Technische Anschlussbedingungen an das Gasverteilnetz der Syna GmbH - PDF\nDownload "Technische Anschlussbedingungen an das Gasverteilnetz der Syna GmbH"\n1 Seite 1 von 19 Technische Anschlussbedingungen an das Gasverteilnetz der Syna GmbH Stand Die Syna GmbH wird im folgenden Syna genannt. Stand:01. Januar 2012\n2 TR-GN-300-TAB-00-V Seite 2 von 19 Inhaltsverzeichnis 1 Geltungsbereich und Zielsetzung Begriffe und Definitionen Vertrags-Installationsunternehmen Gas-Netzanschluss der Syna Gasanlage des Anschlussnehmers Gasinstallation des Anschlussnehmers Betreiber der Gasinstallation Inbetriebsetzung Allgemeine Begriffsdefinitionen Erdgasbeschaffenheit Netzanschluss Allgemeines Ausführung des Netzanschlusses Standard Netzanschluss DN Standard Netzanschluss DN Netzanschluss DN 25 in einer Zähleranschlusssäule Eigenleistung auf Kundengrund Der Netzanschlussraum Gasanlage Eintragung in das Installateurverzeichnis Eigentumsgrenzen Erstellung der Gasanlage Zählerplatz im Gebäude Zählerplatz in einer Zähleranschlusssäule Belastungs- und Dichtheitsprüfung Arbeiten an bestehenden Gasinstallationen Leitungssystem Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter in die Gasanlage Einzelzuleitungen mit metallenen Leitungen Mehrplatzanlagen mit metallenen Leitungen Anlagen mit Kunststoff-Verbundrohrleitungen Berechnungsbeispiel eines GSW Anmeldung zur Erstellung, Änderung und Erweiterung einer Gasanlage Anmeldung Nennwärmeleistung Inbetriebsetzung des Gasnetzanschlusses und der Gasanlage Verlegung von Versorgungseinrichtungen; Nachprüfung von Messeinrichtungen Ablaufschema zur Inbetriebsetzung, Erweiterung und Änderung einer Gasanlage Außer- und Wiederinbetriebsetzung von Gasnetzanschlüssen und Gasanlagen Stand:01. Januar 2012\n3 TR-GN-300-TAB-00-V Seite 3 von 19 1 Geltungsbereich und Zielsetzung Diese Technischen Anschlussbedingungen an das Gasverteilnetz der Syna gelten für Gasanlagen im Eigentum des Anschlussnehmers nach 13 der NDAV (Im folgenden Gasanlage genannt), die an das Gas-Verteilnetz der Syna angeschlossen sind. Das DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) Technische Regeln für Gasinstallationen", in der aktuellen Fassung, und die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung NDAV) sind zu beachten. Weiter sind die DVGW-Arbeitsblätter zum Sachverhalt und die baurechtlichen Bestimmungen (z.b. FeuVo) einzuhalten. Unberührt bleibt auch die Gültigkeit anderer einschlägiger technischer Regeln, Rechts- und Unfallverhütungsvorschriften. 2 Begriffe und Definitionen 2.1 Vertrags-Installationsunternehmen Vertrags-Installationsunternehmen (im folgenden VIU genannt) sind Unternehmen des Gasund Wasserhandwerkes, die auf Grund ihrer Eintragung in das Installateurverzeichnis der Syna berechtigt sind, Arbeiten an Gasanlagen nach DVGW AB G 600 (TRGI) durchzuführen. Die Anforderungen an die VIU sind in den Richtlinien des BDEW/BHKS/ZVSHK für den Abschluss von Verträgen mit Installationsunternehmen zur Herstellung, Veränderung, Instandsetzung und Wartung von Gas- und Wasserinstallationen vom 3. Februar 1958 in der jeweils aktuellen Fassung geregelt. Zudem gilt die Verpflichtung aus dem Installateurvertrag. Der Nachweis der fachlichen Befähigung ist in Abschnitt 5 der oben genannten Richtlinie festgelegt. 2.2 Gas-Netzanschluss der Syna Als Gas-Netzanschluss der Syna nach 5 NDAV (Im folgenden Netzanschluss genannt) sind alle Leitungsteile im Eigentum der Syna für den Anschluss an das Verteilnetz der Syna, definiert. Dieser setzt sich zusammen aus Netzanschlussleitung, einer gegebenenfalls vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes, gegebenenfalls einer Isoliertrennstelle, einer Hauseinführungskombination inklusive der Hauptabsperreinrichtung und dem Gasdruckregelgerät. Als Eigentumsgrenze ist die Ausgangsseite des Gasdruckregelgerätes definiert. Stellt die Syna auch den Messstellenbetreiber, steht auch die Messeinrichtung im Eigentum der Syna. 2.3 Gasanlage des Anschlussnehmers Als Gasanlage des Anschlussnehmers nach 13 der NDAV (Im folgenden Gasanlage genannt) sind alle Leitungsteile ab der definierten Eigentumsgrenze bis zu den Verbrauchereinrichtungen definiert. Beschrieben in der Technischen Richtlinie TR-GN-300- TAB-00 "Technische Anschlussbedingungen Gas". 2.4 Gasinstallation des Anschlussnehmers Die Gasinstallation des Anschlussnehmers(Im folgenden Gasinstallation genannt) beinhaltet alle Anlagenteile die sich im Eigentum des Anschlussnehmers befinden. Gasanlage, Gasgeräte/Verbrauchereinrichtungen, Verbrennungsluftversorgung und Abgasanlage. Stand:01. Januar 2012\n4 TR-GN-300-TAB-00-V Seite 4 von Betreiber der Gasinstallation Betreiber der Gasinstallation kann sowohl der Anschlussnehmer als auch der Anschlussnutzer im Sinne der NDAV 1 sein. 2.6 Inbetriebsetzung Die Inbetriebsetzung nach 14 NDAV ist das Einlassen von Gas durch Öffnen der Hauptabsperreinrichtung am Netzanschluss durch den Netzbetreiber oder dessen Beauftragten in die ordnungsgemäß erstellten und betriebsbereiten Gasinstallation. Damit wird die Inbetriebnahme der Gasinstallation (Leitungsanlage, Gasgeräte, Verbrennungsluftversorgung und Abgasanlage) durch das Vertragsinstallationsunternehmen ermöglicht. Die Inbetriebsetzung kann auch auf Teile der Gasinstallation begrenzt erfolgen. 2.7 Allgemeine Begriffsdefinitionen Brennwert Hs,n: Wärmemenge, ausgedrückt in kwh/m3, die bei der vollständigen Verbrennung eines Normkubikmeters trockenen Erdgases mit Luft frei wird, wenn die Verbrennungsprodukte auf die ursprüngliche Temperatur der Verbrennungsluft und des Erdgases von 25 C und auf den ursprünglichen Druck von 1.013,25 mbar zurückgeführt werden. Das bei der Verbrennung von freiem oder gebundenem Wasserstoff freigesetzte Wasser liegt in flüssiger Form vor. Heizwert Hi,N: Wärmemenge, ausgedrückt in kwh/m3, die bei der vollständigen Verbrennung eines Normkubikmeters trockenen Erdgases mit Luft frei wird, wenn die Verbrennungsprodukte auf die ursprüngliche Temperatur der Verbrennungsluft und des Erdgases von 25 C und auf den ursprünglichen Druck von 1.013,25 mbar zurückgeführt werden. Das bei der Verbrennung freigesetzte Wasser liegt in dampfförmiger Form vor. Betriebsheizwert Hi,B: Wärmemenge, ausgedrückt in kwh/m3, die bei vollständiger Verbrennung eines Kubikmeters Gas -gerechnet im Betriebszustand- frei wird, wenn die Anfangs- und Endprodukte eine Temperatur von 25 C haben, und das bei der Verbrennung entstandene Wasser dampfförmig vorliegt. Wärmebelastung QB: Die Wärmebelastung eines Gasgerätes ist der im Gas zugeführte Wärmestrom in kw oder kj/s, bezogen auf den Heizwert des Gases. Wärmeleistung QL: Die Wärmeleistung ist der vom Gasgerät nutzbar gemachte Wärmestrom in kw oder kj/s, bezogen auf den Heizwert des Gases. Nennwärmebelastung QNB: Die Nennwärmebelastung ist der zwischen größter und kleinster Wärmebelastung fest eingestellte Wert der Wärmebelastung in kw oder kj/sec bezogen auf den Heizwert des Gases. Nennwärmeleistung QNL: Die Nennwärmeleistung ist der bei der Nennwärmebelastung von einem Gasgerät nutzbar gemachte Wärmestrom in kw oder kj/sec, bezogen auf den Heizwert des Gases. Gerätewirkungsgrad: Der Gerätewirkungsgrad ist die Differenz zwischen Wärmeleistung und Wärmebelastung. Stand:01. Januar 2012\n5 TR-GN-300-TAB-00-V Seite 5 von 19 Normzustand: Der physikalische Normzustand wurde definiert auf einen absoluten Bezugsdruck von 1.013,25 mbar und eine Temperatur von 0 C (Index N ). Durch die Umrechnung von Erdgasmengen auf den Normzustand werden Erdgasmengen mit unterschiedlichen Drücken und Temperaturen miteinander vergleichbar. Betriebszustand: Der Betriebszustand eines Erdgases wird definiert bei einem bestimmten Druck z.b. 23 mbar und einer bestimmten Gastemperatur z.b. 15 C. Erdgasvolumen oder Wärmewerte im Betriebszustand werden mit dem Index B gekennzeichnet. Betriebsbrennwert Hs,B: Wärmemenge, ausgedrückt in kwh/m3, die bei der vollständigen Verbrennung eines Kubikmeters trockenen Erdgases im Betriebszustand mit Luft frei wird, wenn die Verbrennungsprodukte auf die ursprüngliche Temperatur der Verbrennungsluft und des Erdgases von 25 C und auf den ursprünglichen Druck von 1.013,25 mbar zurückgeführt werden. Das bei der Verbrennung freigesetzte Wasser liegt in flüssiger Form vor. Wobbe-Index: Der Wobbe-Index (W) ist ein Kennwert für die Austauschbarkeit von Gasen hinsichtlich der Wärmebelastung der Gasgeräte. Gase mit gleichem Wobbe-Index und gleichen Zustandsgrößen (Druck und Temperatur) ergeben bei gleichen Brennerdüsen die gleiche Wärmebelastung des Brenners. Wichtig ist der Wobbe-Index bei der Einstellung eines Gasgerätes nach der Düsendruckmethode. Gaszustandszahl: Die Gaszustandszahl ist der Umrechnungsfaktor, mit dem Gasvolumen oder Wärmewerte des Erdgases vom Betriebszustand, bei einem beliebigen Druck und einer beliebigen Temperatur in den Normzustand umgerechnet werden können. Die Gaszustandszahl ist dimensionslos. Anschlusswert: Der Anschlusswert ist der Volumenstrom (m3/h) eines Gasgerätes bei Nennwärmebelastung. Spitzenvolumenstrom VS: Der Spitzenvolumenstrom ist der durch die Gasleitung fließende höchste Volumenstrom in m3/h unter Berücksichtigung der gleichzeitig benutzten Gasgeräte. 3 Erdgasbeschaffenheit Im Gas-Verteilnetz der Syna wird Gas der zweiten Gasfamilie (Naturgas) der Gruppen L und H nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 transportiert. Eine Übersicht des Gas-Verteilnetzes der Syna mit den fest zugeordneten Netzkopplungspunkten zu den L- oder H-Gas-Marktgebieten entnehmen Sie bitte der Homepage unter Das Sicherheitsdatenblatt für das Medium Erdgas getrocknet ist unter hinterlegt. Bei der Einspeisung von Biomethan in das Gas-Verteilnetz der Syna muss dieses als Austauschgas aufbereitet werden, damit die Verwendung des Gases und die Abrechnung nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 685 gewährleistet sind. Stand:01. Januar 2012\n6 TR-GN-300-TAB-00-V Seite 6 von 19 Technische Mindestanforderungen zur Einspeisung von Biomethan in das Hochdrucknetz der Süwag entnehmen Sie bitte auf der Homepage unter 4 Netzanschluss 4.1 Allgemeines Der Netzanschluss nach 5 NDAV verbindet das Gas-Verteilnetz der Syna mit der Gasanlage des Anschlussnehmers und endet, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, mit der Ausgangsverschraubung oder Ausgangsflansch des Hausdruckregelgerätes im Gebäude bzw. im Hausanschlusskasten. Der Netzanschluss teilt sich in der Regel in zwei Bereiche auf: Der Netzanschluss außerhalb des Gebäudes des Anschlussnehmers, bestehend aus einer Anbohrarmatur, ggf. mit Absperrung, dem Gasströmungswächter (GSW), und der Netzanschlussleitung. Der Netzanschluss innerhalb des Gebäudes des Anschlussnehmers, bestehend aus einer Hauseinführungskombination mit Hauptabsperrarmatur (HEK) und ggf. einer Isoliertrennstelle sowie dem Hausdruckregelgerät. Der gesamte Netzanschluss liegt im Verantwortungsbereich und Eigentum der Syna. Der Netzanschluss gehört zu den Betriebsanlagen der Syna und wird ausschließlich von der Syna oder einem beauftragten Fachunternehmen hergestellt, geändert und instand gehalten. Netzanschlüsse bis zu einer Nennweite von DN 50 werden, unabhängig von der Art und Nutzung des Gebäudes, von der Syna nach DVGW-Arbeitsblatt G459-1B mit einem Gasströmungswächter (GSW) ausgerüstet. Der Gasströmungswächter im Netzanschluss ist mit einer Überströmbohrung nach DVGW VP ausgerüstet. Dieser öffnet nach Auslösen in Abhängigkeit der Leitungsdimension und Leitungslänge selbstständig. Sofern dies nicht erfolgt, muss der Gasströmungswächter durch die Syna manuell wieder in Betrieb genommen werden. Stand:01. Januar 2012\n7 Seite 7 von 19\n8 Seite 8 von Ausführung des Netzanschlusses Standard Netzanschluss DN 25 Mit der Erstellung des Netzanschlusses wird das Hausdruckregelgerät bereits installiert, geprüft und mit einer Überwurfverschraubung DN 25-(1 ½ ) und einem Stopfen in DN 25 gasdicht verschlossen. Auf den Einsatz eines Reglerpassstückes das VIU kann verzichtet werden. Die Verbindung der Gasanlage mit dem Netzanschluss durch das VIU erfolgt an der Überwurfverschraubung. Der Stopfen in der Dimension DN 25 muss entfernt werden. Die Überwurfverschraubung verbleibt in der Gasanlage. Die Prüfung der Gasanlage auf Festigkeit und Dichtheit nach DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) durch das VIU kann gegen das montierte Gasdruckregelgerät erfolgen, da die Überwurfverschraubung mit einer druckfesten Blindscheibe versehen ist. Die Prüfung der Gasanlage kann somit ohne Beschädigung des Gasdruckregelgerätes in eingebautem Zustand durchgeführt werden. Die Blindscheibe wird bei der Inbetriebnahme des Netzanschlusses durch die Syna entfernt und durch eine Dichtung ersetzt. In diesem Zuge werden die Eingangsverschraubungen der Gasdruckregelung mit einer passiven Manipulationserschwernis versehen Standard Netzanschluss DN 50 Bei der Erstellung des Netzanschlusses in der Dimension DN 50 wird die Hauseinführungskombination (HEK) mit Flanschanschluss eingesetzt. Diese wird mit einem Gewindeflansch DN 50 und einem Stopfen DN 50 gasdicht verschlossen. Das Gasdruckregelgerät wird nicht installiert. Die Verbindung der Gasanlage mit dem Netzanschluss durch das VIU erfolgt an dem Gewindeflansch. Durch das VIU wird ein Flansch-Reglerpassstück installiert, der Stopfen in der Dimension DN 50 muss entfernt werden. Der Gewindeflansch verbleibt in der Gasanlage. Die Prüfung der Gasanlage auf Festigkeit und Dichtheit nach DVGW Arbeitsblatt-G600 (TRGI) durch das VIU darf ohne zusätzliche Abdichtung (Steckscheibe) nicht gegen die Hauptabsperreinrichtung der Hauseinführungskombination (HEK) erfolgen. Das Reglerpassstück wird bei der Inbetriebnahme des Netzanschlusses durch die Syna entfernt und durch ein Gasdruckregelgerät ersetzt. Die Prüfung des Gasdruckregelgerätes erfolgt bei der Inbetriebnahme des Netzanschlusses durch die Syna. Darüber hinaus werden die Eingangsflansch der Gasdruckregelung mit einer passiven Manipulationserschwernis versehen.\n9 Seite 9 von Netzanschluss DN 25 in einer Zähleranschlusssäule Bei der Erstellung des Netzanschlusses in einer Zähleranschlusssäule werden die Hauseinführungskombination, das Gasdruckregelgerät und die Messeinrichtung in eine Zähleranschlusssäule eingebaut. Die Zähleranschlusssäule kann an der Grundstücksgrenze oder an der Gebäudeaußenwand aufgestellt werden. Die Eigentumsgrenze ist die Ausgangsverschraubung des Hausdruckregelgerätes. Die Zähleranschlusssäule verbleibt im Eigentum des Anschlussnehmers. Bild 2: Zähleranschlusssäule 4.3 Eigenleistung auf Kundengrund Bei der Erstellung der Versorgungsleitung auf Kundengrund ist das Erbringen von Eigenleistung zulässig. Weitere Informationen zum Thema Eigenleistung sind im Leitfaden der Syna Netzanschlüsse für Strom und Gas leicht gemacht" beschrieben, der auf der Homepage unter hinterlegt ist. Nach DVGW-Arbeitsblatt G459-I dürfen Leitungstrassen nicht überbaut werden und müssen immer frei zugänglich sein. Des Weiteren dürfen nach DVGW-Arbeitsblatt GW 125 keine Sträucher oder Bäume auf, oder in der unmittelbaren Nähe von Versorgungsleitungen ohne Schutzmaßnahmen gepflanzt werden. 4.4 Der Netzanschlussraum Die Netzanschlussleitung ist in einen trockenen, belüfteten und abschließbaren Raum einzuführen (nach DIN 18012). Der Hausanschlussraum muss leicht zugänglich sein, und die Betriebsmittel des Netzanschlusses dürfen nicht der Gefahr einer mechanischen Beschädigung ausgesetzt werden. In Gebäuden ab drei Wohneinheiten sind zusätzlich die Messeinrichtungen mit passiven Manipulationserschwernissen zu versehen.\n10 Seite 10 von 19 Details zu den verschiedenen Möglichkeiten der Einführung von Netzanschlussleitungen sind im Leitfaden der Syna Netzanschlüsse für Strom und Gas leicht gemacht" beschrieben und auf der Homepage der Syna hinterlegt. Gasnetzanschlüsse dürfen auch in Aufstellungsräumen für Gas-Feuerstätten eingeführt werden, sofern die DVGW-Richtlinien und Landesbauordnungen eingehalten werden. Ebenfalls sind die Gesetze- und Verordnungsblätter der zuständigen Bundesländer insbesondere die jeweiligen Feuerungsverordnungen zu beachten. In Öllagerräumen bzw. in Ölwannen dürfen keine Netzanschlüsse eingeführt werden, solange diese noch zur Lagerung von Flüssigkeiten verwendet werden. Kann kein geeigneter Netzanschlussraum zur Verfügung gestellt werden, oder ist die Erstellung eines Netzanschlusses der Syna wirtschaftlich oder technisch nicht zumutbar, muss der Kunde an der Grundstücksgrenze oder an der Gebäudeaußenwand eine Zähleranschlusssäule installieren, die in seinem Eigentum verbleibt. Der genaue Standort ist im Vorfeld mit der Syna abzustimmen. Bei nicht unterkellerten Gebäuden ist die Anordnung des Rohrbündels einer Mehrspartenhauseinführung vor dem Betonieren der Bodenplatte mit der Syna abzustimmen. Ein Verlegen von Netzanschlussleitungen unterhalb der Bodenplatte bei nicht unterkellerten Gebäuden in bauseits vorgesehene Leerrohre außerhalb einer Mehrspartenhauseinführung ist nicht zulässig. In durch Hochwasser gefährdeten Gebieten oder Gebieten, in denen mit besonderen Witterungseinflüssen zu rechnen ist, sind die Lage des Netzanschlussraumes sowie der Zähleranschlusssäule und die Anbringung der Betriebsmittel gesondert mit Syna festzulegen. Weitere Informationen zum Thema Netzanschlussschränke und Mehrspartenhauseinführungen sind im Leitfaden der Syna Netzanschlüsse für Strom und Gas leicht gemacht" beschrieben, der auf der Homepage unter hinterlegt ist. 5 Gasanlage 5.1 Eintragung in das Installateurverzeichnis Installations-, Änderungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von Installationsunternehmen ausgeführt werden, die im Installateurverzeichnis der Syna eingetragen sind. Bei Eintragung im Installateurverzeichnis eines anderen Gasnetzbetreibers ist diese vorzulegen. Das VIU erhält nach Prüfung eine Gastkonzession. Diese berechtigt zur Ausführung von Installations-, Änderungs- und Instandhaltungsarbeiten im Netzgebiet der Syna nach den Ausführungen der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und dem DVGW Arbeitsblatt G 600 (TRGI) in der jeweils gültigen Fassung. 5.2 Eigentumsgrenzen Bei Standard-Netzanschlüssen in den Dimensionen DN 25 und DN 50 ist die Übergabegrenze die Ausgangsverschraubung (DN25) bzw. der Ausgangsflansch (DN50) des Gasdruckregelgerätes. Diese Regelung gilt ebenfalls bei der Ausführung in einer Zähleranschlusssäule. In diesem Fall sind sowohl die Zähleranschlusssäule, als auch die Versorgungsleitung auf Kundengrund zwischen dem Übergabeschrank und dem Gebäude Eigentum des Kunden.\n11 Seite 11 von 19 Bild 3: Eigentumsgrenze Netzanschluss Bei größeren Netzanschlüssen nach DVGW-Arbeitsblatt G459-II ist die Übergabegrenze individuell mit der Syna abzustimmen. 