeistern. "Viele Menschen können aufgrund beruflicher oder privater Gründe ein so regelmäßiges Ehrenamt nicht mehr übernehmen", sagt Bürgermeister Gottfried Störmer. Doch einen Tag lang vollen Einsatz zeigen. Die eigenen Stärken einbringen. Und am Ende zufrieden auf


MacWorld-Keynote direkt bei Apple ansehen! - Apfelnews MacWorld-Keynote direkt bei Apple ansehen! |\nHome » Apple » MacWorld-Keynote direkt bei Apple ansehen!\nMacWorld-Keynote direkt bei Apple ansehen!\nGeschrieben von: Coyanis in Apple 6. Januar 2009 um 23:17\tKommentare deaktiviert für MacWorld-Keynote direkt bei Apple ansehen!\nNur wenige Stunden nach der Keynote mit Phil Schiller auf der MacWorld in San Francisco, kann die vollständige Keynote bereits im Internet angesehen werden. Wer also die Keynote aus welchen Gründen auch immer nicht live via Liveblogging oder live vor Ort miterleben konnte, dem bietet sich der Stream auf der Apple-Seite.\nVorheriger: MacWorld: DRM-freie Musik im iTunes Store\nNächster: MacWorld-Keynote eine Enttäuschung?