Panne Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133\nChaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133\nActuellement 20 796 questions dans le forum chauffage\nQuestions Chauffage : Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133\nMa chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt.\nLe code erreur E133 est indiqué.\nLe gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas franche... et très embêtante, mon chauffagiste à du mal également malgré plusieurs déplacements, que faire ?\nMerci si quelqu'un me trouve une solution.\n25 septembre 2009 à 17:18\nRéponse 1 au problème chauffage\nMême problème sur ma chaudière de marque Chappée modèle Luna 1.24 FF HTE "erreur E133".\nPour ma part, l'erreur revient tous les 6 mois environ.\nAu début, la chaudière redémarre après le reset, puis après 2 resets, jusqu'au moment où elle ne veut plus rien savoir.\n07 octobre 2009 à 10:04\nRéponse 2 au problème chauffage\nJ'ai le même souci sur une chaudière Chappée Luna 3 HTE Duo.\n06 novembre 2009 à 14:35\nRéponse 3 au problème chauffage\nChaudière Chappée luna code E133.\nAvez-vous eu des réponses car j'ai le même problème ?\nMerci de me contacter si vous avez solutionné ce problème.\n14 novembre 2009 à 16:00\nRéponse 4 au problème chauffage\nOui, le problème vient de la surchauffe.\n24 février 2010 à 00:44\nRéponse 5 au problème chauffage\nIdem, j'ai le même code "error E133" qui s'affiche depuis 3 mois environ.\nAu début, un "reset" suffisait à la relancer, maintenant je suis définitivement en panne ; l'arrivée du gaz est réelle et donc, je ne comprends pas pourquoi ce motif E133 = absence de gaz.\nQuelqu'un connaît-il la cause et surtout la solution ? Merci.\n14 juillet 2010 à 16:12\nRéponse 6 au problème chauffage\nBonjour, j'ai le même problème que vous, avez-vous solutionné votre problème ?\n31 août 2010 à 20:34\nRéponse 7 au problème chauffage\nBonjour, vous parlez de surchauffe, y a-t-il une solution ? Merci pour votre réponse. (31/08/10)\n31 août 2010 à 21:09\nRéponse 8 au problème chauffage\nBonjour à tous, je vais appeler un technicien de chez Chappée cette semaine pour la même panne sur un modèle lune 1,24 FFHTU, je vous en dirai plus.\n15 septembre 2010 à 22:39\nRéponse 9 au problème chauffage\nJ'ai le même souci sur une chaudière de marque Chappée modèle Luna 3 HTE Duo.\nJ'ai changé les électrodes d'ionisation et d'allumage, j'ai nettoyé la ventouse et j'ai purgé le circuit d'eau.\n05 octobre 2010 à 09:21\nRéponse 10 au problème chauffage\nLa signification du code erreur E133 : phase de branchement électrique pas respectée.\n11 novembre 2010 à 16:23\nRéponse 11 au problème chauffage\nLe code erreur E133 correspond à un défaut de branchement électrique, phase inversée.\nPour remédier à ce problème il faut inverser les fils d'alimentation électrique de la chaudière, le fil marron à la place du fil bleu et le bleu à la place du marron, la masse jaune/vert restant en place.\n16 novembre 2010 à 19:12\nRéponse 12 au problème chauffage\nJ'ai eu ce cas de panne E133 sur ma chaudière Chappée luna hte 1.24.\nCela se produit au démarrage d'une séquence d'allumage (4 essais maxi avant de passer en sécurité).\nJ'ai constaté qu'à froid, 220V coupé sur la chaudière pendant au moins 1 heure le démarrage était possible jusqu'à une durée de fonctionnement de peut-être une heure et à nouveau lors d'une séquence de démarrage on passait en sécurité E133.\nJ'ai investigué et statué sur la tenue d'un composant de la carte électronique en température, à chaud il déconne.\nC'est le LM324 (4 ampli op) que j'ai changé et maintenant cela fonctionne.\nCe composant de gamme industrielle donné pour un fonctionnement à +70° seulement, est limite dans l'environnement dans lequel il se trouve et je conseille de le remplacer par un composant similaire de gamme militaire LM124 (+120°).\nL'ampli doit transmettre l'info issue de l'électrode d'ionisation et comparer la demande (température eau) avec la température réelle de l'eau et de fait la séquence d'allumage se produit si besoin.\nLa réparation m'a couté 0.3 composant commandé chez RS qui est un distributeur de composants électroniques entre autre.\nJe suis électronicien et bien sûr cela aide pour ce genre d'investigation.\nSinon un plombier aurait changé la carte électronique au nième passage et je vous dis pas le prix.\n18 novembre 2010 à 18:35\nRéponse 13 au problème chauffage\nje connais également le même problème pour une chaudière Atlantic Franco Belge.\nLa réponse 12 me fait espérer le règlement d'un souci qui dure depuis 3 semaines et rend chèvre mon plombier.\nM. l'électronicien pensez-vous que le diagnostic est le même pour ma chaudière Atlantic que pour votre Chappée Luna sachant que je présente exactement les même symptômes (à froid elle redémarre pour une heure...).\n27 novembre 2010 à 13:01\nRéponse 14 au problème chauffage\nBonsoir. Je connais exactement le même problème sur une chaudière Perfinox 4100 de chez Atlantic.\nQuand je dis le même souci, c'est exactement le même cas de figure que la réponse 12.\nJ'aurai aimé savoir si vous aviez un avis sur ma panne. Peut-on envisager le même diagnostic pour la même solution ?\nIl commence à faire très froid et ma petite fille de 1 an commence à mal le supporter...\nRéponse 15 au problème chauffage\nRéponse de l'électronicien au comportement suivant.\nLa chaudière ne démarre plus et donc plante dans la séquence d'allumage.\nIl faut couper l'alimentation (220V) sur la chaudière pendant minimum 30 min à 1h (environ) pour pouvoir ensuite démarrer à coup sûr.\nLa chaudière va effectuer des séquences de démarrage toutes les 2 à 3 min sans problème.\nAprès 30 min (environ) de bon fonctionnement le problème se repose à nouveau, on plante lors d'une séquence de démarrage.\nCela veut dire qu'on est sur un problème de panne après échauffement.\nLa carte électronique avec tous ses composants est incriminée et particulièrement l'ampli qui compare (en valeur de tensions) la température de l'eau et la température désirée et suivant si on est inférieur et supérieur déclenche le démarrage.\nJe suppose que cet ampli sert aussi à gérer (conversion courant tension) l'info délivrée par l'électrode d'ionisation qui dit si on a une flamme ou pas.\nC'est ce dernier point je pense qui fait déclencher pour mon cas (Chappée luna) une erreur E133 qui est "panne de gaz" non allumage de la chaudière, comme si pas de flamme.\nLors de la panne j'avais la séquence suivante :\n1) lancement du ventilateur pour évacuer les gaz éventuels dans le corps de chauffe (on entend le bruit du ventilateur) 2) actionnement des piezo pour enflammer le mélange gaz / air (on voit une série d'étincelles entre les électrodes piezo, par le hublot du corps de chauffe, il faut enlever une première tôle pour avoir accès à ce hublot)\n3) le mélange s'enflamme (on voit la flamme par le hublot)\n4) la chaudière s'est donc bien allumée et malgré tout arrêt avec panne E133.\nPour aller plus loin dans l'investigation sans être électronicien, vous pouvez ouvrir gentillement sans rien débrancher afin de rendre la carte électronique accessible face composant.\nEssayez de démarrer en refroidissant la carte avec un ventilateur placé au plus près sur les composants sans faire toucher de parties métalliques avec la carte.\nPour mon cas ça avait partiellement amélioré les choses, ensuite j'étais passé à la bombe à froid, en balançant du froid sur uniquement le composant soupçonné, dans mon cas le LM324 (c'est écrit dessus même s'il faut avoir de bons yeux), vous pouvez essayer avec une bombe à froid utilisée par les sportifs, à prendre en pharmacie je pense.\nSi ces détails illustrent vraiment le comportement de votre chaudière, panne après échauffement, vous pouvez en parler au plombier qui vous proposera le remplacement de la carte électronique (si ce n'est déjà fait), car malheureusement j'ai peur que leur niveau d'investigation se limite à de l'échange et non de la réparation.\nEn espérant pouvoir faire avancer votre affaire.\n28 novembre 2010 à 18:46\nRéponse 16 au problème chauffage\nBonjour, j'ai eu le même problème et c'était les bougies d'allumage qui étaient mal réglées, en fait l'étincelle ne se faisait pas, après réglage ça marchait impeccable.\n01 décembre 2010 à 19:36\nRéponse 17 au problème chauffage\nJ'ai moi-même une chaudière Chappée modèle HI FTE ou quelque chose comme ça.\nJ'avais ce même message d'erreur et lorsque je suis tombé sur ce site, j'ai eu franchement peur.\nJ'avais quelques appréhensions à contacter la maison mère et là, je suis tombé sur une personne très aidante et charmante qui a pris la peine de m'expliquer d'où la panne venait et comment la régler.\nPour un bricoleur moyen cela prend environ 10 min pour résoudre le problème.\nC'est en réalité la diode de ionisation qui dans mon modèle se trouve (dans le corps de chauffe) en dessous de la diode d'allumage.\nEn gros on retire le capot, puis le couvercle de protection du corps de chauffe (je l'appelle comme ça, il ne s'agit pas de la partie avec le brûleur). Là on trouve deux câbles qui arrivent sur un genre de bougies, une qui se trouve en haut à gauche par rapport à l'autre. Celle du bas à droite (il y a des symboles d'étoile si je me rappelle bien) doit être démontée puis grattée au papier de verre.\nRemise en place et ça y est ça re-fonctionne.\nDonc pas de stress et grand merci au service après vente de Chappée.\n18 décembre 2010 à 19:29\nRéponse 18 au problème chauffage\nMême problème. Le chauffagiste qui est passé deux fois sans résultat. Avant de faire venir un "expert" de chez Chappée, je suis tombé sur ce forum.\nPour moi les réponses 12 et 15 sont les seules qui expliquent parfaitement le problème.\nAmpli 324 qui chauffe et marche mal. Quand on ouvre le couvercle en plastique qui contient la carte électronique et qu'on la laisse comme ça, le problème est déjà pour une grande partie résolue.\nDonc à coup sûr, il y a un composant qui surchauffe.\nJ'ai commandé le 124 et je vous tiens au courant de la suite de l'histoire.\n20 janvier 2011 à 08:05\nRéponse 19 au problème chauffage\nBonjour, je suis l'auteur du message du 05/10/10, Réponse n°9, jai réussi à résoudre le problème.\nJai changé la carte électronique.\n22 janvier 2011 à 14:43\nRéponse 20 au problème chauffage\nJ'ai eu le même problème sur ma chaudière Chappée E133, on a changé la carte et le bloc gaz, depuis tout va bien.\n28 janvier 2011 à 19:39\nRéponse 21 au problème chauffage\nBonjour, j'ai le même souci mais je sais pas quel LM124 choisir sur RS, car il y a beaucoup de référence. quelqu'un pourrait-il m'aider ?\n03 février 2011 à 20:43\nRéponse 22 au problème chauffage\nJ'ai eu le même problème d'erreur E133 (E151 de temps en temps).\nJ'ai changé de chauffagiste car il ne réussissait pas à résoudre le problème. Il a refait tous les réglages possibles mais cela n'a rien changé.\nNous avons donc commandé une carte mère mais au bout de 2 mois nous ne l'avions toujours pas (merci le service client).\nJ'ai donc pris la décision de suivre les conseils de l'informaticien de la réponse 12.\nJe me suis documenté et j'ai donc commandé un LM124DRG4, un CMS Ampli-op Quadruple 16V/32V Soic 14 (par Paquet de 5) à 0,65€ l'unité. Je l'ai fait poser par un électronicien chevronné (pas n'importe qui) et... miracle après bientôt 3 mois de galère ma chaudière a redémarré comme un seul homme. J'ai effectué plusieurs arrêts / redémarrages et plus aucun problème.\nLe composant en question chez RS - Particuliers livrés par TNT le surlendemain :\nwww.rs-particuliers.com WebCatalog Ampli op Quadruple 16V 32V\n04 février 2011 à 21:26\nRéponse 23 au problème chauffage\nMerci à la personne (réponse 22) qui a pris le temps de me répondre (21) et qui a pris le temps de mettre des photos. Encore merci, super sympa.\n05 février 2011 à 09:35\nRéponse 24 au problème chauffage\nJe suis l'auteur de la réponse 22. En fait j'aimerais remercier l'auteur de ce site et le ou les modérateurs sans qui je n'aurais jamais trouvé de réponse à mon problème.