5.3 Erstellung der Gasanlage Zählerplatz im Gebäude Der Zählerplatz bei Standardnetzanschlüssen in der Dimension DN 25 im Gebäude wird mit einer handelsüblichen, kompakten Gaszählerplatte (Zweirohr-Zähleranschluss, Stutzenabstand 250 mm) ausgeführt. Bei Netzanschlüssen in der Dimension DN 50 sind Art und Ausführung des Zählerplatzes im Vorfeld mit der Syna abzustimmen. Bild 4: Zählerplatz im Gebäude Die Gaszählerplatte ist so anzuordnen, dass die Messung mindestens in einer Höhe von 1,5 m über fertigem Fußboden angebracht ist und ohne Zuhilfenahme von Leitern und Tritten installiert und abgelesen werden kann. Des Weiteren dürfen Gaszählerplatten nicht in Treppenräumen oder in Flucht- und Rettungswegen installiert werden und müssen gegen mechanische Beschädigung geschützt sein. Der Aufstellraum (wie in Kap. 4.4 beschrieben) soll trocken, belüftet, leicht erreichbar und zugänglich sein. Werden Gaszählerplatten im Gebäude in Nischen oder Schränken mit dichten Türen eingebaut, sind diese mit einer oberen und unteren Lüftungsöffnung von jeweils mindestens 75 cm² freiem Querschnitt zu versehen. Außerhalb des Gebäudes sind nur die von Syna freigegebenen Zähleranschlusssäulen zu verwenden. Der Gaszählerplatz ist im gleichen Raum zu installieren, in dem auch der Gasnetzanschluss in das Gebäude eingeführt ist. Die Verbindungsleitung zwischen Druckregelung und\n12 Seite 12 von 19 Messung sollte nicht länger als 5 m sein. Abweichende Gaszählerplätze sind im Vorfeld mit Syna abzustimmen. Vor jedem Gaszähler ist eine Absperreinrichtung in Eckform vorzusehen. Diese muss leicht bedienbar und plombierbar sein. Absperreinrichtungen mit integriertem GSW sind nur bei Mehrplatzanlagen zur Absicherung des Einzelvolumenstromes zulässig und sind gut sichtbar zu kennzeichnen. Zusätzlich können auf der Zählerausgangsseite weitere Absperreinrichtungen eingebaut werden. Die Gaszählerverschraubungen sind bei der Erstellung der Gaszählerplatte durch das VIU vorzusehen. Die Messeinrichtung wird durch Syna im Rahmen der Inbetriebnahme der Gasanlage installiert Zählerplatz in einer Zähleranschlusssäule Der Aufbau der Messeinrichtung innerhalb der Zähleranschlusssäule und die Verbindungsleitung in das Gebäude sind durch das VIU, nach Vorgaben des DVGW- Arbeitsblattes G 600 TRGI in der jeweils gültigen Fassung, herzustellen. Erdverlegte Rohrleitungen dürfen nur durch ein Rohrleitungsbauunternehmen mit entsprechender Qualifikation und Zulassung installiert werden. Die Installation, Prüfung und Inbetriebnahme der gesamten Gasanlage erfolgt wie in Kap beschrieben. Netzanschlussschränke ohne Messeinrichtung sind nicht zulässig. Art, Größe und Ausstattung der Zähleranschlusssäule sind durch die Syna festgelegt. Der Standort der Zähleranschlusssäule muss im Vorfeld mit der Syna abgestimmt werden. Die Zähleranschlusssäule ist nur für Netzanschlüsse in der Dimension DN 25 mit Gaszählern der Größe G 4 zu verwenden. Der Zählerplatz in der Säule wird mit einer handelsüblichen, kompakten Gaszählerplatte in der Dimension DN 25 (Zweirohr-Zähleranschluss, Stutzenabstand 250mm) ausgeführt. Die Zählerplatte ist an den, in der Zähleranschlusssäule vorgesehenen, Stehbolzen zu befestigen. Die Zählereingangsleitung ist mit einem entsprechend dimensionierten GSW, unmittelbar hinter dem Gasdruckregelgerät in vertikaler Einbaulage, auszustatten. An der Zähleranschlussplatte sind ein- und ausgangsseitig Absperrkugelhähne vorzusehen, die leicht bedienbar und plombierbar sein müssen. Die Leitung innerhalb der Zähleranschlusssäule ist mit Stahlrohren nach DIN 2442 und Gewindefittings nach DIN EN oder mit Kupferrohren nach DVGW GW 392 (A) und Verbindern nach DVGW VP 614 (P) auszuführen. Kunststoffrohre sind nicht zulässig. Rohrleitungsteile sind an den vorgesehenen Rohrschellen zu befestigen. Ausgangsseitig ist eine Gewindemuffe vorgesehen, die zur Rohrbefestigung herangezogen werden kann. Die Ausgangsleitung ist wahlweise nach unten, nach hinten oder seitlich möglich. Wird der Abgang der Ausgangsleitung nach hinten oder seitlich gewählt, ist durch das VIU eine Öffnung in der Zähleranschlusssäule herzustellen.\n13 Seite 13 von 19 oder Bild 5,6: Zähleranschlusssäulen mit Abgang nach unten und hinten Belastungs- und Dichtheitsprüfung Leitungen und Einbauteile unterliegen der Belastungs- und Dichtheitsprüfung nach DVGW Arbeitsblatt G 600 TRGI Kapitel II Punkt ff. Die Ergebnisse der Prüfung sind in geeigneter Weise zu dokumentieren und der Syna vorzulegen Arbeiten an bestehenden Gasinstallationen Arbeiten an der Gasanlage hinter der Zählerabsperreinrichtung, die eine Demontage des Gaszählers erfordern, dürfen von VIU ohne Beisein der Syna ausgeführt werden. Dennoch gelten diese als wesentliche Änderung und müssen im Vorfeld, wie in Kap. 6.5 beschrieben, der Syna angezeigt werden. Die Hauptabsperreinrichtung am Netzanschluss darf durch das VIU nur bei Gefahr in Verzug geschlossen werden. Während der Arbeiten sind demontierte Gaszähler ordnungsgemäß zu spülen und mit Kappen verschlossen zu verwahren. Gaszähler sind geeichte Messeinrichtungen und müssen sorgsam (kein Stürzen oder Werfen) behandelt werden. Erfolgt die Wiedermontage des Gaszählers durch das VIU, sind zwingend neue, für die Zählerausführung geeignete und zugelassene Dichtungen in HTB-Ausführung, zu verwenden. Das VIU ist für die ordnungsgemäße Behandlung und Verwahrung der Messeinrichtung während der Arbeiten sowie für die Dichtheitsprüfung der gesamten Gasanlage verantwortlich. Die Messeinrichtung ist durch das VIU ordnungsgemäß zu plombieren Leitungssystem Grundsätzlich dürfen alle Rohrleitungsmaterialien und Verbindungstechniken, die nach DVGW Baumusterprüfung und GS (Geprüfte Sicherheit) für den Einsatz mit dem Medium Gas in der BRD zugelassen sind, für die Erstellung der Gasanlage verwendet werden. Lösbare Verbindungen und Anschlussschläuche sind nur zum Anschluss von Letztverbrauchern zulässig. Des Weiteren sind zum Anschließen von Letztverbrauchern Geräteanschluss-Absperrarmaturen mit integrierter, thermischer Schmelzsicherung zu verwenden.\n14 Seite 14 von 19 Metallene Rohrleitungen Stahlrohre nach DIN 2442 und Gewindefittings nach DIN EN Kupferrohre nach DVGW GW 392 (A) und Verbinder nach DVGW VP 614 (P) Kunststoff Verbundrohre Kunststoffrohr nach DVGW VP 632 (P) und Verbinder nach DVGW VP 625 (P) Die Konzeptionierung, Erstellung und Prüfung der Gasanlage erfolgt nach den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G 600 (TRGI) in der jeweils gültigen Fassung. Es ist sicherzustellen, dass die Gasanlage vor Inbetriebnahme durch einen eingetragenen Elektroinstallateur in den Potentialausgleich, nach DIN VDE 0100 in der aktuellsten Fassung, einbezogen wird. Nach DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) ist bei senkrecht montierten Gasdruckregelgeräten auf Grund geringfügiger Axialbewegungen der Netzanschlussleitung, bei der Installation der Gasanlage eine Gewindeverbindung in Z-Form vorzusehen. Des Weiteren ist durch die Anordnung der Gewindeverbindungen die waagerechte Einbaulage des Gasströmungswächters (GSW) sichergestellt. Bild 7: Anordnung der Gewindeverbindung und des GSW bei senkrechter Montage des GDR. Bei der Installation der Gasanlage an waagerecht montierten Gasdruckregelgeräten kann die Anordnung der Gewindeverbindungen in Z-Form entfallen. Die Montage des Gasströmungswächters erfolgt direkt an der Reglerverschraubung in waagerechter Einbaulage. Bild 8: Anordnung der Gewindeverbindung und des GSW bei waagerechter Montage des GDR.\n15 Seite 15 von Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter in die Gasanlage Um die Folgen von Eingriffen Unbefugter in die Gasinstallation von Gebäuden mit häuslicher oder vergleichbarer Nutzung zu reduzieren oder solche Eingriffe zu erschweren, sind in der Gasanlage grundsätzlich aktive und zusätzlich passive Maßnahmen erforderlich. Passive Sicherungsmaßnahmen für gewerbliche oder industriell genutzte Gasanlagen, die mit der häuslichen Gasverwendung nicht vergleichbar sind, müssen individuell mit der Syna abgestimmt werden. Aktive Sicherungsmaßnahmen sind immer vorrangig auszuführen. Zu den aktiven Maßnahmen gehören Gasströmungswächter (GSW) nach DVGW VP 305-I. Alle Netzanschlüsse bis zu einer Nennweite von DN 50 werden, unabhängig von der Art und Nutzung des Gebäudes, von der Syna nach DVGW-Arbeitsblatt G 459-1B mit einem GSW direkt am Abgang der Netzanschlussleitung ausgerüstet. Als weitere aktive Maßnahme ist nach DVGW Arbeitsblatt G 600 (TRGI) mindestens ein weiterer GSW in die Gasanlage zu installieren. Der für den Gesamtvolumenstrom der Verbrauchseinrichtungen bemessene Gasströmungswächter ist direkt hinter dem Gasdruckregelgerät in möglichst waagerechter Einbaulage durch das VIU zu installieren. Ein rechnerischer Abgleich auf Funktion des gewählten GSW mit der Leitungsdimension und der Leitungslänge muss durch das VIU grundsätzlich durchgeführt werden Einzelzuleitungen mit metallenen Leitungen Bei Einzelzuleitungen ist nur ein zentraler Gasströmungswächter nach DVGW VP 305-I Typ K erforderlich. Dieser ist unmittelbar hinter dem Hausdruckregelgerät, möglichst in waagerechter Einbaulage, anzuordnen. Bild 9: GSW in metallenen Einzelplatzanlagen Mehrplatzanlagen mit metallenen Leitungen Bei Anlagen mit mehr als einem Gaszähler ist unmittelbar hinter dem Gasdruckregelgerät ein GSW in die Verteilungsleitung zur Absicherung des Gesamtvolumenstroms erforderlich. Zusätzlich sind in die Verbrauchsleitungen vor den jeweiligen Gaszählern weitere GSW zur Absicherung der jeweiligen Einzelvolumenströme einzusetzen.\n16 Seite 16 von 19 Bild 10: GSW in metallenen Mehrplatzanlagen Beim Einsatz von Gasströmungswächtern GS 6 Typ K ist zu beachten, dass mindestens der kleinste Rohrdurchmesser eingehalten werden muss Anlagen mit Kunststoff-Verbundrohrleitungen Bei Anlagen mit Kunststoffleitungen sind Gasströmungswächter GS Typ K mit integrierter Schmelzsicherung (TAE) zu verwenden. Dabei ist zu beachten, dass GSW und TAE im gleichen Gehäuse bzw. metallisch leitend miteinander verbunden sind. Bild 11: GSW in Kunststoff-Verbundrohrleitungen Die Dimensionierung der Gasströmungswächter erfolgt mit den entsprechenden Betriebsheizwerten von 9,13 kwh/m³ in L-Gas- und 10,8 kwh/m³ in H-Gas- Versorgungsgebieten Berechnungsbeispiel eines GSW An eine Gasleitung (Verbrauchsleitung als Einzelzuleitung aus Kupfer mit einer berechneten Dimension von 22 x 1 mm und einer Länge von 15 m) ist ein Umlaufwasserheizer mit einer Nennwärmeleistung von 23,0 kw (Wirkungsgrad 94%) angeschlossen. Der Gasströmungswächter soll in einem L-Gas Gebiet dimensioniert und mit der Dimension der Einzelzuleitung abgeglichen werden. Der Volumenstrom wird nach folgender Formel berechnet:\n17 Seite 17 von 19 Nennwärmeleistung( Q) m 3 V = Betriebsheizwert( hb ) Wirkungsgrad( ηg ) h 3 25,0kW m V = = 2,91 kwh h 9,13 0,94 3 m Es ist ein Gasströmungswächter GS 4 Typ K mit einem Durchsatz von 4 Nm³ zu wählen. Ebenfalls muss nach DVGW-Arbeitsblatt G600 (TRGI) ein Abgleich des gewählten GSW mit der Leitungsdimension und der Leitungslänge durch das VIU durchgeführt werden. In Netzanschlüssen der Dimension größer DN 50, ist kein Gasströmungswächter erforderlich. Hier kommen ausschließlich passive Schutzmaßnahmen zur Anwendung. 5.5 Passive Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter in die Gasanlage Passive Sicherungsmaßnahmen der Gasdruckregelgeräte bei Netzanschlüssen in den Dimensionen DN 25 und DN 50 kommen immer zur Anwendung. Bei der Inbetriebnahme von Netzanschlüssen durch die Syna wird die Eingangsseite der Gasdruckregelgeräte mit einer passiven Manipulationserschwernis versehen. In Bereichen größer DN 50 und betrieblicher Anwendung ist die passive Sicherung im Einzelfall durch Syna zu prüfen. Im Bereich der Messanlage werden passive Sicherungsmaßnahmen an Gasanlagen in Mehrfamilienhäusern ab drei Wohneinheiten mit zentraler Gasanwendung oder Etagengasanwendung eingesetzt. Leitungsenden (z.b. T-Stücke mit Stopfen) und lösbare Verbindungen (z.b. Flanschverbindungen und Schraubverbindungen) sind zu vermeiden, oder mit entsprechenden konstruktiven Sicherheitsmaßnahmen (z.b. Kapselungen oder Sicherheitsverschlüssen nach DVGW VP 634) manipulationserschwerend zu versehen. 6 Anmeldung zur Erstellung, Änderung und Erweiterung einer Gasanlage 6.1 Anmeldung Die Anmeldung zur Erstellung, Änderung und Erweiterung einer Gasanlage ist auf dem vorgesehenen Formular Anmeldung zum Anschluss an das Erdgasversorgungsnetz vorzunehmen. Das Dokument zur Anmeldung einer Gasanlage ist auf der Homepage der Syna hinterlegt. Der Formularsatz ist in 4-facher Ausfertigung auszufüllen und jeweils zu unterschreiben. Blatt 1: Syna Blatt 2: Installationsunternehmen (VIU) Blatt 3: Anschlussnehmer/-nutzer Blatt 4: Bezirksschornsteinfegermeister (entfällt im Bezirk Pleidelsheim und Bad Rappenau) Das Blatt 1 des Formularsatzes ist vollständig ausgefüllt, inkl. Firmenstempel des VIU aller notwendigen Unterschriften (Verantwortlicher des VIU, Anschlussnehmer/ Anschlussnutzer und Haus- und Grundstückseigentümer) an die Syna zu versenden.\n18 Seite 18 von 19 Der Eingang des Formulars ist Voraussetzung für die Vereinbarung eines Inbetriebsetzungstermins. Vor Beginn der Arbeiten muss sich der Antragsteller mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zwecks Prüfung der Gebrauchsfähigkeit des Schornsteines und der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung für die anzuschließenden Geräte in Verbindung setzen. 6.2 Nennwärmeleistung Die eingestellte Nennwärmeleistung (NWL) ist am Gasgerät gut sichtbar mittels eines Aufklebers anzubringen und muss auf dem Anmeldeformular eingetragen werden. Eine Änderung der NWL ist der Syna umgehend mit dem Formular Anmeldung zum Anschluss an das Erdgasversorgungsnetz schriftlich mitzuteilen. Am Gasgerät ist ein neuer Aufkleber anzubringen. 6.3 Inbetriebsetzung des Gasnetzanschlusses und der Gasanlage Der Inbetriebsetzungstermin ist mit mindestens 3 Werktagen Vorlauf mit der Syna und, falls erforderlich, mit dem Messstellenbetreiber abzustimmen. Die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses erfolgt durch Mitarbeiter der Syna gemäß 14 NDAV. Die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses durch das VIU ist nicht zulässig. Die Gasanlage nach der Gasdruckregelung muss durch das Öffnen der Absperreinrichtung an der Messeinrichtung (Zählereckhahn) durch das VIU in Betrieb genommen werden. Zur Inbetriebnahme einer Gasanlage müssen grundsätzlich das VIU und ein Mitarbeiter der Syna gleichzeitig vor Ort sein. Die erstmalige Inbetriebnahme durch Syna ist unentgeltlich. Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Gasanlage durch Syna nicht möglich, so trägt der Anschlussnehmer die hierfür entstandenen Kosten. 6.4 Verlegung von Versorgungseinrichtungen; Nachprüfung von Messeinrichtungen Soweit der Anschlussnehmer Kosten für die Verlegung von Einrichtungen der Gasversorgung nach 22 NDAV und für die Nachprüfung der Messeinrichtungen nach 13 NDAV zu tragen hat, sind diese nach dem tatsächlichen Aufwand durch diesen zu erstatten. 6.5 Ablaufschema zur Inbetriebsetzung, Erweiterung und Änderung einer Gasanlage Alle Arbeiten an Gasanlagen, die eine wesentliche Änderung darstellen, müssen ebenfalls durch das VIU vor Beginn der Arbeiten mit dem Anmeldeformular Anmeldung zum Anschluss an das Gasversorgungsnetz bei Syna angemeldet werden. Wesentliche Änderungen stellen unter anderem dar: Gerätewechsel, Leistungserhöhung oder -reduzierung, Änderungen in der Leitungsführung mit Entnahme der Messeinrichtung. Die Hauptabsperreinrichtung der Gasanlage der Syna darf durch das VIU nur bei Gefahr in Verzug geschlossen werden. Die Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt dann nach vorheriger Terminabsprache, wie in Abschnitt 6.3 beschrieben, durch die Syna.\n19 Seite 19 von Außer- und Wiederinbetriebsetzung von Gasnetzanschlüssen und Gasanlagen Bei Sperrungen von Gasanlagen wird grundsätzlich die Hauptabsperreinrichtung verschlossen und plombiert. Bei Mehrplatzanlagen wird die Sperrung an der Zählerabsperrung durchgeführt und plombiert. Die Mess- und Regeleinrichtungen verbleiben in der Anlage. Zur Wiederinbetriebnahme von Gasnetzanschluss und Gasanlage müssen grundsätzlich das VIU und ein Mitarbeiter der Syna gleichzeitig vor Ort sein. Durch den Nachweis der geleisteten Zahlung der offenen Forderungen und einer formeller Beauftragung eines VIU durch den Anschlussnehmer-/nutzer, wird die Terminkoordination zwischen VIU, dem Anschlussnehmer und der Syna durch die Syna koordiniert. Die Wiederinbetriebnahme des Netzanschlusses erfolgt durch das Öffnen der Hauptabsperreinrichtung bis zur ersten Absperrung an der Messeinrichtung ausschließlich durch die Syna. Die Wiederinbetriebnahme der Gasanlage hat, nach durchgeführter Dichtigkeits- oder Gebrauchsfähigkeitsprüfung, durch das VIU zu erfolgen. Die Wiederinbetriebnahme der angeschlossenen Verbrauchereinrichtungen erfolgt, nach Vorgaben des DVGW AB G600 TRGI, ebenfalls durch das VIU. Gasanlage und Verbrauchereinrichtungen dürfen nicht durch Syna in Betrieb genommen werden Sind Gasanlagen länger als 20 Werktage außer Betrieb, gelten diese als stillgelegt. Die Messeinrichtungen werden durch Syna demontiert und die Gasanlage verwahrt. Stillgelegte Gasanlagen sind vor Wiederinbetriebnahme wie Neuanlagen zu behandeln und, wie in Abschnitt 6.1 und 6.3 beschrieben, abzuarbeiten. Die Kosten für die Wiederinbetriebnahme von Gasanlagen nach Sperrung für Syna und den jeweiligen VIU trägt der jeweilige Veranlasser (z.b. Anschlussnehmer, Lieferant).\n20 TR-GN-300-TAB-00 Änderungsübersichtstabelle für V1 Kurzbeschreibung der in der Vorgabe geänderten Inhalte: Nr. Datum Name/Abt. Änderungskurzbeschreibung Kurz / Anpassen der Begrifflichkeiten Netzanschluss und RSDT-A-S Gasanlage nach Vorgabe der AR-Außer- und Wiederinbetriebsetzung von Gasanlage und Netzanschluss Kurz / RSDT-A-S Erweiterung mit Kapitel Begriffe und Definitionen\nTechnische Hinweise -Gas- für das Versorgungsgebiet der Westerwald-Netz GmbH\nTechnische Hinweise -Gas- für das Versorgungsgebiet der Westerwald-Netz GmbH Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines... 2 1.1 Mitgeltende Unterlagen... 2 1.2 Erdgasbeschaffenheit... 2 2. Netzanschluss... 2 3.\nBEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH Technische Installationshinweise Gas - für das Versorgungsgebiet der BEW Gültig ab: 06.04.2017 1. Allgemeines Diese Auslegungskriterien gelten für Netzanschlüsse\nErläuterungen zur Anmeldung einer Gasinstallation - Anmeldevordruck des BDEW\nErläuterungen zur Anmeldung einer Gasinstallation - Anmeldevordruck des BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.v. Landesgruppe Norddeutschland) Stand: Juni 2009 In Zusammenarbeit des BDEW\nNetzanschluss für Strom und Gas leicht gemacht. Ein Leitfaden der Syna GmbH für Standardnetzanschlüsse\nNetzanschluss für Strom und Gas leicht gemacht Ein Leitfaden der Syna GmbH für Standardnetzanschlüsse NETZANSCHLUSS S FÜR STROM UND GAS LEICHT GEMACHT Ein Leitfaden der Syna GmbH für Standard-Netzanschlüsse\nTechnisches. für Installateure der Erdgas- und Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet der Netzgesellschaft Düsseldorf mbh\nTechnisches Handbuch für Installateure der Erdgas- und Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet der Netzgesellschaft Düsseldorf mbh Inhaltsverzeichnis Kapitel Thema Seite 1. Allgemeines Ansprechpartner


Nudelsalat-Rezepte | DasKochrezept.de\nVielleicht das beste Rezept für Nudelsalat? Ob zum Brunch, zum Geburtstag, zum Schulfest oder zur Familienfeier – die Menge lässt sich gut...\nDie Gabelspaghetti in kochendem Salzwasser sehr al dente garen. Sie sollen noch ordentlich "Biss" haben, damit sie noch reichlich Sauce aufnehmen können.\nDiesem Nudelsalat haben wir augenzwinkernd den Zusatz "Junggesellen-Variante" verpasst, weil man nun wirklich keinerlei Küchenkenntnisse benötigt, um ihn aufzutischen. Dieser Nudelsalat ist...\nNudeln in reichlich Salzwasser nach Anweisung bissfest kochen und abschrecken. Von der gewaschenen Orange und der Zitrone je 1 EL Schale abreiben,...\nDie frischen Champignons putzen, den Stiel anschneiden und die Pilze in Scheiben schnippeln. Den Schinken in Miniwürfel schneiden. (Ich hatte noch einen...


Rastatt - Trickdiebe auf dem Marktplatz\nSie befinden sind hier: Startseite > Polizeimeldungen > Rastatt - Trickdiebe auf dem Marktplatz\nPolizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Trickdiebe auf dem Marktplatz\nRastatt - Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen wurde ein 37-Jähriger am Donnerstag gegen 11:15 Uhr letztendlich Opfer eines Taschendiebstahls. Nach dem Geldwechsel rauchte der Geschädigte mit den beiden jungen Männern noch gemeinsam eine Zigarette. Hierbei entwendeten sie mutmaßlich den Geldbeutel ihres Opfers aus der Gesäßtasche und erbeuteten neben persönlichen Papieren auch circa 450 Euro Bargeld. Beide circa 20-25 Jahre alten Täter wurden vom Bestohlenen als schlank mit schwarzen kurzen glatten Haaren und circa 170 beziehungsweise 175 Zentimeter groß beschrieben. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei an das Revier in Rastatt unter Telefon: 07222-761-0 erbeten. /ag