\nJ'aimerais aussi remercier chaleureusement, c'est le cas de le dire, l'électronicien de la réponse 12 qui a su investiguer et découvrir le mal dont souffre cette carte électronique et qui a pris le temps de le communiquer aux autres.\n07 février 2011 à 09:01\nRéponse 25 au problème chauffage\nBonjour, j'ai une chaudière Idéal Standard, idem Chappée, qui était aussi en mode erreur E133.\nCela signifie absence de gaz mais en réalité cela peut venir aussi de la sonde d'ionisation et de l'électrode de démarrage. Du coup si vous avez vérifié l'arrivée de gaz et qu'il n'y a pas de souci, un conseil, changer les sondes en question, coût total 170.\n08 février 2011 à 16:08\nRéponse 26 au problème chauffage\nMerci tout d'abord aux personnes de la réponse 12 et 22 !\nj'ai une chaudière idéale standard, groupe baxi. la carte électronique est vraiment la même que celle montré par la personne réponse 22. j'ai la même panne E133 et je voudrais changer ce composant. Est ce difficile à faire sachant que je ne suis pas électronicien ? a qui puis je m'adresser pour ce type d'opération ? merci de votre aide. cordialement.\n09 février 2011 à 10:06\nRéponse 27 au problème chauffage\nBonjour. avant de changer le composant il faut s'assurer que c'est bien lui qui est en cause.\nSi cette erreur vous arrive fréquemment je vous conseille d'abord d'ouvrir le boîtier dans lequel se trouve la carte électronique et de laisser la carte à l'air libre.\nVérifiez comme cela si cette erreur disparaît temporairement ou apparait moins souvent. Si c'est le cas, il est quasiment certain que le problème se situe au niveau de la surchauffe de ce composant.\nLe composant en question est un CMS (Composant à Montage en Surface donc non traversant) il est vraiment très petit (env 1 cm). L'espacement entre chaque patte est d'environ 0,5 millimètre. Il faut donc un fer à souder à pane aiguille et je déconseille d'improviser une réparation avec autre chose. Le problème principal qui pourrait arriver avec un autre matériel serait d'endommager les pistes de la cartes ce qui rendrait impossible tout remplacement du composant. Enlever le composant en place est très délicat.\nSi vous êtes certain que c'est lui la cause de vos problèmes, que vous êtes minutieux et que vous avez le matériel adéquat, vous pouvez vous tenter de découper l'ensemble des pattes du composant en place avec un cutter ou une pince très fine. Ensuite il faut retirer chaque patte avec le fer et une tresse à dessouder.\nCela permet de ne pas endommager la carte. Par la suite il faut nettoyer l'espace et remettre une minuscule gouttelette d'étain à l'emplacement de chaque patte. Il faut ensuite délicatement déposer le composant à sa place et tout en le maintenant, "fixer" chaque patte avec le fer en appuyant légèrement sans insister.\nSi vous ne vous sentez pas de le faire, faites le faire par un électronicien qui aura déjà pratiqué ce genre de chose. Pour ma part j'ai hésité longtemps mais j'ai préféré le laisser faire par un professionnel.\nCela m'a couté 50 euros et je ne le regrette pas.\nL'auteur de la réponse 22.\n10 février 2011 à 09:01\nRéponse 28 au problème chauffage\nBonjour, merci pour vos conseils. J'ai en effet ouvert le boîtier et le problème apparait vraiment moins souvent.\nLa chaudière a fonctionné toute la journée sans erreur hier jusqu'à ce matin.\nL'erreur est de nouveau apparue mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc j'en conclus que vraisemblablement il y a une surchauffe liée au composant dont vous parlez.\nJe vais contacter un pro en électronique. Merci à vous. Très cordialement.\n10 février 2011 à 15:08\nRéponse 29 au problème chauffage\nBonjour. Une dernière question, savez vous si vous devez faire de nouveaux réglages sur la chaudière suite au changement du composant LM324 par LM124 ou est ce qu'une fois la carte électronique de nouveau en place ça repart sans réglage particulier. Merci.\n11 février 2011 à 09:34\nRéponse 30 au problème chauffage\nBonjour, les composants LM324 et LM124 sont de la même famille.\nIls ont la même fonction mais le LM124 est plus résistant en température.\nIl est testé pour des températures allant jusqu'à 120° alors que le LM324 n'est pas prévu pour fonctionner à plus de 70°.\nIl n'y a donc aucun réglage à faire.\nEn ce qui nous concerne, alors que nous pensions que la chaudière allait rendre l'âme car sur la fin elle nous sortait de nouveaux codes d'erreurs tous les jours, il a suffit de remplacer ce composant, sans rien faire de plus, et elle n'a plus jamais reproduit une seule erreur.\n11 février 2011 à 18:18\nRéponse 31 au problème chauffage\nOn vient de changer le composant LM324 par le LM124 et, depuis, plus aucun problème.\nÇa fonctionne comme il faut et sans arrêt. Le tout nous a coûté 15  ! Un grand merci à l'auteur de la réponse 12. En fait, c'est cette personne qui a fait le plus gros boulot !\nAuteur de la réponse 18.\n25 février 2011 à 09:10\nRéponse 32 au problème chauffage\nDepuis peu malheureux membre du club des "E 133", je me pose quelques questions.\nJ'ai cette erreur depuis quelques semaines sur ma chaudière Luna FF HTE 2,33 (achetée depuis moins de 3 ans). Le reset permettait de redémarrer et tenir quelques jours, mais cette panne était de plus en plus fréquente. Intervention de mon chauffagiste (non-agréé Chappée) : changement des électrodes d'allumage et d'ionisation, mais le problème persiste et ne fait que s'amplifier.\nPire, hier presque plus moyen de la remettre en marche, erreur sur erreur...\nEn lisant ce forum, je décide hier soir d'ouvrir le compartiment de la carte électronique et la laisser à l'air libre (la chaudière est dans mon garage, donc température fraîche en cette saison vers Reims). Et depuis hier soir, plus d'Erreur 133 !\nJ'hésite à faire changer la carte (Chappée prendra-t-il en charge le remplacement de cette carte, car c'est assimilable à un vice caché ? Pas sûr.)\nD'où mes questions / interrogations :\n1. Savez-vous combien coûte cette carte ? Où peut-on se la procurer ? Y-a t-il un référence précise ?\nLe composant défectueux LM324 sera-t-il sur la nouvelle carte ? Auquel cas on peut s'attendre à ce que le problème revienne un jour...\n2. Un composant efficace jusqu'à 70° devrait suffire, non ? Je n'ai pas l'impression que la carte soit dans un environnement si chaud que cela. Et pourquoi ce composant pose problème au bout de presque 3 ans alors qu'il fonctionnait correctement avant ?\n3. J'hésite à faire changer le LM324 par le LM124 par un électronicien (quelqu'un en connait-il un à Reims ou environs ?).\nDans ce cas, le démontage / remontage de la carte est-il facile ? J'ai vu quelle vis, il faut juste bien marquer les branchements à refaire à l'identique je suppose.\nPS : J'oubliais : contrairement à la photo, sur le composant défectueux est inscrit sur le mien en dessous de LM134ADG : PSD635 au lieu de PAS702. C'est bien le même composant ?\nMerci encore. (27/02/11)\n27 février 2011 à 12:55\nRéponse 33 au problème chauffage\nBonjour et bienvenu au club.\nEffectivement tout semble indiquer que vous avez un problème avec la carte et ce maudit composant LM324.\n(D'ailleurs vous indiquez LM134ADG ? est ce une erreur de frappe ?)\nConcernant votre carte, il suffit de regarder sur la carte, il doit y avoir une étiquette avec l'ensemble des infos, ce doit être une carte Siemens LMU 34 d'après la référence de votre chaudière, vous pouvez regarder le document\nbaxipro chappee.pdf pour en être sur.\n1, d'après notre chauffagiste elle coute dans les 300  mais j'ignore où il serait possible de s'en procurer une en dehors de Baxi.\n2. Nous nous sommes posé les mêmes questions mais il semble que rien ne soit éternel.\n3. Concernant l'électronicien, un bon réparateur Télé fera l'affaire. Pour démonter la carte le mieux est de prendre une photo avant le démontage et de retirer délicatement les connecteurs en appuyant sur les languettes qui se trouvent sur les cotés. C'est un peu long mais vous découvrirez ensuite qu'il y a des détrompeur qui vous empêcheront de les remonter à l'envers.\nConcernant le composant, s'il est bien inscrit LM324ADG, c'est suffisant.\nVous y arriverez j'en suis sur !\n01 mars 2011 à 12:58\nRéponse 34 au problème chauffage\nCe qui se passe avec votre chaudière, c'est exactement ce qu'on a eu.\nVous verrez qu'un jour, il faut éteindre l'électricité pendant un certain temps pour redémarrer la chaudière. Depuis, qu'on a changé le LM324, tout fonctionne comme il faut.\nLe service Chappée m'a dit qu'une nouvelle carte coûte autour de 100  mais il faut la programmer (travail de spécialiste).\nJe suppose que sur la nouvelle carte, il y a toujours ce LM324 et, qu'après 3 à 4 ans, le même problème se produit. J'ai appelé Chappée pour leur expliquer le problème du LM324 mais, à mon avis, ils vont vendre leurs cartes qu'ils ont en stock.\nPour démonter la carte, il faut bien noter les raccordements électriques, les déconnecter et dévisser 4 vis.\nJ'ai fait faire le travail de soudure par un électronicien qui est spécialisé en TV, etc... Ça lui a pris 10 minutes ! Et j'ai payé 10 euros + 5 euros pour le LM124 (qui est vendu minimum par 5)\nJe vous dis pas le prix si tout est fait par un "spécialiste Chappée".\nJe dois dire que j'ai aussi hésité comme vous et d'autres. Mais je suis bien content d'avoir suivi le conseil de l'auteur de la réponse n° 12 ! Auteur de la réponse 18 et 31.\n01 mars 2011 à 11:16\nRéponse 35 au problème chauffage\nJ'ai une chaudière de marque Idéal Standard modèle Zenis duo 3.33 FF HT équipée de la même carte Baxi et je rencontre tous les problèmes évoqués ci-dessus depuis 2 mois. Cette chaudière a 4 ans.\nAprès avoir fait capituler un premier chauffagiste qui a changé les électrodes (ça n'a rien changé), j'attends une nouvelle carte (qui n'arrive pas), et en parallèle, je me suis lancée dans le remplacement du fameux ampli op (j'ai eu un mal de chien à trouver quelqu'un pour faire la manipulation mais ça y est).\nLes deux démarches sont lancées en parallèle. Je croise les doigts et je vous tiens au courant.\nEt quelle que soit l'issue, je remercie ceux qui ont mis autant de détails sur ce forum, ça me donne au moins l'impression de ne pas être complètement impuissante et dépendante des délais de livraison complètement aléatoires de Baxi !\n02 mars 2011 à 17:45\nRéponse 36 au problème chauffage\nOui, erreur de frappe, c'est bien LM324ADG.\nPar contre, ma carte est une LMU54 (comme sur la photo), et non LMU34.\nSuite de la saga : mon chauffagiste est passé ce matin, hotline Chappée en ligne, qui lui a fait faire 1/2 h de tests électriques en tout genre, pour arriver à la conclusion : changement de carte...\nPrix de la carte : seule 273  ou 253  le kit carte + autre pièce dont j'ai oublié le nom (extraordinaire, si si... On vous en donne plus pour moins cher ! ...).\nJ'ai parlé à Mr Hotline du problème de surchauffe, il n'a pas contesté cette hypothèse mais il a fait mine de ne pas connaître ce problème (ou il le sait, ou il fait changer des cartes sans savoir quel est le problème).\nJe lui ai dit qu'il s'agissait d'un vice caché de conception que Chappée devait prendre en charge, il a botté en touche, me conseillant de faire un courrier et de m'adresser au distributeur commercial local.\nMon chauffagiste doit rencontrer et discuter avec ce distributeur local de ce qui est possible de faire commercialement.\nEn attendant, j'ai commandé le LM124, j'ai enfin trouvé un électronicien (réparateur de TV) apte à faire cette opération. N'espérant pas vraiment de miracle, d'un point de vue commercial, je vais certainement franchir le pas du changement de composant.\nAu passage, Mr Hotline n'a pas été capable de me dire si le composant défectueux était présent ou non sur la nouvelle carte ! ...\nJe vous remercie sincèrement pour vos conseils avisés qui me seront bientôt utiles et je vous tiens informés de la suite.\nAuteur de la réponse 32\n02 mars 2011 à 18:18\nRéponse 37 au problème chauffage\nJe rencontre les mêmes problèmes avec une Idéal Standard Zenis duo 3.33 FF HTE âgée de 4 ans (même carte Baxi).