Kreisparteitag der Erzgebirgs-GRÜNEN am 13. März 2010 in Zwönitz\n06.03.2010 News Erzgebirge Presse Erzgebirge\nAm Samstag, den 13. März 2010 um 10.00 Uhr, kommen die Mitglieder des Kreisverbandes Erzgebirge von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Zwönitzer Hotel „Roß“ zusammen, um dort ihren neuen Kreisvorstand für die nächsten zwei Jahre zu wählen.\nAls Gäste erwarten sie den zu Jahresbeginn neu gewählten Landesvorsitzenden der GRÜNEN Sachsen, Volkmar Zschocke, sowie die bildungspolitische Sprecherin der GRÜNEN Landtagsfraktion, Annekathrin Giegengack.\nDaneben werden Anträge zum Schutz von Kulturdenkmalen im Erzgebirgskreis sowie zur Bewahrung des größten erzgebirgischen Offenlandbiotops in Zschorlau zur Abstimmung kommen.\nZudem wird es zu diesem Kreisparteitag ein Novum geben:\nAuf dem letzten Landesparteitag wurde beschlossen, künftig neue Wege zu gehen, damit Frauen mehr Zeit und Mut finden, sich aktiver in den Gremien der Partei zu beteiligen. Deshalb bieten die Erzgebirgs-GRÜNEN in Zusammenarbeit mit der Landesgeschäftsstelle erstmals auf kommunaler Ebene eine qualifizierte Kinderbetreuung für ihre Parteiveranstaltung an. Damit wollen sie zeigen, wie Familienleben und Parteiarbeit unter einen Hut zu bekommen sind. Unter der Leitung des Künstlers Thomas Michael Sachs aus Annaberg wird der Nachwuchs während der Tagung zur kreativen Beschäftigung angeleitet.


Sie befinden sich auf: Projekte > Jugend trainiert für Olympia\nDer BBW bietet im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ eine Möglichkeit zur Sichtung und Förderung von sportbegabten Schülern im Bereich Basketball. In diesem leistungssportorientierten Mannschaftswettbewerb der Schulen wird sportlicher Wettkampfes gelernt.\nSind Sie Lehrer und haben vielleicht schon Schüler, die in ihrer Freizeit im Verein Basketball spielen? Nutzen Sie dieses Potenzial und lassen Sie auch weitere Schüler davon profitieren, indem Kenntnisse und Erfahrungen im Spiel geteilt werden. Über den reinen Basketball hinaus bietet „Jugend trainiert für Olympia“ die Chance, Teamgeist auch in Stresssituationen zu erlernen und konkret zu erleben, dass sich Konkurrenz und das Streben nach Erfolg, mit Fairness und Toleranz vereinbaren lässt.\nMehr Infos zu den Wettbewerben, die - getrennt nach Mädchen und Jungen - in 5 nach Altersstufen geordneten Wettkampfklassen (WK I - V) auf Kreis-, Regierungspräsidiums- und Landesebene durchgeführt werden, finden Sie hier. Weitere Informationen zu Terminen und Anmeldung für die Wettkämpfe in Baden-Württemberg, finden Sie hier.


himolla – Polstermöbel, die einfach glücklich machen\nEine kleine Garage, handwerkliches Geschick und der Wille, „Polster für Menschen“ zu entwickeln – so begann 1948 die Erfolgsgeschichte von himolla. 70 Jahre später stellen die mehr als 3.500 Mitarbeiter auf einer 83.000 Quadratmeter großen Produktionsfläche täglich rund 1.600 Polstermöbel her. Zahlen, die eindrucksvoll beweisen, dass sich Qualität auf Dauer immer durchsetzt. Heute schätzen Kunden aus ganz Europa die mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail gefertigten Möbel des bayerischen Polstermöbelherstellers.\nhimolla: Der Name ist Programm\nhimolla steht für himmlisch, mollig und angenehm. Damit ist der Markenname im wahrsten Sinne des Wortes Programm. Die Polstergarnituren, Sessel, Wohnlandschaften oder Liegen des Herstellers aus Taufkirchen an der Vils überzeugen durch höchsten Komfort. Um den eigenen Ansprüchen auch in Zukunft gerecht zu werden, geht himolla bei der Qualität seiner Produkte keine Kompromisse ein.\nhimolla verwendet ausschließlich beste Materialien, die alle gesetzlichen Anforderungen und die strengen Gütekriterien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. erfüllen.\nStändige Scheuertests, Stauchtests und Festigkeitsprüfungen garantieren, dass die himolla-Produkte äußerst robust und langlebig sind.\nEin Umweltmanagementsystem, das stetig weiterentwickelt wird und umfassende Energiesparmaßnahmen, sind fester Teil der nachhaltigen Unternehmenskultur, für die himolla bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.\nDie himolla Modelle lassen sich individuell konfigurieren und an die Bedürfnisse des Kunden anpassen. So ist fast jedes Polstermöbel ein einzigartiges Unikat.\nNeben Kunden aus Deutschland und Europa, vertrauen auch immer mehr Menschen aus Ländern wie den USA, China, Singapur oder Australien auf Polstermöbel aus dem Hause himolla.\nÜberzeugen Sie sich von der Qualität der himolla Polstermöbel\nSie suchen einen neuen Lieblingssessel oder eine gemütliche Polstergarnitur für Ihr Wohnzimmer? Bei Möbel Bernskötter finden Sie eine große Auswahl an Möbeln der Marke himolla. Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen die vielfältigen Farben, Formen und Oberflächen, die die himolla-Polstermöbel so super besonders machen.


Artern Tickets - Veranstaltungen in und um Artern - ADticket - Mein Ticketportal\n0 Termine in Artern\nLeider wurden keine Veranstaltungen in "Artern" gefunden.\nSie suchen eine Veranstaltung in der Nähe von Artern? Probieren Sie doch unsere erweiterte Suche und wählen Sie z.B. einen Umkreis von 25 km. Oder tragen Sie sich in unseren Newsletter ein, um rechtzeitig über Events in Ihrer Region informiert zu werden.


meaning - „e“ am Ende eines Wortes einfügen - German Language Stack Exchange\nIch habe Phrasen wie „das Kind im Manne“ oder „Staat im Staate“ gehört. Ich verstehe zwar die Bedeutung, aber mir fielen jetzt keine andere Beispiele ein oder wie und wann man diese Konstruktion benutzt. Es wäre sehr nett, wenn jemand das Thema etwas erläutern kann. Also, was heißt das genau (von Bedeutung her und was ist der grammatikalische Name). Außerdem wäre ich für ein paar Beispiele sehr dankbar.\nmeaning dative grammar-identification\nedited Jun 27 at 13:39\n6,60111 gold badge77 silver badges2525 bronze badges\nasked Jun 26 at 15:38\nSiehe auch: german.stackexchange.com/questions/40750/…, obwohl ich mit der Einschätzung es würde fast nicht mehr benutzt nicht so ganz einverstanden bin, wenn es auch selten ist, das Dativ-e.\nEs gibt ziemlich viele ähnliche Fragen, zum Beispiel diese auf Englisch; die Antwort hat einige weitere Beispiele.\nJun 26 at 19:15\nEine feste Wendung mit dem Dativ-e ist Das Kind mit dem Bade ausschütten, siehe Wiktionary.\nJun 26 at 19:25\nDas "e" wird nicht eingefügt, sondern noch nicht weggelassen.\nDer Dativ Singular vieler (maskuliner) Nomen lautet paradigmatisch auf -e: "auf dem Tische", "vor dem Hause" etc. Derzeit ereignet sich aber ein Sprachwandel, so daß die zukünftige Normalform die Form ohne -e sein wird: "auf dem Tisch", "vor der Tür" etc.\nSolcher Sprachwandel geschieht aber nie augenblicklich, sondern immer mit einer Übergangsphase, und nie symmetrisch, sondern immer zuerst an einigen Stellen, dann an den meisten Stellen, schließlich universell.\nFeststehende Redewendungen sind meistens die letzten Bastionen der alten Form, eben weil sie feststehen und als Einheit empfunden werden statt als normal flektierter Sprachgebrauch. Ganz besonders resistent sind solche Formen, wenn z.B. ein Reim von der Verwendung der alten Form abhängt.\nDas ist hier allerdings nicht der Fall (allenfalls könnte man anführen, daß mit der unbetonten Nachsilbe der Rhythmus des Ausdrucks im Zusammenhang regelmässiger klingt). Deshalb wird bald wohl auch "Das Kind im Mann", "der Staat im Staat" die Normalform und dann die einzige Form werden.\nanswered Jun 26 at 16:00\nEntsprechender Artikel bei duden.de\nJun 26 at 16:02\nIch sehe keinen Grund, die Formen ohne -e nicht als Normalform anzusehen (wie die Duden-Grammatik es tut). Du hast ja auch nicht im Zusammenhange geschrieben.\nJun 26 at 16:09\nderzeit war vielleicht vor 50 Jahren richtig....\nJun 26 at 20:56\nDein Beispiel mit der Tür passt nicht, da weibliche Substantive kein Dativ-e bekommen.\nJun 29 at 8:12\nNot the answer you're looking for? Browse other questions tagged meaning dative grammar-identification or ask your own question.\nWhy is there sometimes an "e" added to a dativ noun?\nBedeutungsunterschied zwischen "sosehr" and "so sehr"?


Käse selber machen Starter Set Premium Edition: individueller kann Käse machen nicht sein | gerne-essen-und-trinken.de\nPressemeldung der Firma MilkySky GmbH\nKäse selber machen Starter Set - Premium Edition -\nWer schon immer seinen eigenen Käse herstellen wollte, das bisher aber zu kompliziert fand, bekommt mit den Starter Sets zum Käse selber machen von Käse-selber.de ein modulares Set, mit dem die eigene Käseproduktion garantiert gelingt. Das Set eignet sich für abwechslungsreiche Hobby-Stunden mit der Familie, bringt Kindern das Traditionshandwerk einfach näher und ist ein originelles DIY Geschenk für alle Käse-Fans.\nStarter Set Premium Edition: für mehr Freude an der Käsezubereitung\nDie Käse selber machen Starter Set Premium Edition hat bereits alles integriert, was Sie zum Käse machen brauchen, sodass Sie sofort mit der Zubereitung beginnen können. Die Premium Edition ist die umfangreichere Version des beliebten Starter Sets von Käse-selber.de und enthält die Must-Have Gewürze für die Käsezubereitung: Mykonos-Gewürz und Käsequark-Gewürz. Zudem ist auch ein Käsesalz im Set enthalten, dies ist ideal dazu geeignet, um den Käse trocken zu salzen. Ferner finden Sie darin mehrere Formen und, anders als im Standard-Set, auch Herzformen in verschiedenen Größen. Diese bieten sich besonders für Käse zum Verschenken an. Mit der ebenfalls neuen Käseharfe gehen Säulen- und Würfelzuschnitte in einem Arbeitsschritt und somit noch leichter von der Hand.\nDie Vorteile der Käseherstellung mit dem Starter Set Premium Edition\nAlle, die Käse selber herstellen möchten, werden mit dem Starter Set Premium Edition schnell Erfolgserlebnisse genießen. Damit Käse zu produzieren, macht Spaß und sorgt für abwechslungsreiche Stunden mit Familie oder Freunden. Nicht nur das Verkosten, schon das Käsemachen selbst wird zum kleinen Event mit Erfolgsgarantie. Auch für Kinder ist die Käseherstellung auf Basis von Kulturen und Lab eine spannende Entdeckung, sodass Eltern zusätzlich etwas pädagogisch Wertvolles an die nächste Generation weitergeben. Dank der einfachen Schritt-für-Schritt Anleitungen kommen auch unerfahrene Käse-Fans zu einem tollen und leckeren Ergebnis. Viele die das Käse machen Starter-Set einmal ausprobiert haben, haben ein neues Hobby für sich entdecken und möchten begeistert weitere Sorten ausprobieren.\nDas Premium Set enthält alles, was man zum Käse herstellen braucht\nMit dem Premium Starter Set zum Käse selber machen stellen Sie aromatische Käse unterschiedlicher Arten und Geschmacksrichtungen her: Quark, Grillkäse und Frischkäse sind genauso leicht herzustellen wie Typ Feta und Pfannenkäse. Sie benötigen nur noch die Milch und schon kann es losgehen. Gerade durch die Milch haben Sie Einfluss auf die Qualität des Käses. Beziehen Sie Milch vom Erzeuger direkt, legen Sie den Grundstein für ein hochwertiges Produkt und unterstützen zugleich den fairen Handel.\nKäse selber machen Set: ein praktisches und originelles DIY-Geschenk\nDas Set eignet sich als Geschenk zu den unterschiedlichsten Anlässen. Es spricht gesundheitsbewusste und umweltbewusste VerbraucherInnen an. Das Käse selber machen Set ist modular aufgebaut, kann somit jederzeit erweitert werden. Wer sich die Grundkenntnisse der Käseproduktion angeeignet hat, kann sein Spektrum an Käsesorten beliebig ausbauen und zum Beispiel auch Hart- und Weichkäse in sein persönliches Programm aufnehmen.\nTelefon: +49 (8374) 32310-69\nMit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Bereich der Milchtechnologie möchte KAESE-SELBER.DE die Leidenschaft mit seinen Kunden teilen und das Wissen rund um das Thema Käseherstellung weitergeben. Das Grundgerüst bildet in den meisten Rezepten das Käse selber machen Starter Set. Darauf können Sie Ihre weiteren Käseprojekte kinderleicht aufbauen und wissen somit auf einen Blick, was dafür benötigt wird. Das Gründer-Ehepaar (Florian und Nadine Wenk) startete 2013 mit 1.000,- € Startkapital und einem kleinen Blog. Inzwischen ist KAESE-SELBER.DE Marktführer und knackt dieses Jahr einen Netto-Jahresumsatz von einer Million Euro.\nOriginalmeldung von MilkySky GmbH\nAlle Meldungen von MilkySky GmbH


2.871 Bewertungen )\nNr. 605 von 3.928 Restaurants in Las Vegas €€ - €€€\nAlle Fotos (198) Vollbild Bei OpenTable buchen 26.06.2017\nAuch anzeigen KarteSatellit Ihre Kartenakualisierung wurde angehalten. Zoomen Sie heran, um aktualisierte Informationen anzuzeigen. Zoom zurücksetzen Karte wird aktualisiert … Zurück zur Karte Übersicht 3,5 2.871 BewertungenAusgezeichnet37 %Sehr gut25 %Befriedigend 17 %Mangelhaft11 %Ungenügend10 %25. Dez 2016“Schmackhaftes Fleisch - super freundlicher Service”31. Okt 2016“Auch für Vegetarier geeignet!”Jetzt geschlossenSo - Do11:30 - 22:30Fr - Sa11:30 - 23:30Rund um die Uhr KÜCHEN Steakhaus, brasilianisch, südamerikanisch, glutenfreie Speisen PREIS €€ - €€€GESAMTWERTUNGEN ServiceKücheQualitätEinrichtungSTANDORT 3663 Las Vegas Blvd S Ste 610, Suite #610, Las Vegas, NV 89109-1953Alle Details Diesen Eintrag verbessernBietet dieses Restaurant Speisen zum Mitnehmen an?Ja Nein Unsicher Verfügt dieses Restaurant über einen Parkplatz?Ja Nein Unsicher Verfügt dieses Restaurant über einen Fernseher?Ja Nein Unsicher Ist dieses Restaurant für Mittagessen geeignet?Ja Nein Unsicher Ist dieses Restaurant für ein Abendessen geeignet?Ja Nein Unsicher Sind die Preise dieses Restaurants moderat?Ja Nein Unsicher Handelt es sich hierbei hauptsächlich um eine Bäckerei?Ja Nein Unsicher Werden hier hauptsächlich Desserts serviert?Ja Nein Unsicher Ist das hauptsächlich ein Café?Ja Nein Unsicher Vielen Dank für Ihre Hilfe! Teilen Sie eine weitere Erfahrung, bevor Sie diese Seite verlassen. Bewertung schreiben\nBewertungen von Reisenden Ausgezeichnet1001Sehr gut745Befriedigend 497Mangelhaft325Ungenügend303ReisetypFamilienPaareAlleinreisendeGeschäfts-reisendeFreundeJahreszeit März - MaiJuni - Aug.Sept. - Nov.Dez. - Feb.Sprache Alle Sprachen Deutsch (1950)Englisch (2687)Portugiesisch (93)Weitere Sprachen Sprache Deutsch (1950)Englisch (2687)Portugiesisch (93)Spanisch (36)Französisch (15)Chinesisch (traditionell) (12)Italienisch (8)Russisch (6)Japanisch (4)Dänisch (1)Hebräisch (1)Niederländisch (1)Schwedisch (1)\nDas sagen Reisende: 941 - 950 von 2.871 Bewertungen\nDiese Bewertung wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt Was ist das? Diese Bewertung wurde automatisch ins Deutsche übersetzt, um Ihnen so viele Tipps von anderen Reisenden zu bieten, wie möglich und ist wahrscheinlich keine perfekte Kopie des Originals. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Maschinelle Übersetzungen anzeigen? JaNeinproduct-of-canadaToronto, Kanada454625Bewertet am 23. Oktober 2015 Das beste Essen während unseres für eine Woche in Las VegasMehrWie hilfreich fanden Sie diese Übersetzung?Vielen Dank für die Einreichung einer Bearbeitung. Wie überprüfen Ihren Vorschlag. Bewerten Gut OK Mangelhaft Übersetzung verbessern Vielen Dank für Ihre Bewertung\nDiese Bewertung wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt Was ist das? Diese Bewertung wurde automatisch ins Deutsche übersetzt, um Ihnen so viele Tipps von anderen Reisenden zu bieten, wie möglich und ist wahrscheinlich keine perfekte Kopie des Originals. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Maschinelle Übersetzungen anzeigen? JaNeinJames MRochester, New York3810Bewertet am 22. Oktober 2015 Spaß kulinarisches ErlebnisMehrWie hilfreich fanden Sie diese Übersetzung?Vielen Dank für die Einreichung einer Bearbeitung. Wie überprüfen Ihren Vorschlag. Bewerten Gut OK Mangelhaft Übersetzung verbessern Vielen Dank für Ihre Bewertung\n96KellyLMinneapolis, Minnesota5140Bewertet am 21. Oktober 2015 Something For Everyone!Mit Google übersetzen MehrDanke, 96KellyL! Diese Bewertung wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt Was ist das? Diese Bewertung wurde automatisch ins Deutsche übersetzt, um Ihnen so viele Tipps von anderen Reisenden zu bieten, wie möglich und ist wahrscheinlich keine perfekte Kopie des Originals. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Maschinelle Übersetzungen anzeigen? JaNeinORD-TGUTegucigalpa, Honduras642282Bewertet am 21. Oktober 2015 DurchschnittlichMehrWie hilfreich fanden Sie diese Übersetzung?Vielen Dank für die Einreichung einer Bearbeitung. Wie überprüfen Ihren Vorschlag. Bewerten Gut OK Mangelhaft Übersetzung verbessern Vielen Dank für Ihre Bewertung\nDiese Bewertung wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt Was ist das? Diese Bewertung wurde automatisch ins Deutsche übersetzt, um Ihnen so viele Tipps von anderen Reisenden zu bieten, wie möglich und ist wahrscheinlich keine perfekte Kopie des Originals. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Maschinelle Übersetzungen anzeigen? JaNeinRandy the B1Bewertet am 21. Oktober 2015 über Mobile-Apps Nicht von dieser Welt!MehrWie hilfreich fanden Sie diese Übersetzung?Vielen Dank für die Einreichung einer Bearbeitung. Wie überprüfen Ihren Vorschlag. Bewerten Gut OK Mangelhaft Übersetzung verbessern Vielen Dank für Ihre Bewertung\nRichard1140Cameron Park, Kalifornien20464Bewertet am 20. Oktober 2015 Got a 2 for 1 deal--it was worth it!Mit Google übersetzen MehrDanke, Richard1140! Diese Bewertung wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt Was ist das? Diese Bewertung wurde automatisch ins Deutsche übersetzt, um Ihnen so viele Tipps von anderen Reisenden zu bieten, wie möglich und ist wahrscheinlich keine perfekte Kopie des Originals. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Maschinelle Übersetzungen anzeigen? JaNeinJeanine HStaten Island, New York63Bewertet am 20. Oktober 2015 Abendessen am PampasMehrWie hilfreich fanden Sie diese Übersetzung?Vielen Dank für die Einreichung einer Bearbeitung. Wie überprüfen Ihren Vorschlag. Bewerten Gut OK Mangelhaft Vielen Dank für Ihre BewertungBill D, Owner von Pampas Brazilian Grille, hat diese Bewertung kommentiertBeantwortet: 2. November 2015Mit Google übersetzen Mehr\nDiese Bewertung wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt Was ist das? Diese Bewertung wurde automatisch ins Deutsche übersetzt, um Ihnen so viele Tipps von anderen Reisenden zu bieten, wie möglich und ist wahrscheinlich keine perfekte Kopie des Originals. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Maschinelle Übersetzungen anzeigen? JaNeinms_tinkerbell1Glen Burnie, MD278122Bewertet am 19. Oktober 2015 Sehr leckeres Essen und entspannende AtmosphäreMehrWie hilfreich fanden Sie diese Übersetzung?Vielen Dank für die Einreichung einer Bearbeitung. Wie überprüfen Ihren Vorschlag. Bewerten Gut OK Mangelhaft Übersetzung verbessern Vielen Dank für Ihre Bewertung\nDiese Bewertung wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt Was ist das? Diese Bewertung wurde automatisch ins Deutsche übersetzt, um Ihnen so viele Tipps von anderen Reisenden zu bieten, wie möglich und ist wahrscheinlich keine perfekte Kopie des Originals. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Maschinelle Übersetzungen anzeigen? JaNeinLinda B1Bewertet am 18. Oktober 2015 über Mobile-Apps SpeisesaalWie hilfreich fanden Sie diese Übersetzung?Vielen Dank für die Einreichung einer Bearbeitung. Wie überprüfen Ihren Vorschlag. Bewerten Gut OK Mangelhaft Übersetzung verbessern Vielen Dank für Ihre Bewertung\nDiese Bewertung wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt Was ist das? Diese Bewertung wurde automatisch ins Deutsche übersetzt, um Ihnen so viele Tipps von anderen Reisenden zu bieten, wie möglich und ist wahrscheinlich keine perfekte Kopie des Originals. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Maschinelle Übersetzungen anzeigen? JaNeinKaren BWelland, Kanada17494Bewertet am 18. Oktober 2015 Wirklich gute Zeit!MehrWie hilfreich fanden Sie diese Übersetzung?Vielen Dank für die Einreichung einer Bearbeitung. Wie überprüfen Ihren Vorschlag. Bewerten Gut OK Mangelhaft Übersetzung verbessern Vielen Dank für Ihre Bewertung\nEintrag wird aktualisiert … In der Umgebung Restaurants in Ihrer NäheEarl of Sandwich2.781 Hotelbewertungen 0,2 km Entfernung Ocean One Bar & Grille1.355 Hotelbewertungen 0,02 km Entfernung Fat Tuesday210 Hotelbewertungen 0,09 km Entfernung Bubba Gump Shrimp Company2.070 Hotelbewertungen 0,21 km Entfernung Sehenswürdigkeiten in Ihrer NäheJennifer Lopez - ALL I HAVE201 Hotelbewertungen 0,12 km Entfernung Saxe Theater639 Hotelbewertungen 0,15 km Entfernung The Axis167 Hotelbewertungen 0,11 km Entfernung Sin City Brewing Co.138 Hotelbewertungen 0,03 km Entfernung Fragen & AntwortenErhalten Sie schnelle Antworten von den Mitarbeitern und früheren Besuchern des Pampas Brazilian Grille.Hinweis: Ihre Frage wird öffentlich auf der Seite "Fragen & Antworten" gepostet.VeröffentlichungsrichtlinienSendenÜberprüfung: ZurückWeiter12345


Automotive – Baublys\nÜber Han´s Laser\nCO2 Laser Markiermaschine\nUV Laser Markiermaschine\nGrün Laser Markiermaschine\nLaserbearbeitungslösungen für Automotive\nIm Bereich des Automotivs sichert eine hoch qualitative, widerstandsfähige und dauerhafte Beschriftung, die Identifikation und Rückverfolgbarkeit der Produkte.\n2D Logo Tiefgravur\nErreicht mit BL3000\nKennzeichnung von Bedienelementen\nMarkierung von Tag/Nacht-Design\nDie Anforderungen an die Markierung der Produkte können dabei nicht vielfältiger sein. Angefangen mit der bekannten Tag-/Nacht-Design Markierung durch Lackabtrag an Schaltern, Knöpfen und Bedienelementen, sodass das zu hinterleuchtende Grundmaterial sichtbar wird, zur Direktbeschriftung individueller Typenschildern, bis hin zu Schwarz-Weiß Markierung auf Metallen.\nAlle Anforderungen an die Beschriftung können mit dem Einsatz eines Lasermarkiersystems höchst flexibel umgesetzt werden. Fortlaufende Seriennummern, verschiedene 1D & 2D Codes, Logos und vieles mehr, können mit einem einzigen Lasermarkiersystem individuell und auch teil- oder vollautomatisiert auf das Produkt beschriftet werden.\nMit dem Einsatz eines Kamerasystems kann die Position und Lage erkannt, die Beschriftung automatisch angepasst und nach der Beschriftung der Inhalt als auch die Qualität gegengeprüft werden. Dadurch erreichen Sie hohe Qualitätssicherheit als auch hohe Produktionseffizienz.\nFolien beschriften und schneiden\nFarb-/Eloxal- und Lackabtrag\nEinige andere Anwendungsbeispiele\nMehr Anwendungen in der Automobilindustrie\nSchwarz-Weiss Markierung auf Metall\n1D und 2D Codes, Logos, individueller Inhalt\nTiefgravur für Stempel\nMarkieren und Schneiden von Folien\nSchäumen / Verkokung\nAutomatisierung mit Banddurchlauf, Rundtakttisch oder Roboter\nHohe Wirtschaftlichkeit wird durch ein äußert flexibles Lasermarkiersystem, welches sich schnell an ändernde Anforderungen anpasst erreicht.\nHohe Wirtschaftlichkeit, Identifikation, Rückverfolgbarkeit, Qualitätssicherung durch Prüfung mit integrierten Kamera, Datenbankanbindung mit Rückmeldung der Beschriftung, hohe Qualität, widerstandsfähige und dauerhafte Beschriftung, optimale und langlebige Lesbarkeit.\n+49 (0) 7141 8535 0\nMauserstr.19, 71640 Ludwigsburg,Deutschland\nMaschinenbau und metallverarbeitenden Industrie\n© 2018 Baublys Laser GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