\nAprès avoir fait changé les électrodes d'allumage, commander une nouvelle carte qui n'arrive pas (ça fait 2 fois que le chauffagiste se trompe de référence avec à chaque fois 15 jours de délai, pendant ce temps je n'habite pas chez moi), et faites la manipulation décrite ci-dessus qui n'a malheureusement pas fonctionné, je vais peut-être me résoudre à changer de chaudière. Merci pour la lueur d'espoir quand même.\n08 mars 2011 à 08:47\nRéponse 38 au problème chauffage\nJ'ai aussi changé le composant CMS et tout va bien maintenant !\n10 mars 2011 à 11:45\nRéponse 39 au problème chauffage\nC'est fait également ! Coût de l'opération : 13  pour le composant (dont 10  de transport...) + 20  de main d'uvre chez un dépanneur hifi TV. Et ça fonctionne à merveille !\nUn grand merci à l'auteur de la réponse 12 ainsi qu'aux autres pour leur expérience et soutien.\n12 mars 2011 à 19:41\nRéponse 40 au problème chauffage\nJ'ai rencontré ce problème avec ma chaudière (erreur 133E) qui n'a qu'un an, après avoir fait appel à un spécialiste on a trouvé le souci, ça venait de l'électrode qui produit l'étincelle celle-ci était trop serrée, juste un coup de pince et la chaudière est repartie de suite. Bon courage.\n18 mars 2011 à 15:39\nRéponse 41 au problème chauffage\nNous avons eu le même problème E133, la chaudière se mettait en sécurité. Le dépanneur ne trouvant pas la panne, voulait changer la carte mère : 260  HT et grâce à la réponse 12 nous avons juste changé le composant commandé chez RS-Particuliers pour 13,23  et c'est une entreprise spécialisée qui a enlevé le composant et soudé le nouveau pour 10  soit un total de réparation à 23.23 . Donc :\nMERCI BEAUCOUP A LA PERSONNE DE LA RÉPONSE 12 Qui A TROUVER LA PANNE. ÇA FAIT FAIRE DES ÉCONOMIES. MERCI AU FORUM CHAUFFAGE D'EXISTER.\n23 mars 2011 à 12:15\nRéponse 42 au problème chauffage\nMême problème E133 à chaud sur chaudière Luna 3.33 HTE DUO, commande d'un LM124, remplacement du composant par un dépanneur TV.\nMalheureusement, la chaudière ne redémarre pas : Erreur E151 systématique (= "erreur carte interne").\nPourtant la soudure des pattes du LM124 a l'air correct.\nTest à l'ohmmètre pas de court-circuit des pattes.\nEn chauffant pour dessouder, le relais 12V à proximité a un peu souffert (en apparence) mais il fonctionne à l'ohmmètre.\nPar ailleurs, la capa bleue (réf : B81121X2MKP) également à proximité a un peu souffert mais résistance infinie à l'ohmmètre : comment en être sûr ?\nSi quelqu'un a une idée avant de changer la carte complète ?\n01 avril 2011 à 12:57\nRéponse 43 au problème chauffage\nBonjour, j'ai eu le même problème : chaudière à condensation Perfinox, code E133, pas de flamme.\nLes phases de démarrage étaient OK après un reset :\n1. le ventilateur se met en marche\n2. la flamme s'allume dans le hublot.\nPar contre après quelques secondes, la flamme s'éteint. Après quelques reset, elle finissait par rester allumée.\nMon plombier est venu et a rapproché les électrodes d'allumage qui s'étaient écartées avec la température.\nL'étincelle d'allumage se crée entre ses électrodes (comme sur une gazinière) et si elles sont trop écartées ça ne fonctionne pas a priori.\nDepuis plus de problème (pour l'instant, c'était hier...).\n15 mai 2011 à 13:03\nRéponse 44 au problème chauffage\nJe rencontre le problème que vous tous, c'est à dire la mise en sécurité de ma chaudière avec le message E133 (ou E151, depuis peu).\nDans les premiers temps, j'ai constaté les mêmes phénomènes décrits par beaucoup d'entre vous : quand je démontais les 2 façades de ma chaudière et que celle-ci restait à l'air libre pendant un petit moment, oh miracle ! celle-ci finissait par vouloir re-fonctionner correctement (ce qui d'ailleurs m'a valu la venue de plusieurs plombiers / chauffagistes qui démontaient la façade et qui après plusieurs minutes faisaient redémarrer la chaudière).\nFatalement, une heure après la chaudière se remettait en sécurité E133. Depuis peu, plus rien ne marche et même à l'air libre les message E133 et E151 apparaissent systématiquement !\nJ'ai lu attentivement les réponses 12, 22 et 27. Bien que mon problème soit similaire, ma chaudière ne l'est pas : c'est une Idéal Standard Zenis 2.33 FF HTE et non une Luna comme vous.\n1- Est-ce que je peux quand même installer le fameux composant LM124DRG4 (CMS Ampli-op Quadruple 16V/32V), bien que ma chaudière ne soit pas la même ?\n2- De plus, la photo de la réponse 22 est-elle prise avant ou après le remplacement du composant ? Car lorsque je regarde la carte de ma chaudière, la carte est différente de celle présentée sur la photo, il y a un composant qui ressemble (même géométrie, même taille), mais aucune inscription dessus !\nMerci à toutes les personnes précédentes pour leurs nombreux conseils, en espérant pouvoir aussi remercier mon futur sauveur... Quentin\n16 mai 2011 à 14:12\nRéponse 45 au problème chauffage\nBonjour à tous, j'ai une chaudière Perfinox Atlantic 4024 et j'ai exactement le dysfonctionnement cité ci-dessus code erreur E133 (j'ai la carte du club E133 depuis 2 mois et les mêmes déboires avec les plombiers).\nAprès avoir lu les conseils apportés par lélectronicien de la réponse n°12 je commande immédiatement le composant\nLM 324. Je vous tiens informé dès que j'aurai remplacé le LM 324.\nMerci à tous pour toutes ces infos et plus particulièrement à la réponse de l'internaute n°12.\nRéponse 46 au problème chauffage\nBonsoir à tous, je suis l'heureux auteur de la réponse n°45.\nEn effet après avoir commandé le LM 324 le 18/05/2011 à 18h30 via le lien du site ci-dessus (RS) pour un montant de 13 euros. J'ai reçu la pièce ce jour à 12h00.\nMon voisin a changé la pièce, et au grand bonheur ma chaudière re-fonctionne.\nLa carte pour ma chaudière coûte 394 euros.\nIl est certain que sans le diagnostic de la réponse n°12 et les infos sur le site RS, je serais toujours sans eau chaude et que les réparations auraient coûté beaucoup plus chères.\nJe vous remercie tous pour toute cette solidarité entre "bricoleurs".\n19 mai 2011 à 20:43\nRéponse 47 au problème chauffage\nVive le réseau, vive la communauté.\nJ'ai eu le même problème avec une chaudière Perfinox : la flamme s'allume, n'est pas reconnue, le gaz se coupe (donc la flamme s'éteint) et le code E133 apparait.\nElle se rallume après avoir laissé "refroidir" la chaudière (interrupteur sur 0) pendant quelques heures, les derniers jours, elle ne se rallumait carrément plus.\nUn premier plombier / chauffagiste vient, rapproche les électrodes d'allumage / ionisation, ce qui ne change rien.\nUn deuxième vient (je lui avait laissé des extraits de ce forum pour lui expliquer l'origine possible de la panne mais comme il ne s'occupe pas d'électronique, l'explication ne lui convient pas), il diagnostique une arrivée d'air irrégulière.\nConclusion : vérifier le tuyau d'arrivée d'air. Si ce n'est pas ça, il préconise de changer les électrodes d'ionisation.\nSi toujours pas ça, de changer la carte électronique.\nJe ne fais rien de tout ça, les témoignages ci-dessus étant très clairs. Je démonte donc le boîtier, débranche les câblages (après avoir repéré les emplacements) et me mets en quête d'un vendeur de composants électroniques capable d'effectuer la soudure (pas facile à trouver à vrai dire).\nJ'en trouve un le lendemain, il change la pièce (LM324), je récupère mon boîtier le jour d'après.\nDepuis tout fonctionne ! Coût de l'opération (pièce et main duvre) : 23.92 euros TTC.\nAlors merci aux forums, merci à la personne de la réponse n°12, merci à vos témoignages.\nCe monde n'est pas si individualiste finalement et la somme des savoirs est plus efficace que le savoir des "spécialistes", ça fait chaud au cur !\n13 juin 2011 à 21:36\nRéponse 48 au problème chauffage\nBonjour, je suis l'auteur des réponses 32, 36 et 39.\nTout allait bien jusqu'à samedi dernier... Cela fait 3 mois que j'ai fait changer le composant LM324 par un LM124, tout fonctionnait à merveille, et voilà que l'erreur E133 réapparait ! Quelle déception.\nA ceux qui ont fait changer ce composant : tout va bien pour vous ? Pas de rechute ? C'est un vrai casse-tête.\nJe ne sais plus quoi faire... Lorsque j'ouvre le compartiment à l'air libre, ça fonctionne de nouveau.\nJ'ai vraiment l'impression que le même problème est réapparu, mais avec le composant LM124.\nVos avis et conseils sont les bienvenus. Merci.\n13 juin 2011 à 23:40\nRéponse 49 au problème chauffage\nBonjour, malheureusement je suis dans le même cas que vous. J'ai changé en Février dernier le LM324ADG par un LM124DRG mais le composant n'a tenu plus de 3 mois. Je dois donc chaque matin prendre ma petite bombe à air sous pression pour refroidir le composant pour qu'il reparte.\nJ'ai donc recommandé un nouveau composant mais j'ai décidé cette fois de prendre un LM324AD. Le G indiquait "Green" (sans plomb ni mercure).\nJ'ai fait la commande aujourd'hui donc il faudra sans doute attendre quelques mois avant de crier victoire.\nPour infos, l'adresse où j'ai trouvé le composant : fr.farnell.com texas-instruments lm324ad ampli-op\n14 juin 2011 à 10:58\nRéponse 50 au problème chauffage\nJe suis a l'origine de l'idée du remplacement du LM324 (réponses 12 et 15) et désolé de constater que ce n'est qu'une solution provisoire car chez moi aussi, il a fallu que je change a nouveau ce composant au bout de quelques mois.\nAujourdhui je suis carrément en panne, un petit coup de bombe a froid sur le composant ne suffit même plus a permettre le démarrage, je crois que le mal est plus profond, il y a vraisemblablement un problème de conception, ou une dégradation dans le temps.\nLe fait de changer le LM124 permet d'allonger la durée de fonctionnement et il faut le changer de plus en plus souvent.\nJe suis en train de relever le schéma électrique (la zone incriminée) de la carte LMU54 de chez Siemens, ce qui est un travail fastidieux et qui oblige a faire des hypothèses car les composants CMS sont quelque fois difficilement identifiables.\nSi par chance quelqu'un pouvait me procurer les schémas électriques ce serait une aubaine (pas trouvé sur internet).\nCela n'avance pas bien vite mais j'ai fort heureusement des panneaux solaires pour l'eau sanitaire ce qui fait que j'ai l'été pour résoudre ce problème.\nJe vous tiendrai au courant si par chance je réussis.\n14 juin 2011 à 22:50\nRéponse 51 au problème chauffage\nJe songe malheureusement de plus en plus à changer de carte, par dépit car j'imagine que tôt ou tard ce problème resurgira (à moins qu'ils n'aient modifié la carte, ce dont je doute). Savez-vous si la re-programmation est difficile ?\nJe n'ai aucune notion dans ce domaine. Merci par avance.\nAuteur de la réponse 48.\n15 juin 2011 à 12:03\nRéponse 52 au problème chauffage\ntout d'abord je tiens à remercier les personnes des réponses 12 et 22 pour leur conseil.\nJ'ai eu le même défaut E133 sur une chaudière Luna Duo 3.33 FF HTE.\nAprès analyse j'ai fortement suspecté le composant LM324. Par acquis de conscience j'ai fait venir mon dépanneur qui n'a pu déterminer avec certitude que le défaut venait de la carte car en appuyant sur le bouton reset le défaut disparaissait régulièrement facilement. Je lui ai demande malgré tout un devis pour information (prix 345 la carte).\nDe mon coté j'ai commandé le nouveau composant sur RS particulier (LM124 DRG4) et je l'ai fait souder par une société qui vend des composants électronique et qui fait des interventions sur les cartes (prix 35).\nLa carte est remise en service avec le LM124 depuis 4 jours et pour l'instant le défaut n'est pas réapparu.\nDonc un conseil pour les personnes à qui le problème arrivera de faire toute la procédure de la réponse 12 et de voir ce qui se passe.\nAstuce, à la place de la bombe de froid utilisez un glaçon découpé dans un sac à glaçon et mis dans un sac congélation puis appliquer le glaçon sur le composant pendant la phase de démarrage de la chaudière et par miracle la chaudière redémarre.\n18 juin 2011 à 11:35\nRéponse 53 au problème chauffage\nPour l'internaute de la réponse 12.\nVotre premier diagnostic me semble tenir la route car une fois le LM 124 mis en place le problème disparait relativement longtemps, ce qui me laisse penser que ce LM (124 ou 324) est un élément faisant partie à part entière de la panne E133. Je ne suis pas électronicien mais je cherche de mon côté les plans de la carte afin de vous les fournir (sans succès pour l'instant). Courage. A+ (21/06/11)\n21 juin 2011 à 09:33\nRéponse 54 au problème chauffage\nAuteur des réponses 48 et 51.