GANT - Rundhals-Pullover - Multicolor\nMulticolor 52 54 58\nRundhals-Pullover von GANT – feine, atmungsaktive Sommerqualität aus hochwertigstem Garn in reiner Naturqualität. Aufwendig gearbeitet in Linksstrick mit Streifen in Gute-Laune-Farben. 60% Leinen, 30% Baumwolle, 10% Seide. Dieser Rundhals-Pullover ist maschinenwaschbar. 48 (S), 50 (M), 52 (L), 54 (XL), 56 (XXL), 58 (XXXL)\nRated 5 von 5 von Potatoes aus Sehr schöne Farben Noch nicht getragen, da Artikel jetzt erst geliefert wurde\nloc_de_DE, sid_431197, prod, sort_[SortEntry(order=HELPFULNESS, direction=DESCENDING), SortEntry(order=POSITIVE_FEEDBACK, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]


Kommt Teslas Model 3 schon im Februar in Deutschland an? - COMPUTER BILD\nSpecial Special: Connected Car – Tesla-Konfigurator geht live\nvon Udo Lewalter, Thomas Pitscheneder, Max Wiesmüller, Timo Wiegel, Axel Palm\n05.12.2018, 17:45 UhrVon der Fast-Pleite zum rollenden Rubel: Teslas Produktion des Modell 3 läuft rund. Voraussichtlich im Februar 2019 beginnt die Auslieferung der Elektro-Autos in Europa.\nDer holprige Produktionsstart des Hoffnungsträgers Model 3 hätte den E-Auto-Pionier Tesla laut Konzernchef Elon Musk beinahe kollabieren lassen. „Tesla stand während des Anlaufs der Model-3-Produktion wirklich einer ernsthaften Todesgefahr gegenüber“, sagte Musk in einem im US-Bezahlsender HBO ausgestrahlten Interview mit dem News-Portal „Axios“. Die Firma habe „wie verrückt“ Geld verloren. Jetzt hat das Unternehmen bessere Nachrichten: In den kommenden Tagen geht der Konfigurator für das Modell 3 in Europa live. Was das bedeutet, erklärt COMPUTER BILD.\nTesla Model 3: Geht jetzt alles ganz schnell?\nBeim Elektroauto-Hersteller Tesla laufen die Vorbereitungen für den Europastart seines Hoffnungsträgers Model 3 auf Hochtouren, ab Februar 2019 ist er wohl in Deutschland erhältlich. In den kommenden Wochen lädt Tesla die Reservierungsinhaber ein, ihr Modell 3 zu konfigurieren. Das müssen die Interessenten spätestens bis 1. Januar 2019 vornehmen, um ihre Bestellung final abzugeben. Die Reihenfolge der Auslieferung richtet sich nach dem Reservierungsdatum der Käufer, dem gewünschten Lieferort und der Konfiguration der Optionen. Die ersten Auslieferungen werden in Europa wie auch in den USA die Model-3-Langstrecken-Batterievarianten sein. Dazu offeriert Tesla europäischen Interessenten die „All-Wheel-Drive“- (AWD) und die Spitzenklasse-Version „Model 3 Perfomance“. Das Einsteigermodell des Model 3 verfügt über ein hohes Maß an Spezifikationen für die Erstauslieferung. Die Auslieferung beginnt daher für diese Variante später. Die genauen Daten wie Preis, bestellbare Farben, Reichweite und Auslieferungszeitraum verrät Tesla in der Regel mit dem Freischalten des Konfigurators. Voraussichtlich hat die Model-3-Long-Range-Batterie-Version eine WLTP-Reichweite (weltweit einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren) von bis zu 544 Kilometern und einen Startpreis von etwa 57.900 Euro.\nLange hatte Tesla Schwierigkeiten bei der Produktion des Model 3. Wie schon bei früheren Modellen hatte das Unternehmen die Probleme unterschätzt, hielt Timings nicht ein. Doch im Juli 2018 nahm Tesla die Hürde von 5.000 produzierten Model 3 pro Woche erfolgreich.\nFirmenchef Elon Musk teilte seinen Mitarbeitern in einer firmeninternen E-Mail, die der unternehmensnahen Webseite „Electrek“ vorliegt, mit: „Wir haben es geschafft! Was für ein unglaublicher Job eines großartigen Teams. Ich könnte kaum stolzer sein mit euch zu arbeiten. Es ist eine Ehre. Das Niveau der Hingabe und Kreativität war unglaublich. Wir haben entweder einen Weg gefunden oder mit Willen und Einfallsreichtum völlig neue Lösungen entwickelt, die wir zuvor für unmöglich gehalten hatten.“ Musk meint damit unter anderem ein riesiges Zelt, das man auf dem Werksparkplatz aufgebaut hatte, um Produktionsschritte auszulagern. Damit löste der Firmenchef einige Probleme kurzfristig. Nun rollen die besagten 5.000 Model 3 Woche für Woche vom Band.


Blumen machen nicht satt | WOZ Die Wochenzeitung\nKnappe Lebensmittel, hohe Agrarrohstoffpreise – was bedeutet das für die Schweiz? Fragen an eine Bäuerin, einen Bundesbeamten, eine Hilfswerkmitarbeiterin und einen Agrarhistoriker.\n«Für uns hat sich nicht viel geändert», sagt Ulrike Minkner. «Wir haben ein kleines Milchkontingent und setzen auf Selbstversorgung und Austausch mit befreundeten Höfen. Dadurch sind wir nicht so stark vom Marktpreis abhängig.» Ulrike Minkner ist Biobäuerin. Mit ihrem Mann Kurt Graf lebt und arbeitet sie auf dem Mont-Soleil im Berner Jura, auf 1200 Metern. Sie halten Milchkühe – original Schweizer Braunvieh – mit Aufzucht, zwei Schweine zur Selbstversorgung und bieten Ferien auf dem Bauernhof an.\nAusserdem ist Ulrike Minkner Geschäftsführerin der Schweizer Bergheimat, einer gemeinnützigen Gesellschaft für die Förderung von Biobauernhöfen im Berggebiet. Der Name täuscht: Die Bergheimat ist eher linksgrün als landigeistig, manch ein Mitglied kommt ursprünglich aus der städtischen Alternativszene. «Viele Bergheimatbauern machen es ähnlich wie wir», erzählt Minkner. «Wir suchen einen Ausweg aus der Falle des globalen Marktes, bei dessen Preisen wir sowieso nicht mithalten können.» Auch jetzt nicht, wo der Milchpreis gestiegen ist? Nein, sagt Minkner. «Den meisten kleinen und mittleren Betrieben bringt der höhere Milchpreis wenig. Denn auch das Futtergetreide ist teurer, das frisst den Gewinn sofort wieder auf. Oder andere Kosten steigen: Wir verkaufen die Milch dem Nordostschweizer Milchverband Miba. Seit 2007 zahlt er uns zwar sechs Rappen mehr pro Liter, dafür kostet uns der Abholdienst neu jedes Mal zehn Franken.»\nDen höheren Getreidepreisen weichen Minkner und Graf aus: Sie geben den Kühen nur sehr wenig Kraftfutter. «Dadurch geben sie zwar weniger Milch, aber so sind sie ausgeglichener und haben weniger gesundheitliche Probleme. Und sie leben viel länger als Hochleistungsmilchkühe: Unsere älteste Kuh ist vierzehn Jahre alt.»\nUnd was wäre eine agrarpolitische Antwort auf die globale Knappheit? «Vor allem keine Importe von Grundnahrungsmitteln aus armen Ländern», fordert die Bäuerin. «Kartoffeln aus Ägypten einzuführen, wo bereits das Brot knapp ist, ist doch eine Schande.» Auch den Trend zu immer grösseren Höfen sieht Minkner skeptisch. Kleine Höfe mit weniger maschineller Arbeit schonten den Boden und brauchten weniger fossile Energien.\n«Wir sollten für die Region produzieren – für die Menschen, nicht fürs Viehfutter oder für den Export. Und den Ehrgeiz, möglichst viele Qualitätsprodukte zu exportieren, um unsere Wirtschaftlichkeit zu verbessern, finde ich äusserst fragwürdig. Auch die Bio Suisse folgt heute diesem Trend. Damit konkurrenzieren wir doch bloss unsere Kollegen in anderen Ländern.»\nReicht der Notvorrat?\n«Sind Sie sicher, dass Sie zu uns wollen und nicht zum Bundesamt für Landwirtschaft?» Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) hatte es in den letzten Jahren nicht einfach: Das Amt, das die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern während Krisen, Pannen und Katastrophen sicherstellen soll, wurde stark verkleinert. Manche hätten es am liebsten ganz abgeschafft – als überflüssiges Relikt aus dem Kalten Krieg. Das Selbstbewusstsein der MitarbeiterInnen hat das alles wohl nicht gestärkt.\nDoch Ueli Haudenschild klingt aufgestellt. Der Doktor der Naturwissenschaften ist Geschäftsstellenleiter für die Bereiche Ernährung, Energie und Heilmittel. «Seit die Medien über die globale Lebensmittelknappheit berichten, wird den Leuten bewusst, dass sich die Versorgungssituation sehr schnell ändern kann. Darum ist das Verständnis für unsere Arbeit wieder grösser, und ich höre öfter die besorgte Frage: 'Haben wir genug Vorräte?' Vor ein, zwei Jahren war das noch anders.» Ein Land, das vierzig Prozent seiner Lebensmittel importiere, müsse sich die Frage der Vorsorge stellen, ist Haudenschild überzeugt. Damit die Schweiz für Krisen gerüstet ist, unterhält sie sogenannte Pflichtlager. Die Lebensmittelimporteure müssen einen Teil der haltbaren Produkte an Lager behalten – Reis, Zucker oder Getreide zum Beispiel. Die KonsumentInnen finanzieren die Pflichtlager über einen Preisaufschlag. Mit den heutigen Pflichtlagervorräten könnte die Schweizer Bevölkerung rund vier Monate mit Grundnahrungsmitteln versorgt werden. Vor vier Jahren reichten die Bestände noch für sechs Monate – auch hier wird gespart.\nDas BWL kann keinen Einfluss auf die Agrarpolitik nehmen, aber die Agrarpolitik hat Auswirkungen auf das BWL: Wenn im Herbst das geplante Agrarfreihandelsabkommen mit der EU abgeschlossen wird, wird der Ackerbau in der Schweiz wohl abnehmen, weil die Produktion von Getreide, Gemüse und Ölsaaten in vielen EU-Ländern billiger ist. Gerade bei den haltbaren Produkten sinkt also die Eigenversorgung. «Das betrifft uns natürlich schon, weil dann die Pflichtlager nicht mehr gleich lange reichen. Aber das BWL darf nicht in die Produktion eingreifen – ausser im Notfall.» Dann könnte es in wenigen Tagen einen entsprechenden Anbauplan erstellen. Eine starke Erhöhung der Eigenversorgung wäre möglich, sagt Haudenschild – allerdings müssten sich die Ernährungsgewohnheiten ändern. Mehr pflanzliche Lebensmittel wären gefragt: Eine Hektare Kartoffeln liefert fünf- bis zehnmal mehr Kalorien als eine Hektare Kuhweide.\nWill das BWL wieder mehr Pflichtlager, falls die Rohstoffpreise hoch bleiben? Nein, das sei nicht geplant, sagt Ueli Haudenschild.\nFünfzig Sorten gegen Hunger\nDie Schweizer Entwicklungshilfeorganisation Swissaid wird dieses Jahr sechzig Jahre alt. In den letzten Jahren hat sich Swissaid agrarpolitisch deutlich positioniert: für kleinbäuerliche Landwirtschaft und gegen Agromultis, für Ernährungssouveränität und gegen grüne Gentechnik.\n«Die Krise ist die Quittung für eine falsche Agrarpolitik», sagt Tina Goethe, die bei Swissaid für Medien und Entwicklungspolitik im Bereich Landwirtschaft zuständig ist. «Produzieren für den Export galt lange als die beste Strategie für arme Länder. So wurden Blumen oder Südfrüchte angebaut statt Lebensmittel für die eigene Bevölkerung. Und der Internationale Währungsfonds hat die armen Länder gezwungen, ihre Grenzen für Nahrungsmittelimporte zu öffnen, die die einheimische Landwirtschaft zerstören – etwa in Haiti. Das Resultat sehen wir jetzt.» Goethe freut sich darum über den neuen Bericht zur Weltlandwirtschaft, der statt auf rein technische Lösungen auf das Erfahrungswissen der BäuerInnen setzt (siehe WOZ Nr. 17/08).\nGoethe erzählt von einem Projekt in Kolumbien, das von Swissaid unterstützt wird. Sie hat es letztes Jahr besucht: «Dort gibt es auf einem Hof mehr als fünfzig verschiedene Nutzpflanzen und -tiere. Diese Vielfalt ist die beste Strategie gegen Hunger. Eigentlich ist das Biolandbau, aber ich rede lieber von ökologischer Produktion. Bio wird in der Schweiz oft mit Luxus in Verbindung gebracht. Im Süden ist es aber die billigste und sicherste Methode.» Fairer Handel mit dem Norden sei gut, aber noch entscheidender sei die lokale und regionale Vermarktung der Produkte. Und ebenso wichtig sei es, die Organisierung der KleinbäuerInnen zu stärken, ihre Kämpfe um Land und Nutzungsrechte zu unterstützen.\nTina Goethe stellt Forderungen an die Schweiz: «Die Schweiz soll eine Agrarforschung betreiben, die den Kleinbauern im Süden etwas bringt. Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick leistet hier schon gute Arbeit. Und wichtig ist eine Entwicklungszusammenarbeit, die die Ernährungssouveränität stärkt.» Drittens brauche es eine andere Handelspolitik: «Die Schweiz muss für Importe angemessene Preise zahlen. Und arme Länder sollen ihre Landwirtschaft mit Zöllen schützen dürfen.»\nSchon 1880 gings nicht\nBeat Brodbeck arbeitet im Archiv für Agrargeschichte in Zollikofen bei Bern. Das Archiv ist eine Fundgrube von Wissen zur Geschichte der Landwirtschaft – es hat Unterlagen von mehreren Hundert landwirtschaftlichen Organisationen und von bedeutenden Personen erfasst, vom Alphirtenverband Emmental bis zur Bio Suisse und von Agrarpolitikern bis zu Bäuerinnen und Dienstboten.\nDer Archivar wohnt im Berner Seeland. Dort, wo ein grosser Teil des Schweizer Gemüses wächst – noch. Brodbeck ist sicher, dass sich das mit dem EU-Agrarfreihandelsabkommen ändern wird. Denn Gemüsebau ist arbeitsintensiv, die Lohn- und Produktionskosten sind in der Schweiz hoch, die Umweltvorschriften vergleichsweise streng, das Wetter ist unzuverlässig und das Agrarland knapp – quadratkilometergrosse Höfe wie in Ostdeutschland sind hierzulande nicht möglich.\nIn seiner Lizenziatsarbeit hat sich der Historiker mit dem Schweizer Milchmarkt des 19. und frühen 20. Jahrhunderts beschäftigt. «Das 19. Jahrhundert gilt unter liberalen Ökonomen als Paradies des Freihandels. Dabei zeigte sich schon damals, wie problematisch einseitige Exportausrichtung und ungeordnete Märkte sind», betont er. Ab 1880 wurden die Schwankungen auf dem internationalen Käsemarkt so dramatisch, dass Bauern, Käser und Händler begannen, den Markt gemeinsam zu organisieren. So entstanden die grossen Verbände wie die Käseunion. «Natürlich führten sie auch zu problematischen Entwicklungen, aber sie sorgten für eine Berechenbarkeit, die eigentlich allen zugute kam. Heute werden all diese Regulierungen niedergerissen. Es heisst, davon würden die Konsumenten nur profitieren, aber das bezweifle ich.» Das Freihandelsabkommen komme ihm vor wie ein weiterer verzweifelter Versuch, irgendwie das Wachstum weiter zu steigern. «Dabei wird vergessen, dass Landwirtschaft nie ähnliche Wachstumsraten erreichen kann wie die Industrie. Das Einzige, was sicher wächst, ist der Verkehr.»\nBeat Brodbeck plädiert dafür, grundsätzliche Fragen zu stellen. Etwa diese: Wozu dient Handel eigentlich? «Bis ins 20. Jahrhundert hinein versorgten sich die Regionen weitgehend selbst mit Lebensmitteln, der Handel lieferte Produkte, die regional nicht hergestellt wurden. Dass mit allen Agrargütern auf dem Weltmarkt gehandelt wird, ist eine relativ neue Entwicklung. Sie kommt vor allem Investoren und Spekulanten zugute.» Die Grundnahrungsmittel sind zu wichtig, um dem Weltmarkt und seinen Schwankungen überlassen zu werden – davon ist Brodbeck überzeugt. Dabei gehe es nicht um die Interessen der BäuerInnen, sondern um die Ernährung aller. «Wir sollten zuerst fragen: Welche Produktion wollen wir? Unter welchen Bedingungen? Mehr direkte Kontakte zwischen Bauern und Konsumenten würden viele Probleme lösen. Der Freihandel vergrössert die Distanz.»