\nVoilà je me suis résigné à changer la carte. Quelques douches sous l'eau froide ont eu raison de moi et ma famille.\nCommandée lundi matin, reçue mardi matin et installée par moi-même mardi midi.\nJ'avais noté tous les paramètres installateur et utilisateur, que j'ai ensuite checké sur la nouvelle carte une fois installée. Très peu diffèrent des valeurs usine.\nDepuis tout va bien, je croise les doigts. Je ne me suis pas attardé mais à première vue, certains composants diffèrent un peu de la 1ère carte (je ne suis pas spécialiste du tout, mais en tout cas certains composants ne sont pas de la même couleur, je ne sais pas si c'est pertinent).\nÇa laisse l'espoir que ce "foutu" problème E133 ne réapparaisse pas. Cependant, le composant LM324 est toujours présent (un LM324DRG4 de mémoire)...\n22 juin 2011 à 10:12\nRéponse 55 au problème chauffage\nVous dites que vous avez acheté et installé vous même la carte ? Chez quel revendeur l'avez vous trouvé ? Combien cela vous a t-il coûté et pour aider notre électronicien de la réponse 12, vous serait il possible de prendre une photo assez précise de la carte ou des composants qui ont changés ?\n24 juin 2011 à 12:11\nRéponse 56 au problème chauffage\nC'est ce que j'ai dit en effet -)) J'ai appelé la hotline Chappée particuliers, je voulais m'assurer de la référence (qui diffère selon le type de vanne gaz, Sit ou Siemens).\nMon interlocuteur m'a indiqué des enseignes courantes où acheter cette pièce : Cedeo, Brossette...\nJe l'ai achetée en magasin chez Cedeo (sur commande délai J+1, livrée chez moi).\nCette carte m'a coûté 311 € TTC (attention, les prix souvent annoncés autour de 260 € sont HT...).\nPour la photo, elle est sur le site de Cedeo voici le lien :\ncedeo.fr chauffage circuit-imprime\nVous pourrez jouer au jeu des 7 erreurs avec la photo de la réponse 22 : le composant orange n'est plus là par exemple, d'autres sont de couleurs différentes également.\nEst-ce que ce sont vraiment des composants différents ? Je n'ai pas les connaissances nécessaires... (25/06/11)\nVoir la photo ici :\n25 juin 2011 à 00:37\nRéponse 57 au problème chauffage\nBonjour, je viens rejoindre le club E133 et en grossir les rangs. A priori ce problème est récurrent.\nMa chaudière est une Atlantic Perfinox 4100 et est en panne depuis dimanche 26 juin 2011.\nAprès plusieurs tentatives elle a redémarré une fois mais maintenant ne veut plus rien savoir.\nLe gaz s'enflamme 2 ou 3 secondes et elle s'arrête. J'appelle le réparateur à suivre...\n27 juin 2011 à 13:40\nRéponse 58 au problème chauffage\nJe suis l'auteur des commentaires 12, 15, 50.\nAprès relevé du schéma, analyse fonctionnelle et simulation sur PC, la lumière a jailli enfin.\nL'alimentation du fameux LM324 est conçue avec un condensateur repéré sur la carte C209 qui a priori vieilli mal, sa valeur capacitive baisse et fait chuter la tension d'alimentation.\nCette alim n'étant pas régulée, le courant consommé par le LM324 influençant le niveau de tension, on était sensible au fait de changer de LM324 et au fait de le refroidir pour réduire sa consommation, jusquà un certain point.\nSi vous avez sur les deux bornes du condensateur C203 (composant cylindrique à côté du LM324) une tension continue inférieure à 9V (alors la solution à votre problème est très certainement la suivante).\nRemplacer le condensateur C209 (pavé rectangulaire de 15 par 8mm).\nC'est un composant à piquer, deux pattes, pas besoin de fer à souder de course ni de binoculaire.\nJ'ai pour l'instant soudé un composant de récupération, mais je viens de passer une commande chez Radiospares pour deux types de condensateur X2 valeur 33nf ou 47nf (270V).\nLe temps de faire quelques essais et je préciserai la valeur et la référence exacte des composants.\nEn tout cas pour un coût modique de quelques euros la carte est réparable et c'est une bonne chose.\nJe pourrai si besoin donner des infos complémentaires à qui le souhaite.\n15 juillet 2011 à 22:55\nRéponse 59 au problème chauffage\nIl suffit juste d'installer un nouveau condensateur sans toucher le composant précédemment remplacé (LM124) ?\nEn clair, je peux installer le nouveau condensateur et conserver le LM124 ou dois-je revenir avec le LM324 ?\nÇa m'ennuierait de devoir changer à nouveau ce composant pour revenir à l'ancien.\nJ'attends de vos nouvelles (et je ne suis visiblement pas le seul), à bientôt. Merci.\n19 juillet 2011 à 14:27\nRéponse 60 au problème chauffage\nNous attendons avec impatience le résultat des essais.\nSi en plus il était possible de remplacer le condensateur par un autre qui ne poserait plus de soucis ce serait idéal car effectivement, vu le nombre de posts, il y a bien un souci au niveau de la conception de cette carte.\nCe qui serait bien avec ceux qui ont racheté une nouvelle carte ce serait de savoir si ce composant a été modifié par Siemens et quelle référence de condensateur a été mise à la place.\nBon courage, le bout du tunnel est proche.\n19 juillet 2011 à 19:34\nRéponse 61 au problème chauffage\nBonsoir, ayant eu le même problème sur ma chaudière Chappée Luna, j'ai changé le composant LM 324 et tout fonctionne pour l'instant.\nLe but de mon message était de remercier sincèrement les personnes qui prennent de leur temps pour trouver la panne et proposer des solutions.\nMerci à l'auteur des réponses 12, 15, 50, 58, qui persévère dans les recherches.\nMerci aussi aux autres qui participent à la résolution des problèmes, hélas je ne peux être d'aucun secours car je suis novice en électronique. Bon courage à tous.\n22 juillet 2011 à 23:21\nRéponse 62 au problème chauffage\nSuite à réponse 58. Je confirme que mon problème provient bien de la tension alimentation continue du LM324 qui était trop faible.\nJ'ai remplacé le condensateur C209 par un 47nf 275V 18x5x11mm, réf NPX473K275VX2F, code Radiospare 725-7509 (le fournisseur), quantité mini 10, à voir sur le site Radiospare.\nDeux pattes traversantes à dessouder (ce n'est pas du composant de surface).\nLa tension continue aux bornes du condensateur C203 (mesure sur les 2 petites plages de part et d'autre du boîtier cylindrique est de 11.6V, je rappelle que cette tension était descendue avec l'ancien composant à 7.3V.\nPour avoir un fonctionnement correct il faut que cette tension soit au minimum à 9V continu.\nEt la chaudière démarre à 100% depuis le début de semaine.\nAucune importance quant au composant IC200, LM324 ou LM124.\n22 juillet 2011 à 20:45\nRéponse 63 au problème chauffage\nMince, c'est dingue qu'on puisse être aussi nombreux à être livrés à nous-même avec un panne similaire.\nOn devrait se grouper pour mettre la pression au fabricant (qui entre nous y trouve son compte en changeant les cartes électroniques hors garantie) !\nMerci en tout cas à ceux qui non seulement se creusent la tête mais en plus en font bénéficier les autres !\n25 juillet 2011 à 19:06\nRéponse 64 au problème chauffage\nJ'ai changé (moi-même et pourtant je ne suis vraiment pas un pro...) le condensateur correspondant au C209 sur le schéma électronique et ma chaudière a redémarré du premier coup ! (j'avais moi aussi un code E133 et plus d'eau chaude depuis 3 jours).\nMerci encore ! Bon courage à tous.\n26 juillet 2011 à 19:38\nRéponse 65 au problème chauffage\nJ'ai passé commande des condensateurs, code Radiospare 725-7009 chez radiospares.com. Elle a été annulée car je ne suis pas un professionnel. J'ai été renvoyé vers rs-particuliers mais je n'arrive pas à trouver le libellé et la référence.\nMerci à tous les contributeurs de ce forum et à l'avance pour votre réponse.\n27 juillet 2011 à 10:27\nRéponse 66 au problème chauffage\nBonjour, Radiospare gère certainement son stock en temps réel, peut-être quau moment où vous avez regardé il n'y avait pas de stock.\nA 18h ce mercredi 27 juillet ils annoncent du stock sur cette réf 7257509, uniquement en conditionnement par 10 à 0.29 euro pièce.\nEffectivement connectez-vous sur RS particuliers sinon votre commande sera annulée, il vous faudra un mot de passe à demander la première fois, puis délais 2 à 3 jours, le problème c'est d'être présent pour le passage du transporteur.\nSinon on peut trouver chez RS d'autres références équivalentes pour notre besoin qui est :\n- Valeur 47nF\n- Tension au moins de 275Vac, OK pour 300V ou même 600V le problème après c'est l'encombrement.\n- A ce sujet il est bon de vérifier que le composant est bien sûr à piquer et que lintervalle entre les deux pattes est de 15mm, sinon tordre les pattes pour les souder, on dispose d'un peu de place.\nLe marquage sur mon composant d'origine étant effacé, je serai curieux de savoir sa valeur si quelqu'un pouvait me renvoyer toutes les indications sur celui qu'il démonte cela m'intéresse (sauf les logos).\nTenez au courant du résultat de l'opération, une statistique sur ce sujet peut être intéressante afin de déterminer si on a affaire à une panne générique sur la carte LMU54 de chez SIEMENS.\nRéponse 67 au problème chauffage\nBonjour, (réponse 65) Suite : Toutes mes excuses. J'ai pu commander en suivant le lien proposé (rs-particuliers.com). J'ai été livré le lendemain par TNT à 7 heures... Seulement, le hic, je ne trouve personne dans le Cher pour effectuer l'opération ! Un technicien télé avec 30 ans d'expérience, n'a pas le matériel pour échanger une pièce si petite. Désolé.\n29 juillet 2011 à 11:06\nRéponse 68 au problème chauffage\nBonjour et tout d'abord merci pour toutes vos recherches. Nous avons une chaudière PERFINOX équipée d'une carte SIEMENS LMU 64. Nous avons les mêmes soucis que vous (E133 et E151) alors que la chaudière a trois ans.\nJ'ai fait changer le LM324 par un LM124. Cela ne fonctionne que temporairement.\nMa question est faut-il également changer le condensateur sachant que notre carte est une LMU64 et non une LMU54 ?\nMerci d'avance de vos réponses. Pour les gens du 47, je connais un réparateur TV pour les soudures (18 euros).\n30 juillet 2011 à 09:23\nRéponse 69 au problème chauffage\nEn réponse au n°66, les références sur ma pièce d'origine sont :\nPHF 840 M\nJ'ai tout mis (dans le doute).\n30 juillet 2011 à 21:53\nRéponse 70 au problème chauffage\nTout d'abord pour répondre au 67 qui s'est vu refuser le remplacement du composant par un réparateur télé.\nLe composant C209 est un composant a piquer avec deux pattes, ce n'est pas un micro-composant qu'on appelle CMS, la soudure se fait a lil nu, donc rien de difficile, un malheureux fer a souder a 50euros chez RS suffit, un peu de tresse a désouder et un peu de soudure étain.\nCette manipulation est a la portée de tout le monde, bien sur c'est l'électronicien qui parle. Bien sur n'ayant pas le matériel et n'ayant pas vu la manipulation se faire au moins une fois, c'est normal que cela paraisse compliqué pour n'importe qui.\nPar contre pour un réparateur télé, il aurait voulu ne pas sembêter avec cette intervention qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Spécifiez bien que c'est un composant a piquer, comme en en faisait il y a 20 ans et quelqu'un qui est un peu de la partie avec un fer a souder doit vous faire cela en a peine le temps de le dire.\nConcernant la 68 :\nLa chaudière Perfinox est équipée d'une carte LMU64 au lieu de LMU54, il y a un dossier accessible sur le réseau qui est intitulé LMU64 Manual, auquel on peut ajouter LMU Manual Update Description.\nJ'y ai puisé quelques infos sur le fonctionnement de la carte et son interconnexion, il parle en grande partie de la carte LMU.. (54 et 64) et je n'ai pas réussi a les dissocier, je n'ai pas non plus creusé a fond la question.\nToujours est il que je serai tenté de dire que leur différence pourrait être minime et concerner une fonction supplémentaire sachant que ma LMU54 possède une partie non câblée.\nComparez (a lil) votre carte a la photo de la réponse 56 qui présente une photo lmu54.\nPour ce qui est de la panne plusieurs points :\n1-Avez vous les symptômes détaillés dans la réponse 15\n2- avez vous un multimètre et pouvez vous mesurer la tension (continue) aux bornes de C203, c'est marqué a coté du composants (situé a coté du LM324, gros composant cylindrique), il faut placer les deux pointes de touches (assez fines) sur les deux petites plages de cuivre de pârt et d'autre du composant cylindrique. si vous avez moins de 9 volts plus aucun doute vous avez le même problème que moi.\nTout cela dans l'hypothèse ou la conf de la carte LMU64 s'apparente a la LMU54, vous trouvez par exemple le C203 exactement au même endroit avec les mêmes composants autour (toujours a l'oeil bien sur).\n3-en relisant le tuto si on revient a la question 22, la personne avait lui aussi la panne E133 et comme vous E151 et il s'en est sorti certainement provisoirement en changeant le LM324.\nJe rappelle que le changement de LM324 pouvait améliorer mai a un moment ne suffisait plus et que la solution pour résoudre le problème est maintenant de remonter la tension d'alimentation du LM324 c'est a dire changer C209 (ne pas confondre avec C203), le composant a changer est de l'autre coté du LM324 (15x8x12mm) voir réponses précédentes.\nMerci pour la réponse du 66, faisiez vous partie des gens en panne et avez vous une carte réparée ou n'avez vous jamais eu de problème et peut être une installation plus récente.\nOn est sur du composant 150nf a priori et cela ne colle pas avec mon montage actuel sur la carte(si je mettais cette valeur je fusillerai le LM324 a coup sur), je préconise de passer le condensateur a 47nf seulement (alimentation non régulée donc prudence).\nIl serait intéressant d'avoir un historique plus précis de votre cas.\nSi vous avez une LMU plus récente peut être que la fonction alimentation sur la carte LMU a été revue, qui sait.\n01 août 2011 à 18:15\nRéponse 71 au problème chauffage\nMoi aussi, par contre, mauvaise manipulation et une goutte de soudure au mauvais endroit, du coup un léger retard dans la commande du relais de sortie vers le transfo d'allumage, résultat 3 personnes sont mortes dont un enfant de 3 ans des voisins...\nJe vous rassure ce scénario catastrophe n'est pas vraiment arrivé, je me permets juste de mettre quelques réserves à certains messages qui laisseraient croire que de bricoler sa chaudière au gaz est quelque chose de parfaitement normale pour quelqu'un de totalement ignorant.\nJe trouve qu'il est très intéressant de lire toutes ces informations, mais le problème c'est que vos propos laissent croire que c'est à la portée de tous, et je connais quelques octogénaires qui, s'ils tombent sur ce très intéressant forum, se dépêcheront de tenter l'aventure même avec une vue un peu juste...\nEt ça m'ennuierait d'autant plus s'il s'agit de mes voisins.\nJe sais vous allez vous dire, encore un professionnel qui veut s'enrichir.\nA ces gens là je leur dirais, je suis un professionnel en effet, mais travaillant chez un constructeur de chaudières qui n'utilise pas ce type de composants, ni de carte Siemens... Je ne suis pas financièrement intéressé.\nPar contre, j'ai déjà vu des bricolages dangereux et malheureusement certains ont d'ailleurs mal fini.\nDonc de savoir que maintenant nous allons pouvoir admirer en expertise, des bricolages directement sur le cerveau qui contrôle et sécurise le fonctionnement d'un appareil au gaz... Je ne suis pas pressé de voir ça, bizarrement.\n05 août 2011 à 11:25\nRéponse 72 au problème chauffage\nRéponse à l'internaute n° 71 :\nSi les professionnels, installateurs ou fabricants faisaient correctement leur boulot jusqu'au bout concernant ce problème, on n'en serait pas à bricoler nous-mêmes... car personnellement ça ne m'amuse pas de mettre mon nez dans ma chaudière !\nJe ne développerai pas davantage, tout le monde aura compris.\n09 août 2011 à 10:43\nRéponse 73 au problème chauffage\nBonjour à tous, j'ai bien trouvé chez RS-Particuliers le condensateur 47nf 275V 18x5x11mm, réf Radiospare 725-7509 : www.rs-particuliers.com Capacitor X2 47nf 275v\nCependant il n'est pas disponible actuellement chez RS-Particuliers.\nEst-ce que je peux le remplacer chez Farnell par un : fr.farnell.com condensateur-0-047uf-275v-x2 ?\n15 août 2011 à 10:58\nRéponse 74 au problème chauffage\nPas de contre indication à utiliser le produit Farnell que vous mentionnez ci-dessus.\nPour répondre à l'internaute n°71, je suis bien d'accord avec lui pour dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec une chaudière "GAZ".\nCompte tenu de cela la manipulation que je préconise est parfaitement détourée, il suffit de changer un composant qui plus est l'un des plus faciles et il m'a semblé intéressant de faire partager mon analyse avec les autres victimes de la panne E133 sur carte LMU54/64.\nÉtant donné le nombre de gens qui ont participé à ce forum il semble bien qu'il y ait un problème générique sur toute une série de carte.\nAprès lecture des diverses expériences vécues par chacun et après ma propre expérience (j'ai vu le chauffagiste une fois pour ce problème) je constate que les chauffagistes aujourd'hui sont limités dans leur diagnostic. Sur ce type de panne quand c'est le cerveau (carte électronique) qui défaille ils font preuve d'une certaine impuissance bien compréhensive.\nIls n'ont pas les connaissances détaillées du fonctionnement des différents types de chaudières qu'ils ont à traiter, ce ne sont pas a priori des électroniciens et de toute façon leur diagnostic ne descendra pas au niveau du composant sur la carte.\nFace au problème ci-dessus un chauffagiste ne peut qu'émettre le diagnostic suivant, d'abord on change l'électrode d'ionisation (même si elle est ok comme dans mon cas) puis ensuite la carte en prenant le risque de retomber sur la même série de carte qui va tomber en panne quelques mois après sa mise en uvre.\nLa facture monte très vite et peut allègrement atteindre les 1000 avec des délais entre chaque intervention qui peuvent vite devenir indécents, surtout en période d'hiver.\nAlors ma petite intervention faite par une personne appliquée et responsable peut être vite intéressante, durée et coût négligeable.\n21 août 2011 à 19:26\nRéponse 75 au problème chauffage\nUn très grand merci à l'électronicien qui intervient régulièrement depuis la réponse 12.\nJ'ai changé les 2 composants indiqués, le premier en mars et le second début août.\nA présent tout fonctionne.\nMon chauffagiste me proposait de remplacer la carte pour la modique somme de 344  TTC (soit 288  HT) (sachant qu'un artisan la touche à 175  HT)...\nFinalement, ça m'a coûté, une boîte de chocolats pour le collègue qui m'a fait la soudure.\n25 août 2011 à 14:49\nRéponse 76 au problème chauffage\nRéponse N° 67 (suite) : J'ai trouvé cette page concernant les circuits imprimés des chaudières murales Baxi. tableaux recapitulatif des circuits.pdf\nSi elle peut vous être utile. En ce qui me concerne, j'ai une Idéal Standard et ne suis pas encore dépanné. Merci à tous les contributeurs.\nRéponse 77 au problème chauffage\nBonjour, une question, j'ai ma chaudière qui indique le code erreur 133, que faire changer, le condensateur ou le lm ? C'est une chaudière Atlantic. Merci.\n29 août 2011 à 19:41\nRéponse 78 au problème chauffage\nBonjour, depuis 4 jours ma chaudière re-fonctionne après changement du condensateur.\nJ'avais moi aussi effectué la modification au mois de février du cm mais 2 mois plus tard j'avais de nouveau des erreurs 133. J'étais donc sceptique vis à vis d'un autre composant mais je dois avouer que je n'en reviens toujours pas. J'ai acheté le condensateur sur ebay pour 3 .\nJe l'ai reçu le surlendemain, installé le soir même en 20 minutes : démontage de la carte qui était déjà à l'air libre, dessoudage du condensateur, re-soudage du nouveau, remontage du boîtier, remontage du capot de la chaudière, croisement des doigts, allumage de la chaudière... les brûleurs se mettent en route... tic... CA MARCHE ! Incroyable.\nDonc pour répondre à ceux qui ne savent pas quoi changer : C'EST LE CONDENSATEUR.\n30 août 2011 à 14:42\nRéponse 79 au problème chauffage\nOk, bah je vous remercie, je l'ai commandé, on verra bien, en plus pour 5 autant tenter le coup, sinon est-ce dur à souder ?\n31 août 2011 à 12:06\nRéponse 80 au problème chauffage\nIl faut avoir changé un composant sur une carte électronique au moins une fois ou au moins l'avoir vu faire, car même si ce composant est relativement facile à changer il est nécessaire de pratiquer une opération propre, au risque de mettre en panne la carte.\nIl faut aussi un fer à souder (diamètre de panne inférieure à 1mm) et un peu de soudure.\nAdressez-vous à un réparateur télé ou à une tierce personne qui a déjà pratiqué, c'est préférable.\nLe 71 n'a pas entièrement tort, et c'est l'électronicien qui est à l'origine de la solution qui vous le dit.\nPar contre chez moi cela fonctionne toujours, ce qui m'autorise à être optimiste pour l'avenir.\nEnfin la panne E133 est vaincue.\nP. S. : vérifiez bien que vous êtes dans le cas de panne exposée précédemment, (la phase de démarrage décrite dans 15, et la tension aux bornes de C203 < 9V), il peut y avoir d'autres cas qui ne requièrent pas le même remède, sonde ionisation défectueuse, vanne gaz...\n01 septembre 2011 à 19:49\nRéponse 81 au problème chauffage\nBonjour, OK donc j'ai contrôlé ma tension aux bornes de C203 est de 8V.\nDonc voilà je remercie tout le monde pour vos solutions. (02/09/11)\n02 septembre 2011 à 13:20\nRéponse 82 au problème chauffage\nEn ce qui me concerne la tension variait entre 12 et 15 Volts mais j'ai quand même décidé de changer le condensateur et cela fonctionne très bien maintenant.\n02 septembre 2011 à 22:35\nRéponse 83 au problème chauffage\nBonjour, je suis malheureusement dans le même cas depuis une semaine, suis-je obligé de changer le LM324 d'origine avant de changer le condensateur ? Merci à vous tous.\n09 septembre 2011 à 16:05\nRéponse 84 au problème chauffage\nRéponse pour le 83 : il ne faut pas changer le LM324 (c'était une solution provisoire et malheureusement pas durable). Le problème vient en fait du condensateur C209 et il faut le changer, voir les informations ci-dessus.\n10 septembre 2011 à 12:51\nRéponse 85 au problème chauffage\nComme dit dans la réponse 78 : il ne faut changer que le condensateur.\nCherchez sur Ebay Condensateur 47nF 275V X2 vous en aurez pour 3 euros, frais de port compris.\n10 septembre 2011 à 10:22\nRéponse 86 au problème chauffage\nBonsoir, auteur de la question 83... composant (condensateur) reçu aujourdhui et ressoudé, j'ai remonté la carte (LMU64, Perfinox 4028), tout fonctionne pour le moment. Merci à tous.\n12 septembre 2011 à 22:20\nRéponse 87 au problème chauffage\nMerci à l'électronicien (que je lis attentivement depuis des mois maintenant).\nJ'ai moi aussi changé les 2 composants indiqués et depuis tout fonctionne.\n13 septembre 2011 à 09:41\nRéponse 88 au problème chauffage\nAuteur des réponses 52 et 53. J'ai changé le condensateur le 06 septembre 2011 car le défaut était réapparu et depuis plus de problème (ma tension aux borne du condensateur C 203 était de 7 volts, après changement elle est de 12 volts).\nAttention il faut tout de même avoir changé au moins une fois un composant électronique sur une carte pour le faire sans risque de détérioration de celle-ci.\nUn grand merci à l'auteur de la réponse numéro 12 car sans lui nous aurions tous déboursés au moins 350 .\n20 septembre 2011 à 18:08\nRéponse 89 au problème chauffage\nSur une chaudière Perfinox 4024 avec carte Siemens LMU 64 : ayant les mêmes problèmes que vous tous depuis quelque semaines et après un passage de mon (ex) chauffagiste (si on peut appeler ça comme ça), j'ai commandé un condensateur sur Radiospares 725-7525 (x10).\nAprès l'avoir changé ce soir, redémarrage sans aucun problème, contrôle de la tension au borne de c203= 24Vdc (qui accepte jusque 35Vdc) au lieu de 7.5 à 8, avec le problème mon condensateur d'origine était un 150nf donc j'ai remis le même.\nUn grand merci à l'auteur de la réponse 12.15...