Vorwurf der Untreue - Gesundheitsminister Gröhe zeigt Ex-Ärzte-Chef an | Finanzen-Nachrichten - Finanznachrichten\nVorwurf der Untreue - Gesundheitsminister Gröhe zeigt Ex-Ärzte-Chef an\nVerfasst von FOCUS.de am 02. Dezember 2015 . Veröffentlicht in Finanznachrichten\nDer Bundesgesundheitsminister hat Anzeige gegen Andreas Köhler erstattet, den langjährigen Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Laut Medienberichten geht es um "Untreue in einem besonders schwerem Fall". Köhler soll jahrelang hohe Miet-Zuschüsse kassiert haben.\n„An der Anklage ist nichts dran“ - Ex-Arcandor-Chef Middelhoff weist Vorwürfe in neuem Untreue-Prozess zurück\nVor dem Landgericht Essen hat am Donnerstag ein weiteres Strafverfahren gegen Ex-Arcandor-Chef Thomas Middelhoff begonnen - genau an seinem 64. Geburtstag. In dem Prozess um Bonus-Zahlungen bei…\nErklärung zu Untreue-Vorwürfen: Ex-Renault-Chef Ghosn will auspacken\nCarlos Ghosn wird in Japan finanzielles Fehlverhalten und Untreue in seiner Zeit als Renault-Chef vorgeworfen. Nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft will sich der 64-Jährige nun in der…\nSiemens zeigt sich bei Ex-Chef großzügig: Löscher kassiert 30 Millionen Euro\nPeter Löscher soll nach seinem Ausscheiden bei Siemens ein Handgeld von 17 Millionen Euro bekommen. So steht es im Geschäftsbericht. Tatsächlich wird er aber fast das Doppelte kassieren - der Konzern…\nStudie zeigt Zahlen - Mit 55 in den goldenen Ruhestand: Dax-Chefs kassieren im hohen Alter ab\nImmer mehr Dax-Konzern-Chefs verdienen sich während ihrer Dienstzeit eine goldene Nase. Damit nicht genug: Während einige unter ihnen bereits mit 55 in den Ruhestand gehen, kassieren andere selbst im…


Fax:. 0711 9321-500\nVerantwortlich nach § 55 des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien: Siegfried Tretter, Anschrift UKBW\nPressekontakt: Klaus-Peter Flieger\nGestaltung: Franka Fiedler, MKKD\nTypo3 Programmierung und Administration\nwww.fotolia.de / www.stockxpert.com\nGrundsätzlich gilt, dass alle von der UKBW erhobenen Sozialdaten dem besonderen Schutz des Sozialdatenschutzes nach dem Sozialgesetzbuch unterliegen. Ferner gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Landesdatenschutzgesetzes Baden-Württemberg.\nDiese Informationen im Rahmen unserer Internetseiten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Diese Daten werden nicht zur Identifizierung des Nutzers verwendet und es werden keine Nutzerprofile erstellt.\nDie UKBW trifft alle technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.