\n03 octobre 2011 à 22:09\nRéponse 90 au problème chauffage\nA Monsieur lélectronicien de la réponse 12, 15... Je vous remercie vous et votre talent professionnel, je suis convaincu que si vous proposiez un don pour votre solution, vous auriez pu vous payer un bon restau et cela m'aurait fait plaisir de vous inviter ;)\nVous faites partie de ces "invisibles" du web qui rendent ce réseau si démocratique à cette époque où tout n'est que profit et hypocrisie. Ma chaudière re-fonctionne à merveille.\nEncore MERCI Monsieur. Chauffagistes pour ne pas vous appeler autrement : prenez-en de la graine !.\n10 octobre 2011 à 23:01\nRéponse 91 au problème chauffage\nMessieurs ! Un chauffagiste reste Chauffagiste ! Pas électronicien, ce dernier peut en effet diagnostiquer la panne venant de l'électronique mas pas ses composants... restons honnêtes envers ces personnes ; on peut plutôt critiquer la qualité Siemens (ou mauvaise intention...).\nMerci encore une fois Monsieur lélectronicien et tous les participants.\nRéponse 92 au problème chauffage\nUn Chaud Merci à notre expert qui a trouvé la solution à cette erreur E133.\nJ'ai aujourd'hui changé le condo C209 et pour l'instant c'est reparti.\nJ'espère que d'autres personnes pourront exploiter ces informations précieuses.\n15 octobre 2011 à 22:18\nRéponse 93 au problème chauffage\nBonjour, et merci à tous, ça fait plaisir de trouver de l'aide, juste une petite confirmation sur la carte LMU64 de la Perfinox 4024, le remplacement du condensateur C209 par un condensateur identique de 150nf corrige t-il bien le problème ?\nMerci d'avance de me répondre car je suis prêt à le changer.\n25 octobre 2011 à 22:10\nRéponse 94 au problème chauffage\nSi vous avez une panne E133 le changement de C209 par un condensateur de valeur 47 a 150 nf est certainement la solution.\nIl faut que la tension continue aux bornes de C203 soit supérieure à 10V.\nValable pour carte lmu54 et lmu64.\n27 octobre 2011 à 14:38\nRéponse 95 au problème chauffage\nN°89 répond au N°93, j'ai changé le condo depuis maintenant plus d'1 mois et pas de souci.\nToutes les références sont sur la réponse 89.\n04 novembre 2011 à 19:24\nRéponse 96 au problème chauffage\nBonjour, merci pour vos réponses. Je possède une chaudière Perfinox Atlantic 4024 et en changeant ces deux composants (LM124AD et condensateur 47 à 150 nf 275V X2), plus de code 133.\nLe tout pour moins de 1 euro.\n07 novembre 2011 à 21:16\nRéponse 97 au problème chauffage\nMême panne pour ma chaudière. Changement du condensateur et la chaudière est repartie sans problème, cela fait 2 semaines. Un grand merci à l'auteur de la solution.\n17 novembre 2011 à 19:00\nRéponse 98 au problème chauffage\nJ'ai eu les mêmes symptômes mais avec l'erreur 168 E sur une chaudière Chappée Orana HTE.\nJ'ai changé le condensateur de 680nF X2 275V. (28/11/11)\n28 novembre 2011 à 14:18\nRéponse 99 au problème chauffage\nBonjour, sur une chaudière Perfinox erreur 133 et 153.\nAujourd'hui 28 novembre 2011 remplacement du condensateur C209 par un 47nf 275Vac intervalle 15mm démarrage instantané, acheté 0,71. J'ai commandé le CMS en sécurité 2,40.\nJe vous tiens informé de l'évolution. Merci à toute la communauté.\n28 novembre 2011 à 20:49\nRéponse 100 au problème chauffage\nBonjour. Un retour d'expérience :\nLa chaudière Chappée Luna 2.28 FF HTE, installée par mes soins ainsi que le plancher chauffant auquel elle est raccordée. Mise en service en mai 2010, par un spécialiste Chappée qui s'est déplacé à contre cur n'ayant pas vendu l'installation.\nCarte Siemens LMU54.046D149 identique à celle du post 22.\nJuillet 2011 panne E133 intermittente. Septembre 2011 panne E133 systématique.\nAppel du chauffagiste précité qui refuse de venir.\nAppel d'un généraliste du dépannage qui après diverses vérifications, préconise le changement de carte.\nChangement de la carte ET du bloc gaz, mais en l'absence de doc technique et/ou d'expérience, impossible de faire fonctionner la chaudière.\nLe généraliste rend les armes, récupère ces pièces et me rembourse. On est le 26 novembre !\nAprès quelques péripéties, intervention d'un autre chauffagiste recommandée par Baxi (la maison mère de Chappée, Idéal standard, Brotje).\nVérification de tous les éléments de la chaudière en live avec le service technique au téléphone et en particulier, la tension à la diode de ionisation qui doit être supérieure à 5mV dixit le service technique. La mienne affiche 7mV : verdict du SAV, changement de la carte (bis repetita).\nJe l'achète (1 décembre) et fait revenir le chauffagiste.\nInstallation par ces soins, test et bingo Erreur E133 again.\nLa tension au capteur de ionisation est alors de 15,7mV.\nFinalement le chauffagiste à l'idée d'écarter le capteur de ionisation du centre de combustion (quelques mm) ce qui porte la tension à 20.3mV et enfin la chaudière démarre !\nDémontage de la carte neuve et remontage de la vieille, erreur E133.\nPour finir il réinstalle la carte neuve et s'en va dès que la chaudière démarre.\nA peine sa voiture a-t-elle disparu que la chaudière s'arrête de nouveau : E132.\nJe mange mon téléphone et décide de me replonger dans la doc technique que le premier chauffagiste (mise en service) a eu la bonne idée de me laisser. En fait, il s'agit d'une coupure due au thermostat de sol. La carte est livrée avec une série de paramètres à ajuster en fonction du modèle de chaudière (une cinquantaine sur environ deux cents) mais fait l'impasse sur le type de chauffage utilisé : plancher chauffant ou radiateurs. L'eau était envoyée à 70° (valeur usine par défaut) dans un circuit limité à 50° doù la coupure et la panne E132.\nConclusion de ces deux mois de galères.\n1 J'ai acheté une carte pour rien car je pense avoir bientôt ma nouvelle panne E133, la précédente à tenue 1 an.\n2 Il ne faut pas tomber en panne au fin fond de la campagne.\n3 J'ai appris qu'une flamme générait du courant électrique !\n4 Vive le forum.\nEst-ce que la manip consistant à éloigner le capteur d'ionisation de la flamme en vue d'augmenter la tension vous parait cadrer avec le diagnostic du condensateur.\nJe rappelle qu'au départ, la panne était toujours présente avec la carte neuve !\n03 décembre 2011 à 14:38\nRéponse 101 au problème chauffage\nRappel des symptômes de panne E133 :\n1) lancement du ventilateur pour évacuer les gaz éventuels dans le corps de chauffe (on entend le bruit du ventilateur),\n2) actionnement des piézo pour enflammer le mélange gaz / air (on voit une série d'étincelles entre les électrodes piézo, par le hublot du corps de chauffe, il faut enlever une première tôle pour avoir accès à ce hublot),\n3) le mélange s'enflamme (on voit la flamme par le hublot),\n4) la chaudière s'est donc bien allumée et malgré tout arrêt (2 à 3 secondes après) avec panne E133.\n5) Il y aura quatre tentatives de démarrage avant de basculer en DÉFAUT, pour en sortir il faudra effectuer un RESET de la chaudière.\nLa chaudière sallume bien, donc ne pas incriminer les piézos, ni larrivée de gaz et la vanne gaz.\nCest la sécurité qui a fonctionné, l'électronique na pas détecté la présence de la flamme.\nDans ce cas cela peut être un problème de sonde ionisation, elle est endommagée, sale ou mal positionnée par rapport au corps de chauffe.\nVérifier le bon fonctionnement de lélectrode dionisation : lélectrode est vissée sur le corps de chauffe à côté de lélectrode piézo, un fil en part et vient se connecter (un contact) sur la carte LMU54 en X2-05 (ionisation probe).\nSur mon installation LUNA 2.28 FF HTE une connexion sur ce fil permet douvrir la liaison, il suffit dy insérer un multimètre en mode ampèremètre continu (se munir de bouts de fils et cosses auto pour effectuer le raccordement).\nQuand la flamme est présente 2 à 3 secondes avant que la chaudière ne passe en sécurité et ne séteigne, on doit mesurer un courant continu de 12 micro ampères environ.\nSi cest le cas ce nest donc pas lélectrode dionisation et là, je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des victimes de la panne E133 et dieu sait si nous sommes nombreux.\nRassurez vous il suffit dun minimum de compétences en bricolage, démontage et remontage de la carte LMU en prenant bien soin de repérer tous les connecteurs. Utiliser le doc constructeur qui présente au moins une vue de la carte avec ses différents câblages, ne pas hésiter à identifier les connecteurs par marquage.\nVous trouverez sur internet en libre le doc suivant : LMU64 manual update description.pdf\nProblème de condensateur C209 : nous sommes sur un problème générique quon retrouve apparemment sur une série de cartes.\nLe problème provient dun condensateur C209 qui vieillit mal et qui perd sa valeur capacitive, au bout de quelques mois (un an a deux ans), le mien ne faisait plus que 25nF alors quil est donné pour 150nf.\nLe marquage du composant étant effacé je ne savais pas quelle valeur lui affecter, après relevé du schéma et simulation sur ordinateur je suis parti sur un 47nf qui est la limite à partir de laquelle le fonctionnement devient correcte.\nCe condensateur permet de réaliser une alimentation continue non régulée de 20V, pour le LM324 (IC200) à partir du 220V, donc prudence malgré tout.\nAprès confirmation et simulation de la valeur du condensateur je confirme quon peut câbler le condensateur suivant :\nValeur de 47nf a 150nf\nDimensions : 15mm entre les deux pattes composant à piquer, quoi quon peut toujours tordre les pattes pour les insérer dans les deux trous du circuit imprimé. Les autres dimensions 18 par 5mm peuvent varier dans des limites raisonnables, le tout est que le composant puisse sinstaller.\nCe composant peut se commander cher RadioSpare ou Franell, fournisseurs de composants électroniques entre autres :\n47nf 275V 18x5x11mm, réf Radiospare 725-7509 (10 pièces)\n150nf Radiospares 725-7525(10 pièces)\nfr. farnell.com condensateur-0-047uf-275v-x2\nUn moyen de vérifier si le condensateur est bien en cause il faut mesurer la tension continue sur les deux plots de soudure de part et dautre du condensateur cylindrique C203 (situé à proximité), il faut que cette tension soit supérieure à 10V.\nPour effectuer cette intervention de remplacement du condensateur C209 il faut avoir manipulé un fer à souder au moins une fois, un réparateur télé peut être la solution, il remplacera le composant défectueux. Une chance le format de ce composant facilite lintervention, ce nest pas un composant CMS (miniature).\nEh voilà le tour est joué, la chaudière démarre pour une somme très modique, voire négligeable, le coût du condensateur est de 1 environ et nous sommes aujourdhui un certain nombre à sêtre dépanné de cette manière (déclarés sur ce forum).\n04 décembre 2011 à 18:35\nRéponse 102 au problème chauffage\nBonjour. Même problème E133 sur une Chappée (elle tenait de moins en moins de temps entre les resets...). Achat d'un condensateur, mise en place ça marche bien. Coût : 1.50 ...\nMerci beaucoup pour la solution !\n16 décembre 2011 à 11:43\nRéponse 103 au problème chauffage\nJe viens de m'arracher les cheveux avec cette erreur 133... un dimanche bien sûr... mon problème n'étant pas la surchauffe car impossible de la mettre en marche, même 3 minutes.\nJe me suis donc rabattu sur la réponse 17 (je me suis dis pour appeler un chauffagiste un dimanche, il faut être Crésus et puis s'il faut vraiment l'appeler, autant que ce soit pour quelque chose) et miracle l'ionisateur et l'allumeur un peu poncés (pas trop quand même), je remets le contact et rouler jeunesse ma chaudière re-fonctionne, je pars de ce pas prendre un bon bain chaud pour me féliciter de cette réparation qui m'a pris en tout et pour tout 10 minutes (j'ai eu du mal à trouver mon papier de verre).\n18 décembre 2011 à 15:24\nRéponse 104 au problème chauffage\nBonjour à tous, j'avais le même problème avec ma chaudière à condensation de marque Idéal Standard : message d'erreur E 133, reset puis même chose après quelques minutes.\nAprès intervention de mon chauffagiste puis changement de la sonde d'ionisation, le problème était le même mais le message d'erreur était E 151. La chaudière redémarrait après un reset puis E151 de nouveau après quelques minutes. Verdict de mon chauffagiste : Changer la carte mère !\nJ'ai pris la décision de changer le composant C209 comme décrit dans votre solution ci-dessus, j'ai commandé le composant sur RS particulier et emprunté un fer à souder à mon travail, j'ai pris mon courage à deux mains (car je n'ai pas dessoudé ou soudé un composant sur un circuit imprimé depuis ma classe de techno en 4ème... C'est à dire une éternité...) et j'ai aisément procédé au remplacement de celui-ci.\nAprès quelques sueurs froides pour le remontage de la carte (en suivant scrupuleusement les étapes du démontage que j'avais pris en photos...) j'ai remis ma chaudière en route et... miracle, elle ne s'est pas arrêtée depuis 2 jours ! Quelle joie de retrouver de l'eau chaude et du chauffage dans la maison un 19 décembre...\nMerci à ceux qui se sont creusés les méninges pour nous aider et bonnes fêtes de fin d'année...\nAu chaud ! :)\n19 décembre 2011 à 18:40\nRéponse 105 au problème chauffage\nBonjour à tous, même problème d'erreur E133 sur une chaudière Chappée Luna duo 3.33 : démarrage, allumage, et E133 ! J'ai juste fait changer le condensateur (commandé sur Ebay pour 3)... et ça marche.\nLe dépanneur m'avait fait un devis à 370 pour le changement de la carte : heureusement que le père Noël soit passé avant l'heure :)\nUn grand merci pour vos solutions et joyeuses fêtes.\n21 décembre 2011 à 21:50\nRéponse 106 au problème chauffage\nBonjour, je tenais à vous remercier, erreur E133 réparée grâce à vous, j'ai suivi toute la procédure.\nJe reprends les termes chaleureux de la réponse 104... Merci encore.\n02 janvier 2012 à 21:39\nRéponse 107 au problème chauffage\nBonjour, j'ai eu le même problème et j'ai fait effectivement changer le condensateur signalé par un réparateur TV. Et tout est impeccable depuis dix jours.\nA noter qu'entre temps la société Savelys voulait me changer la carte dans son ensemble, moyennant 360 Euros.\nJ'ai trouvé cela un peu exagéré. Je précise que j'avais un contrat d'entretien / dépannage avec eux. Et depuis ils m'ont dit qu'ils n'assureront plus la maintenance de la chaudière, la carte ayant été modifiée.\nEnfin bref, j'ai 9 condensateurs en stock (vente par 10 chez Radiospare).\nSi quelqu'un en veut un, je le laisse contre 2 timbres postaux (1 pour l'envoi postal, 1 pour le prix du condensateur) : contactez-moi par mail xxx@neuf.fr\nEt encore un grand merci à ceux qui ont trouvé la solution à cette panne...\nBonjour, nous vous remercions pour votre proposition, mais pour information nous ne publions pas les petites annonces de pièces détachées, ni les emails pour préserver la vie privée des internautes. Nous vous conseillons de diffuser votre annonce sur notre forum\nPetites Annonces Bricolage.com\nCordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.com\n09 janvier 2012 à 16:40\nRéponse 108 au problème chauffage\nBonjour, quelqu'un saurait-il me dire où trouver le schéma électronique de la fameuse carte ?\nVoire le principe d'alimentation employé pour le LM324 ? Merci d'avance.\nBonjour, une question concernant le composant électronique LM324 est disponible en suivant ce lien :\nChaudière démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133\nCordialement, Manu, modérateur du forum chauffage\n09 janvier 2012 à 19:24\nRéponse 109 au problème chauffage\nMerci de me renvoyer au début du sujet, mais cela ne répond pas à ma question...\nJ'aimerais connaître le rôle du condensateur C209 dans la gestion d'alimentation du LM324.\nBonjour. Oui désolé, erreur de manipulation de ma part, le moteur de recherche de la console de gestion m'a proposé une réponse concernant le LM324, je n'ai pas vérifié que c'était la même question.\n10 janvier 2012 à 13:55\nRéponse 110 au problème chauffage\nBonjour, je reviens sur le site après avoir changé le CMS comme préconisé par lélectronicien de la réponse 12.\nÇa a bien marché un temps mais depuis cet hiver, l'erreur E133 apparait de nouveau.\nJe reviens sur le site et je vois que notre électronicien préféré a trouvé une solution lié au condensateur. N'étant pas électronicien, est-ce que ce condensateur est facile à repérer ? En effet avec le CMS, la réponse 22 avait pris une photo qui m'avait bien aidé.\nSi quelqu'un pouvait indiquer sur une photo où se situe ce condensateur C209.\n10 janvier 2012 à 22:31\nRéponse 111 au problème chauffage\nBonjour, ayant les mêmes symptômes E133 sur une chaudière Atlantic Franco Belge Perfinox 4034, réponse 15, j'ai commandé auprès de RS composant (LM124AD et condensateur 47 à 150 nf 275V) soudé par un spécialiste, ma chaudière m'indique le code 151 et ne veut plus rien savoir.\nJ'ai fait intervenir un technicien qui m'a demandé 121 d'intervention pour diagnostiquer un remplacement du boîtier lmu64 au prix de 566 . Que faire ?\n11 janvier 2012 à 16:20\nRéponse 112 au problème chauffage\nRepérage du condensateur C 209, voir marquage sur la carte, photo ci-jointe. (12/01/12)\nPhoto circuit imprime :\n12 janvier 2012 à 10:36\nRéponse 113 au problème chauffage\nMerci à l'internaute pour la réponse n°112, merci d'avoir inséré la photo avec le condensateur repéré !\nJe me lance... Je suis l'internaute de la réponse 110.\n14 janvier 2012 à 12:54\nRéponse 114 au problème chauffage\nBonsoir, je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière IDEAL-STANDARD ZENIS FFHTE 2.33 depuis 3 ans. Il y a 2 ans et sous garantie problème eau chaude sanitaire. Il fallait faire couler beaucoup d'eau avant d'avoir de l'eau chaude - Intervention du TECHNICIEN agréé fabricant avec changement carte - pas d'amélioration notable - conflit et 2ème changement de carte, du mieux sans plus.\nConflit et changement de société pour l'entretien. Difficulté à trouver quelqu'un quand on annonce le produit. Il y a 10 jours panne E133. J'ai fait la manipulation changement du condensateur C109 (la personne qui me fait l'entretien me proposait de changer la carte en se basant sur l'expérience d'un de ses collègues) et plus d'erreur.\nUn grand bravo et merci à la personne qui a initié cette réparation mais surtout pas à la société Baxi.\n25 janvier 2012 à 22:02\nRéponse 115 au problème chauffage\nBonjour à tous, si les composants se détériorent c'est qu'il y a un problème tout simplement sur votre installation électrique, donc transfo d'isolement et remplacement de la carte, et là vous êtes reparti pour un bout de temps, les retours de courant entre terre et neutre détériorent ces fameux composants, vous les remplacez mais vous ne faites que rallonger le problème car dans le futur les composants referont la même panne, une carte ne supporte pas plus de 2 volts, donc les composants accusent le coup juste un certain temps. Ceci vaut pour n'importe quel appareil ayant de lélectronique, merci.\n26 janvier 2012 à 10:09\nRéponse 116 au problème chauffage\nBonsoir, je rejoins le club des E133, ma carte est du type LMU 54.046 D 149 peut-être nouvelle génération (ne ressemble pas à la photo réponse 22 et 56), la chaudière est installée depuis février 2008 je n'ai eu aucun problème jusqu'à il y a 2 semaines, E133 intermittent après intervention d'un chauffagiste et réglage de carburation mini et maxi 8,4 et 8,7 changement électrode d'ionisation, détendeur GDF, le problème persiste toujours.\nLe condo c209 sur ma carte a pour référence ZI 033 48 34 U6-UI5 M 275V et le LM et du type LM 132, merci de m'indiquer si le changement du condo c 209 est toujours nécessaire ou s'il faut chercher ailleurs.\n27 janvier 2012 à 23:18\nRéponse 117 au problème chauffage\nChaudière Perfinox 4134 BVI R - Carte LMU 64 - Code Erreur 133 tous les deux jours - Le dépanneur prévoit un changement de carte LMU pour 405,12 . Grâce au forum, j'ai fait changer le condensateur C209 pour 9,50  MO comprise chez le dépanneur TV. Depuis environ un mois, aucune panne.\nMon chauffagiste va faire réparer les cartes qu'il a en stock en faisant travailler le dépanneur TV local pour le grand bien de tous. Et pour ceux qui prétendent qu'il y aurait des problèmes de sécurité, le dépanneur est formel : composant répondant aux mêmes normes.\nRéponse 118 au problème chauffage\nMerci à l'instigateur de ce dépannage, condensateur C 209 changé jeudi et depuis plus de problème enfin. (04/02/12)\n04 février 2012 à 10:11\nRéponse 119 au problème chauffage\nChaudière Luna HTE 3.33 Condensation de 2006. En 2008, premières pannes 133. Quelques reset pour redémarrer. Ensuite, panne totale et refus total de démarrage.\nTentatives de réglage de la vitesse de ventilation par la maintenance, même problèmes. Échange de la carte électronique donc en 2008.\nHier, nouvelle panne 133. Reset et ça repart pour la nuit.\nCe matin la maintenance vient à 8h00. Chaudière en marche ok. J'explique le souci... Nettoyage, vérification. Il m'annonce que c'est le compteur GAZ qui a gelé d'où une mauvaise arrivée du gaz.\nIl se rétracte quelques minutes plus tard car le problème persiste après vérification d'arrivée du gaz. Bref, il continue ses investigations et appelle un technicien de Chappée. Il dit de vérifier l'évacuation extérieure si elle n'a pas bougée ! RAS de ce côté là.\nEnfin, il se met à gratter une électrode d'ionisation.\nÇa repart. Il me dit qu'elle est un peu juste et me propose un devis pour la pièce. En attente.\nDe mon côté, je me dis qu'il faut que je regarde le fameux condensateur.\nSauf que je suis dans le même cas que la réponse 116. Lorsque la carte a été changée, elle a dû être remplacée par une LMU 54.046D 149 nouvelle génération. Donc les pièces ne sont pas pareilles à celles que vous énoncez. Et là nouvelle carte, semble connaître les mêmes problèmes que les anciennes.\nVive Chappée !\nSi quelqu'un a une idée ? Je n'ai pas pu visualiser encore le C 109 sur cette carte.\n09 février 2012 à 15:00\nRéponse 120 au problème chauffage\nRegardez photo 112, le condensateur C209 est indiqué (et non C109) et on parle bien de la carte référence LMU 54 046D 149 (voir étiquette carte).\n10 février 2012 à 18:28\nRéponse 121 au problème chauffage\nJe fais suite à ma réponse 119.\nDésolé oui c'est bien le C209 et non C109. Erreur de frappe.\nJe m'y perds un peu.\nVoici les infos que j'ai trouvées sur les pièces dans ma chaudière :\nCondo C209 : 150 nMBU4\nLM 324 ADG\nPourriez-vous me rappeler que changer au final ? Juste le condensateur ou les 2 composants ?\nQuel composant mettre ? Où le trouver ?\nPour info, j'ai laissé la carte ouverte à l'air libre et depuis, plus de panne E133. Je confirme la surchauffe... Merci de votre aide.\n14 février 2012 à 11:40\nRéponse 122 au problème chauffage\nChanger C209 uniquement, oubliez LM324 c'était la fausse piste du début des investigations.\nRemplacez C209 par un composant équivalent, voir les références et codes ci-dessus, fournisseur Radiospare par exemple, à voir sur leur site internet d'achat en ligne.\nRéponse 123 au problème chauffage\nSur Radiospare, les composants sont vendus par 10 minimum.\nSi vous n'en voulez qu'un, vous pouvez en trouver sur ebay, par exemple : ebay.fr condensateur NPX473K275VX2F\n16 février 2012 à 08:19\nRéponse 124 au problème chauffage\nSuite réponse 121.\nChanger le C209 qui est actuellement un 150 sur la carte par un 47, est-ce que cela ne pose pas de problème ? J'ai acheté les 2 modèles (47 et 150) en urgence en attendant votre réponse.\n20 février 2012 à 16:19\nRéponse 125 au problème chauffage\nEntre 47nf et 150nf pour c209 on reste dans le domaine de fonctionnement du LM324, ce condensateur servant à lui fabriquer une alimentation continue à partir du 220V.\nMa chaudière fonctionne avec un 47nf depuis 6 mois.\nHistoriquement mon condensateur avait le marquage effacé, la mesure au capacimètre me donnait 20nf, bien insuffisant pour pouvoir fonctionner, j'y suis allé prudemment avec 47nf, depuis ce temps voir plus haut il a été confirmé une valeur de 150nf pour C209.\nSi c'était à refaire je mettrai 150nf, en supposant que la valeur capacitive baisse aussi comme sur la série précédente de condensateurs je risque d'être embêté plus tôt. (21/02/12)\n21 février 2012 à 18:51\nRéponse 126 au problème chauffage\nJ'ai eu le problème j'ai simplement changé l'électrode allumage, ça fait un an et plus d'erreur.\n21 février 2012 à 22:58\nRéponse 127 au problème chauffage\nLe problème est le condensateur C109 ! Il est inutile de changer autre chose !