Kitten wird nicht richtig stubenrein.....\n06.12.2011, 18:18 #1\nbin Katzenanfänger :-) und brauche mal einen Rat!\nAlso ich habe zwei Kater (4 Monate und 3 Monate), der jüngere ist ein Maine Coon, als ich ihn bekommen hab war alles super er ist immer aufs Katzenklo, seit ein paar Tagen pinkelt er immer an eine Stelle im Wohnzimmer (klo steht im Schlafzimmer), heute hat er auch mal in die Küche gepinkelt..... Wenn ich ihn erwische schimpfe ich nicht sondern setze ihn nur aufs klo.... Das große Geschäft macht er immer auf die Toilette, da ging noch nie was daneber!!!!\nAn was kann es liegen? Normalerweise werden Katzen doch schnell sauber oder nicht? Und wieso war er erst sauber und jetzt nicht, ich habe nichts verändert.....\nEs Grüßen die Raubtiere und ich\n06.12.2011, 18:48 #2\nschau doch mal bitte unter "Verhalten und Erziehung" in dem farbig unterlegten Block steht an erster Stelle der "Pinkelfragebogen". Bitte kupiere ihn und beantworte die Fragen.\nWas ich Dir aber auf jeden Fall dringenst ans Herz legt ist, dass Du eine Urinprobe beim TA untersuchen läßt. Die häufigste Ursache von Fremdpinkeln ist eine organische Erkrankung, meist eine Blasenentzündung. Und ie tut teufisch weh.\nDu hast mehrere Möglichkeiten an eine Urinprobe zu kommen. Entweder Du nimmst eine saubere Medizinspritze ohne Nadel (wenn Du keine hast bekommst Du sie in der Apotheke, oder beim TA oder einem netten Hausarzt) und saugst etwas Urin von einer frischen Pinkelstelle auf.\nOder Du gehst zum TA und lässt dort den Urin ausmassieren.\nWie reinigst Du die Urinstellen?\nIch finde es toll, dass Du nicht schimpfst.\nDas mit dem Kaklo finde ich allerdings nicht so toll. Es klingt nämlich danach, als wenn die Katers nur ein KaKlo hätten und das steht im Schlafzimmer . Bei zwei Katzen sollten es mindestens zwei, besser noch drei Klos sein und die sollten gut zugänglich sein.\n06.12.2011, 19:06 #3\nAuch von mir als erste ein Lob fürs Nicht-schimpfen!\nIch würde - es liest sich tatsächlich so, als ob nur ein Katzenklo vorhanden wäre - als erstes ein zweites, offenes und mit feiner Klumpstreu (ohne Duft) befülltes Katzenklo an genau die Stelle im Wohnzimmer stellen, an die er immer pinkelt. Das mag zwar jetzt im Weg sein, aber später kannst du das zweite Klo dann auch zur Seite stellen.\nZur Reinigung bitte "Urin Frei" verwenden: http://www.medizinfuchs.de/preisverg...7272.html/nb/1\nAndere Reinigungsmittel können die Urinkristalle nicht zerstören und für ein feines Katzennäschen riecht es dann noch immer nach Urin. Für Katzen ist ein Klo immer dort, wo es nach Klo riecht.... deshalb suchen sie bei falscher Reinigung oft dieselbe Stelle wiederholt auf.\nUnd bitte den Fragebogen ausfüllen: http://forum.zooplus.de/showthread.p...d-Antwortbogen\n06.12.2011, 19:19 #4\nIst vom Züchter, er gab sie stubenrein ab, verwende dasselbe Katzenstreu (ÖkoPlus)\nein weiterer Kater (16Wochen)\nsind oft zu hause, meisstens ruhig\ndreimal am tag nafu animonda carny, Trofu RC Kitten\nBei dem Trofu\nEine mit Deckel\nSchlafzimmer immer zugänglich\nAm Tag 5 mal, einmal die Wochen komplett alles neu, mit Wasser ausspülen und neues Streu rein\nWohnzimmer, heute einmal in die Küche\nca. 2 mal am Tag Abends bisher noch nie!\nnichts... Vom schlafplatz runter in die Ecke und gepullert\ntäglich ca. zwei Stunden\nnicht schimpfen nur aufs klo setzen\n06.12.2011, 22:19 #5\nStell mehr Toiletten auf - für den kleinen Kerl ist der Weg schlichtweg zu weit - Wird wach wenns furchtbar drückt und muss dann noch soooo weit bis zum Klo marschieren - was dann auch noch müfft - also weg mit dem Deckel!\nIch würde auch mal feineres Streu probieren - mein Baby hier fand das CBÖP furchtbar pieksig an den Pfötchen.\nWeiterhin: Trockenfutter weg und das Wasser nicht nebens Futter sondern etwas wegstellen - sonst hast womöglich auch gleich noch ein Trinkproblem später!\n07.12.2011, 00:57 #6\nStell mindestens eine weitere Toilette auf. Katzen trennen gern groß und klein in verschiedenen Klos\nWasser sollte nicht neben dem Futter stehen, denn dann wird es als "minderwertiges" Futter angesehen und die Miezen trinken weniger. Katzen stammen von Wüstentieren ab und trinken generell recht wenig (wer in der Natur ans Wasserloch geht, ist leichte Beute ). Daher das Wasser lieber in ihre typischen Routen in der Wohnung stellen. Sie kommen dann häufig dran vorbei und werden quasi dran erinnert.\nDas trinken ist wichtig für sie, da das sonst den Nieren und der Blase schadet. Daher ist auch Trockenfutter nicht empfehlenswert (davon abgesehen, dass es sehr viele Dinge enthält, die eine Katzen gar nicht verwerten kann, wie Getreide, Rübenschnitzel usw. Katzen sind ja reine Fleischfresser.) TroFu sollte daher lieber nur Leckerli sein, sonst besteht ein erhöhtes Risiko für Nieren- und Blasenkrankheiten.\nDesweiteren ist es empfehlenswert, Futter nicht den ganzen Tag anzubieten. Kitten dürfen zwar bis zum Alter von einem Jahr so viel futtern, wie sie wollen, aber der andauernde Futtergeruch verdirbt den Appetit\nKittenfutter ist übrigends nicht nötig, es gibt ja draußen auch keine Kittenmäuse.\nIch verwende übrigends das gleiche Streu wie du - ein Mal die Woche musst du es normal nicht komplett austauschen. Bei mir ist es mindestens 4 Wochen lang "frisch" Es stimmt aber, dass viele Katzen das als piksig an den Pfoten empfinden. Vll kaufst du mal eine feine Klumpstreu und befüllst das neue Klo damit? Dann wirst du schnell merken, welches sie besser finden.\nAch ja, dass du nicht schimpfst finde ich auch ganz toll! Nach dem pinkeln ins Klo setzen bringt aber leider nichts...er weiß ja, wo es eigentlich hingehört und hat dann ja schon gemacht.\nSo, das sind jetzt sicher ne Menge Tipps auf ein Mal. Bitte fühl dich nicht vor den Kopf gestoßen, die allermeisten Foris hier haben die gleichen Fehler zu Anfang gemacht (inklusive mir)\nNeben diesen kleinen Änderungen, die wichtig sind für das dauerhafte Wohlbefinden der Miezen, ist der Rat von Pampashase aber auch ganz wichtig! Blasenentzündungen sind die häufigste Ursache fürs nicht-ins-Klo-pinkeln. Daher solltest du ihn zum TA bringen und eine Urinprobe untersuchen lassen, um sicher zu gehen. Das ist nicht teuer und sollte auf jeden Fall ausgeschlossen (bzw behandelt lassen) werden, denn das ist sehr schmerzhaft. Die katzen verbinden den Schmerz beim Pinkeln dann mit dem Klo und wollen da nicht mehr so gern reinmachen.\nWürde mich freuen, wenn du weiter berichtest!\n07.12.2011, 09:34 #7\nHallo, vielen Dank für die Tips, kann ich denn das zweite Katzenklo neber das andere Stellen? Oder müssen die dann getrennt stehen? Wasser habe ich direkt umgestellt ;-).... Nachher hab ich schon einen Termin beim Doc, da nehm ich direkt beide mit, Urinprobe hab ich auch schon eingepackt.... Der ältere Kater hatte gestern schon ein tränendes Auge, denke beim Spielen ne Kralle abbekommen oder so, heute morgen is es auch bissel dick.... Hoffe das es ganz schnell wieder heilt, mal sehen was der Doc meint....\nDanke für Eure Tips, fühle mich auch nicht vor den Kopf gestoßen, Ihr habt es ja nett geschrieben ;-))))))\n07.12.2011, 10:17 #8\nGrad wenn die Kiten noch so klein sind, verspielen sie den Blasendruck gern mal. Und wenn dann kein Klo in der Nähe ist...uuuups Stell in jedem Raum ein Klo auf, so daß die in kurzen Wegen erreichbar sind. Nebeneinander sollten Klos nicht stehen, weil Katzen sie als "eins" zählen. Da viele Katzen gern groß und klein trennen, fordern einige konsequent ein weiteres Klo ein.\nFürs Auge vom Kater laß Dir bitte KEINE Creme geben, sondern Tropfen. Ich hatte bei meinem Kater eine Augenverletzung und der erste TA hatte mir Creme gegeben. Ich mußte dann später noch zum Augenspezialisten, weil es so schlimm geworden war und der meinte nur: bei Katzen IMMER Tropfen, keine Creme. Die ist zu dickflüssig und reizt die Nickhaut.....\nWasser kann man supergut schöne Übertopf auf Fensterbänke stellen. Sehen gut aus und die Katzen trinken viel mehr.\nAch so: das Cats Best Ö.P. ist SEHR häufig ein Fall zum Fremdpinkeln. Entweder die Katzen akzeptieren es, oder sie hassen es.... meine sind Kat 2 Füll mal in ein Klo feines Klumpstreu. Zum Ausprobieren gibt es bei DM das feine Betonitstreu. Das ist - leider - nicht mehr so toll wie früher, aber um zu testen, ob sie das lieber mögen komplett okay.\n07.12.2011, 12:56 #9\nsuper, dass Du gleich einen Termin beim Doc ausgemacht hast und beide mitnimmst.\nAber ich würde, wenn ich an Deiner Stelle wäre, auch wenn sich jetzt eine Blasenentzündung herausstellen sollte, die Tipps der anderen auch berücksichtigen.\nVor allen würde ich das Trofu durch hochwertiges Nafu ersetzen, mehrere Tois an verschiedenen Orten aufstellen und die Katzenstreu wechseln.\nWie lange war denn Dein 16 Wochen alter Kater bei seiner Katzenmama?\nDu schreibst, dass Dein 12 Wochen alter Kater vom Züchter ist. Weshalb hast Du ihn dann so jung bekommen, hat er Papiere und welche Untersuchungen wurden vor der Übergabe gemacht?\nIch weiß nicht, wie groß Deine Wohnung ist, aber ich halte es durchaus für möglich, dass er schon von Anfang an fremdgepinkelt hat, nur Du hast es nicht gemerkt, weil er vielleicht anfangs das nur sehr selten gemacht hat oder nur ein Tröpfchen hier oder da verloren hat.\nEs wäre schön, wenn Du weiter berichten würdest.\n07.12.2011, 14:57 #10\nKlos hab ich schon aufgestellt, Trinknapf verstellt (Wohnzimmer), so und nun mal sehen....\nDer Tip mit den augentropfen kam leider etwas spät, er hat mir jetzt Salbe gegeben! Werde das auch erstmal machen, ich finde das Auge sieht schon besser aus! Er hat (beide) auch noch Antibiotika bekommen da er meint er hätte leichten Schnupfen.... Freitag muss ich nochmal zur Kontrolle hin! Pippi is ok nix mit Entzündung oder so.... Er meinte auch einfach nur beim Spielen vergessen....\nBei dem älteren Kater weis ich nich wie lang er bei der Mutter war, den hab ich als Fundtier vom Tierschutz bekommen, musste den erst (etwas) zähmen, entflohen usw, naja und wie das dann so is konnte ich ihn einfach nicht mehr hergeben! Und ich dachte mir so alleine is blöd für ihn.... Also hab ich mich nach ner Maine Coon umgeschaut.... Naja und bin dann zum Züchter und der gibt die mit 10 Wochen ab, der Tierarzt meinte auch das sei ok! Joar so war das! Die beiden verstehen sich prima und schlafen auch zusammen im Bettchen :-)))))))))))))))))\nJetzt mal abwarten ....\n07.12.2011, 15:07 #11\nSchön, dass du ihm einen Kumpel geholt hast! Aber Papiere wird Dein zweiter Kater wohl nicht haben, hm? Kein Züchter gibt sein Tier mit 10 Wochen ab.\n07.12.2011, 15:19 #12\nDoch er hat Papiere, so nen Stammbaum, Impfpass (mit 8 Wochen geimpft)..... Ich kenn mich mit dem Zeug net aus, is mir auch wurscht was da steht, ich will ja nicht mit meinen Züchten.... :-)\nDer hat mir ne Mappe und ne DVD in die Hand gedrückt, In die Mappe hab ich bis jetzt noch net reingesehen, Aber vorne steht ganz Fett Stammbaum hab ich gelesen.... Nur die DVD hab ich mir angesehen da sind Fotos von den ersten Tagen und Wochen drauf....\n07.12.2011, 15:23 #13\nUnd ma ehrlich, jeder könnte so en Teil fälschen so dass es für nen Leihen gut aussieht!!! Is doch so, nur weil en Kater en Stammbaum hat heist das net das er besser oder gesünder is als andere.....\nUnser Golden Retriever hatte ne Erbkrankheit und der Supertolle Züchter war im großen VDH, haben 3000 DM damals noch bezahlt und letztendlich is der Hund nur 4 Jahre alt geworden! Ich halte von dem ganzen Quatsch nix! Is meine Meinung\n07.12.2011, 15:24 #14\nmmh - als ein seriöser Züchter war das definitv nicht, denn Züchter im Verein geben Kitten frühestens mit 12 Wochen ab, eher mit 14 Wochen. Die 8-12. Woche ist für Kitten extrem wichtig. Dort passiert die gesamte Sozialisierung von der Mutter und den Geschwistern. Nur so hat man später wesensfeste Katzen. Das, an was Du geraten bist, ist ein Vermehrer. Schnell viel Geld mit Tieren verdienen Grad bei Coons ist das nicht unheikel. Ich will Dir keine Angst machen, aber Coons neigen zu HCM. Deshalb sollten Elterntiere, die zur Zucht eingesetzt werden auf PKD und HCM geschallt werden. Ebenfalls wichtig sind Gentests. Leider machen das solche Vermehrer nicht. Schau mal hier ist das alles recht gut zusammengefaßt erklärt:\nAlso das heißt nicht, daß Du Deine Süßen nun nicht mehr lieben sollst, aber laß Deinen Coon bitte mit ca. 2-3 jahren Herzschallen. Rechtzeitig erkannt, kann eine Katze auch mit Herzfehler sehr alt werden\n07.12.2011, 15:24 #15\nAlso so ganz wurscht ist es leider nicht, denn mit 12 Wochen steht die 2. Impfung an, die ist schon sehr wichtig.\nDeshalb geben Züchter ihre Kitten NICHT vor der 12. Woche ab.\nUnd einen Stammbaum haben sicher nur die Eltern, denn würde er die Kitten mit 10 Wochen abgeben, würde er gegen die Vereinsregeln verstoßen\n07.12.2011, 15:29 #16\nIch hab nochmal die Zuchtrichtlinien herausgesucht. Unter Zuchtrichtlinien, Absatz 6 B steht folgendes:\nDie Züchter/innen dürfen ihre Jungtiere ab einem Alter von 12 Wochen und nur mit mindestens folgendem Impfschutz abgeben: 2 Impfungen gegen Katzenschnupfen und 2 Impfungen gegen Katzenseuche. Nur wenn die Auffrischimpfung nach der 12. Woche verabreicht wird, ist der Impfschutz als ausreichend zu betrachten. Die jungen Katzen müssen gesund, entwurmt und ungezieferfrei sein. Reklamationen von Käufern/ Käuferinnen, die beweisen, dass diese Bestimmungen vom Züchter/von der Züchterin nicht erfüllt wurden, werden an den Rechtsausschuss weitergeleitet.\nDort findet Du auch viel über Krankheiten und welche Rasse auf was getestet werden muß, welche Tiere von der Zucht ausgeschlossen sind (um körperliche und genetische Defekte nicht weiter zu vererben, etc)\n07.12.2011, 15:29 #17\nEr hat mir irgendso ein Nachweis über ne Untersuchung vorgelegt aber ob das jetzt was mit dem herz zu tun hatte weis ich net mehr so genau.... er meinte nur das ich sehe das beide elterntiere gesund sind und so.... Naja is ja jetzt auch egal, er ist jetzt bei mir und ich hab ihn lieb ;-) und werde alles tun das es ihm an nichts fehlt!\n07.12.2011, 15:54 #18\nNaja, ohne gültigen Stammbaum hast du eben keine Rassekatze gekauft, so einfach ists. Und das der Stammbaum nur um die 30 Euro kostet, ist dies auch kein großer Kostenfaktor. Auf die fehldenden Impfungen und fehlende Sozialisierung wurdest Du schon hingewiesen. Welcher Verein soll denn den Stammbaum von deinen ausgestellt haben? Solltest Du Zweifel haben, kannst Du ja über die Eltern etc. dort nachforschen. Also ich würde mir verarscht vorkommen, wenn der Stammbaum gefälscht ist.\nBezüglich HCM: Die Krankheit kann auch bei Hauskatzen und Co. aufkommen, aber ich würde niemals eine Maine Coon ohne getestete Elterntiere kaufen. Und ein "Züchter", der seine Kitten mit 10 Wochen abgibt, hat sicher nicht auf HCM-freie Linien geachtet... Man sollte mit 3 Jahren und mit 5 Jahren zum Schallen gehen. Nicht immer werden die Tiere mit dieser Krankheit dann jedoch auch alt, manche krepieren auch mit zwei Jahren schon am Herzinfarkt oder durch Wasser in der Lunge, andere können noch jahrelang mit Tabletten gut leben.\n07.12.2011, 18:29 #19\nhabe meinen beiden auch vom VERMEHRER und bin megareingefallen. Dafür hatte ich die ersten Wochen probleme über probleme wegen ihrer Gesundheit. Was hat das mit dem Herzschallen auf sich? Mein TA hatte davon nie was gesagt?\n07.12.2011, 19:11 #20\n@Schmusi: Bzgl. HCM: Es ist nicht so, dass man mit jeder Katze einen Herzschall machen muss. Aber bei manchen "Rassen" wie Maine Coon oder BKH würde ich persönlich es dennoch machen, wenn die Elterntiere nicht getestet sind, weil da familiäre Häufungen in einigen Linien sind und es sich um eine vererbare Krankheit handelt. Informationen hierzu findet man z.B. unter http://www.tierkardiologie.lmu.de/be...myopathie.html\n07.12.2011, 21:40 #21\nHallo, vielen Dank für die Tips, kann ich denn das zweite Katzenklo neber das andere Stellen? Oder müssen die dann getrennt stehen?\nMeine Leila hab ich als etwa 5 Wochen altes Findelbaby aufgenommen. Nach einigen Tagen nachts in der Box (hab noch zwei große, Baby war auch sehr krank) durfte sie dann selbst Schlafplatz suchen und nahm den natürlich bei mir. Um dann regelmäßig gegen 5 unten ans Fußende zu pieseln. Klo 2m weiter wurde nachts ignoriert - am Tage nicht!\nIch hab dann einen Tisch neben mein Bett gerückt und da ein kleine Klo raufgestellt (was tut man nciht alles für die Zwerge ) - seither war alles gut und die Kleine mit gut 6 Wochen stubenrein - es war eben einfach der Weg zum Klo zu weit.\nWenn du sagst daß deine kleine Schnarchnase vom Baum klettert und gleich pieselt - stell ihm erstmal das Klo unter den Baum - verrücken geht später immer noch!\n08.12.2011, 09:08 #22\nich hab da nochmal ne Frage..... Meine Kitten sind ja jetzt noch sehr jung und sie kennen nicht wirklch Besuch, jetzt hat sich übers WE mein Bruder angemeldet. Doch der mag keine Katzen und meinte ich soll die Klos umstellen ins Bad (was ich aber nicht möchte) es wäre also nur für das WE, aber mein Instinkt sagt mir das das gerade jetzt falsch wäre.... Was sagt Ihr denn dazu?\nLG und danke schonmal....\n08.12.2011, 10:03 #23\nKatzen brauchen ihre gewohnten Strukturen. Dazu zählen auch die Klos an bekannten Plätzen. Es wird schon eine riesengroße Veränderung sein, wenn da plötzlich eine zweite Person ist. Da würde ich definitiv nicht auch noch die Klos wegstellen. Und mal ehrlich? Auch wenns Dein Bruder ist. Er ist Gast bei Dir und muß sich DIR anpassen, nicht umgekehrt.\n08.12.2011, 10:31 #24\nna das würd ich doch aber auch sagen.Bruder hin oder her, aber da muss er auch einsehen dass das für dich nunmal gerade wichtig ist wenn ers schon für die Katzen nicht will.Und wenn er schon selbst sagt es ist nur fürs Wochenende, dann kann er sich ja auch für zwei Tage zusammenreissen das würde die kleinen jetzt ganz schön zurückwerfen. Er kann sichs ja aussuchen.Kaklos, oder Pipi überall\n08.12.2011, 10:34 #25\njetzt bin ich aber erschrocken, hatte schon Angst ich hab was wichtiges nicht mitbekommen. Aber meine haben auch sehr gekränkelt als Kitten. Unter anderem hatte sie einen Nabelbruch. Vielleicht sollte ich mir das im nächsten Jahr zur Impfung, doch auch mal vornehmen\n08.12.2011, 12:35 #26\nwie alt sind denn Deine jetzt? Du bist doch schon eine ganze Weile hier unterwegs.\nUnd welcher Rasse gehören Deine Flauschis an?\n08.12.2011, 20:03 #27\nWieso bist du erschrocken? Wenn man keinen Anhaltspunkt hat, der dafür spricht, dann braucht man nicht unbedingt jede Katze schallen. Es geht ja auch nicht jeder Mensch zur Sicherheit mal eben zum Kardiologen. Sinn macht es eigentlich auch erst ab 3 Jahren und wenn sie mit 5 Jahren noch nichts haben, sind sie, was erblich bedingte HCM angeht, auch aus dem Schneider in der Regel. Also - keine Panik!\n08.12.2011, 20:21 #28\nmeine sind im Oktober 1 Jahr alt geworden\n08.12.2011, 20:21 #29\nachso, Persermix sind es\n08.12.2011, 20:24 #30\ndann bin ich beruhigt. Ja schon aber als Mensch merkt man ja eher wenn was nicht stimmt und jann sich äussern. Bei ner Katze ist es oft zu spät bis die mal was nach aussen zeigt. Wobei ich sagen muss das mein Kater ein ziemliches Weichei ist er will nie gross was wissen, aber wenn er Bauchweh (bei DF) hat dann krieg ich ihn vor lauter anhänglickeit nimmer von mir weg\nHündin aus dem Tierheim wird nicht stubenrein\nVon steffikerry im Forum Hunde - Verhalten & Erziehung\nLetzter Beitrag: 02.12.2008, 00:35