\nAttention le remplacement doit se faire uniquement avec un nouveau condensateur de nouvelle génération.\nIl est inutile de dessouder l'ancien, il suffit de souder le nouveau en parallèle.\nAttention toute manipulation sur une carte comporte des risques (mauvaises soudures etc.).\n04 mars 2012 à 09:04\nRéponse 128 au problème chauffage\nUn grand merci à l'auteur de la réponse 112 !\nJe suis resté 15 jours sans eau chaude ni chauffage avec toute la famille grippée pour une erreur E133 !\n3 demi journées d'intervention d'un chauffagiste qui avait refusé de lire les commentaires de ce forum que je lui avais imprimé alors que je le voyais patauger devant la panne.\nAu final, paiement de la première intervention (sans résultat) 164 , 2ème intervention changement du bloc gaz, 3ème intervention réglage de la chaudière au téléphone avec Chappée.\nRésultat nul et abandon de mon chauffagiste. Aussi, je me suis lancé, j'ai changé le condensateur C209 (coût 2  port compris !) et ma chaudière a redémarré au quart de tour. Merci à tous et à votre aide.\nAujourd'hui je me bats avec mon chauffagiste qui veut me facturer la vanne gaz changée à tort, ses déplacements et sa main duvre et la carte électronique qu'il avait au préalable commandée...\n05 mars 2012 à 14:36\nRéponse 129 au problème chauffage\nBonjour à vous. J'ai un problème similaire sur une chaudière Franco Belge mais avec "code 110 STB chaud ".\nSuite au passage du chauffagiste qui ne peut rien, excepté le remplacement du LMU, je décide de changer le 209.\nBonne pioche pendant 5 jours, mais de nouveau, code 110 STB chaud, et pas moyen de trouver dans les forums un problème avec "code 110". Avez-vous des renseignements ? Des enseignements ? Des calmants (c'est pour moi !) ? Merci à tous de votre partage. Cordialement vôtre.\n06 mars 2012 à 17:43\nRéponse 130 au problème chauffage\nBonjour à tous, j'ai commandé le fameux condensateur et vous dis merci à tous dès maintenant car je sais que je ne reviendrai pas sur ce forum quand la panne sera réparée.\nA tous les bricoleurs qui comme nous tous se mettent à l'électronique par absence de technicien qualifié, je conseille cette vidéo sur l'obsolescence programmée.\nyoutube.com obsolescence programmée\nFilm documentaire réalisé par Cosima Dannoritzer en 2010. Édifiant !\n20 avril 2012 à 09:00\nRéponse 131 au problème chauffage\nBonjour à tous, j'ai changé le condensateur récupéré sur une alimentation à découpage et la chaudière fonctionne correctement. valeur mesuré : 87 nF\nMerci à vous - temps de l'intervention 30 min (le plus difficile est d'ouvrir le boîtier) merci, merci et encore merci à vous.\n01 mai 2012 à 08:09\nRéponse 132 au problème chauffage\nJe suis la personne qui a posté la réponse 103...\nJe viens faire un petit feed-back de ma "réparation".\nAprès le nettoyage, ma chaudière a, à nouveau, fonctionné pendant 1 mois puis même erreur, j'ai revérifié l'ionisateur et à nouveau sale (un genre de poussière blanche se dépose dessus et une fois nettoyé il reste un peu gras).\nDès lors, j'en viens à me demander s'il ne s'agit pas d'un mauvais réglage de la combustion, ce qui créerait un dépôt de "suie" sur l'ionisateur ? Qu'en pensez-vous ?\nDe plus je pense que changer la puce, ne fait qu'ignorer les données de l'ionisateur ce qui pour moi pourrait être assez dangereux (dans chaudière au gaz j'entends le mot GAZ), faites un test de nettoyage avant de changer cette puce ;)\n10 mai 2012 à 16:05\nRéponse 133 au problème chauffage\nLa chaudière s'allume-t-elle ? Vous devez avoir un petit hublot par lequel vous pouvez entrevoir la flamme. Si au démarrage vous voyez une flamme simultanément avec le grésillement de l'électrode d'ionisation pendant 1 à 3 secondes, cela veut dire que l'électrode d'ionisation a fonctionné et que c'est la sécurité présence flamme qui n'a pas fonctionné, et là reportez-vous aux infos précédentes pour changer le condensateur C209.\nSi aucune flamme au démarrage, on peut effectivement incriminer l'ionisation.\n13 mai 2012 à 10:27\nRéponse 134 au problème chauffage\nBonjour, tout d'abord merci à M. l'électronicien qui s'est donné la peine de partager son expertise. Même souci avec la chaudière Chappée Luna 3.3 (E 133).\nMon frère est ingénieur en électronique. Je lui ai envoyé le lien du forum et lui ai expliqué mon problème (entre temps, j'ai commandé le C 209). Il me répond, haut et fort "inversion de phase électrique". J'insiste sur les solutions de remplacement du C 209. Il me répond "inversion de phase". As-tu apporté une modification de branchement de la chaudière, me demande-t-il ? Modification : NON, en revanche, j'ai ajouté une multiprise ! Et là "inversion de phase" enlève la multiprise et relance la chaudière ! Oh miracle, ça fonctionne sans BUG !\nSon explication, les chaudières ne supportent pas les inversions de phase, toutes les chaudières.\nPar acquis de conscience, il change tout de même le C 209 (avec la soudure, 10 minutes chrono en main avec remonte et 3 photos pour la connexion électrique) car d'après lui, ce dernier aurait souffert de l'inversion de phase et il félicite le SAUVEUR de ce forum pour son implication.\nMoralité : pas de rallonge ou multiprise avec une chaudière.\nJ'en déduis également que le constructeur connait le problème lors d'inversion de phase et laisse les installateurs se débrouiller ou se former. Aujourd'hui, il est plus rentable de vendre des pièces détachées (marge allégrement plus intéressante). Ceci dit, MERCI ENCORE.\n02 juillet 2012 à 17:37\nRéponse 135 au problème chauffage\nBonjour, pour ma part, chaudière Chappée Luna duo 3.30 FF HTE à condensation.\nJour 1 - Chaudière en panne E133 intermittente pression d'eau insuffisante. On remet la pression à 1.5 Bar - redémarrage.\nJour 2 à Jour 10 - Panne E133 intermittente.\nJour 10 - Changement du LM324 par un LM124 et remplacement du condensateur C209 par un 47 nF - La tension aux bornes du C 203 est de 12 volts. RÉSULTAT : E133 permanent.\nJour 11 : changement de la diode d'ionisation - RÉSULTAT : E133 permanent.\n19 juillet 2012 à 19:40\nRéponse 136 au problème chauffage\nJe tenais juste a remercier la communauté et spécialement notre "électronicien" pour la présentation de cette solution.\nFaisant partie des heureux possesseur de CHAPPEE LUNA 3.33 HTE en carafe ne produisant plus d'eau chaude suite a un code erreur E133 redondant, je suis tombé sur ce forum.\nJ'ai donc simplement remplacé le C209 (avec le condensateur référencé ici sur Radiospare, livré le lendemain de la commande, remplacé le soir même, l'opération prend environ 10min chrono pour qui a déjà touché un fer et un tournevis j'entends) et ma chaudière fonctionne a nouveau !\nCoût de la réparation : 288\n01 août 2012 à 11:37\nRéponse 137 au problème chauffage\nJe suis propriétaire d'une chaudière Chappée 3.33 HTE DUO qui se mettais en E 133 depuis quelques jours.\nAprès avoir lu ce forum j'étais persuadé de résoudre mon soucis en commandant le condensateur mais voilà ma carte est une Lmu134 donc pas de correspondance.\nEn relisant la réponse N°17 je me suis dis pourquoi pas. J'ai donc passé les 2 bougies au papier de verre et malgrés leur état impeccable ça a fonctionné !\nÀ tester car ça ne prend vraiment pas longtemps.\n28 août 2012 à 00:51\nRéponse 138 au problème chauffage\nJe suis l'auteur du dernier message et rebelote ! Erreur 133 et pas moyen de la faire redémarrer.\nLa carte électronique est donc une Siemens lmu34 et je ne sais pas si le souci peut venir d'un condensateur et si oui, lequel.\nJe rappelle que ma chaudière est une Chappée duo 3.33 FTE.\nÀ noter que la flamme s'éteint après 2 secondes et après un "clic" qui provient des environs de la pompe. Bref, HELP...\n06 septembre 2012 à 23:48\nRéponse 139 au problème chauffage\nAuteur de la réponse 89, après avoir changé le condensateur, pas de souci pendant 1 an et à nouveau E133 sur ma chaudière Perfinox. Ayant un sachet de 10 condensateurs (RS), je l'ai changé à nouveau et redémarrage sans problème depuis 3 semaines. Si je tiens comme ça 10 ans je serai content !\n09 septembre 2012 à 21:34\nRéponse 140 au problème chauffage\nJe suis lélectronicien qui a investigué sur la carte lmu54. A priori il semblerait bien que le problème ait le même origine sur la carte lmu34, il doit y avoir un étage de mise en uvre de la sonde ionisation qui serait constitué d'un condensateur défectueux.\nEn fait il perd sa valeur capacitive au fil du temps, un 150nf se retrouve à faire une valeur de 30nf, valeur bien insuffisante dans le dispositif qui permet de créer une alimentation continue 12v mini, à partir du 220vc alternatif.\nSi vous arrivez à identifier un composant cms 8 pattes marqué lm324, il faudrait vérifier son alimentation continue en 4/11 elle doit être supérieure à 12v.\nSi ce n'est pas le cas il faudrait identifier un condensateur à piquer 2 par 2 par 1cm environ marqué peut être 150 nf qu'il faudrait dessouder et mesurer et qui ferait une valeur bien inférieure.\nTout cela n'est que des hypothèses et il faut un mini de connaissances en électronique. Attention aux fausses manipulations qui pourraient détériorer la carte, notamment au montage et démontage, bien repérer les connecteurs.\n09 septembre 2012 à 12:41\nRéponse 141 au problème chauffage\nBonsoir, je viens de lire avec grand intérêt tous vos messages, et je suis fière de vous annoncer que je suis moi aussi atteinte du symptôme E133. Et pourtant, il s'agit d'une Brötje BBK Ecocondens (3 ans d'âge). Ma main à couper que la carte mère soit en cause puisque Brötje fait partie du groupe Baxi si j'ai bien tout compris. Après moultes interventions du chauffagiste, moultes vaisselles et douches à l'eau froide, j'ai bon espoir que le souci soit définitivement réglé demain (changement de carte mère).\nJe ne crie pas encore victoire, je posterai le verdict demain soir !\nPour info, ma voisine a eu le même souci il y a 2 ans sur une chaudière Brötje à condensation également.\n25 septembre 2012 à 22:36\nRéponse 142 au problème chauffage\nEt encore une victime E 133, tout d'abord un très grand merci pour vos recherches et vos contributions détaillées. Ma chaudière Perfinox 4116 à la place du condensateur 150nMBW6 j'ai soudé en 5 minutes un condensateur 47nF 275V X2 vous en aurez pour 3 , frais de port compris sur Ebay.\nFormidable pour l'instant ma chaudière fonctionne très bien.\nVivement que l'on puisse entreprendre contre les fabricants des recours collectifs, aussi appelés action de groupe.\n26 septembre 2012 à 16:06\nRéponse 143 au problème chauffage\nJe suis la personne qui a initié le changement de condensateur à une valeur de 47nf, je préférais rester prudent car la valeur était effacée et la valeur de composant rentre dans le calcul de la tension d'alimentation du circuit LM324 de détection de la sonde ionisation (présence flamme).\nAujourd'hui il est prouvé que c'est un condensateur de valeur 150nf (la dernière preuve est dans le message précédent 150nMBNW6). Ça marche aussi avec 47nf mais vous allez de nouveau retomber en panne dans un an environ, alors que si vous partez avec une valeur plus forte 150nf vous avez peut-être des chances de tenir deux à trois ans, je viens d'en faire à nouveau l'expérience.\nLors de futures interventions je vous engage à prendre des condensateurs 150nf mais avec une tension admissible supérieure, c'est à dire au lieu de 275V plutôt 350V ou 400V, c'est peut-être cela le problème, le 220 Volts ayant des pics de surtension parasite il peut endommager le condensateur qui perd tranquillement de sa valeur.\nLes dimensions du composant risquent d'être plus grandes mais dans le cas de la carte électronique LMU54 il y a de la place autour, ce qui fait qu'on peut souder le composant en aérien, tant pis s'il n'est pas plaqué sur la carte et que ce n'est pas esthétique, l'important c'est que cela fonctionne.\n26 septembre 2012 à 19:49\nRéponse 144 au problème chauffage\nMerci (message 143). Pourriez-vous nous indiquer les références exactes pour le condensateur 150 nf et peut-être un fournisseur (pour néophyte comme moi). Merci encore pour votre travail (de 142).\n27 septembre 2012 à 10:50\nRéponse 145 au problème chauffage\nExemple : 100nf 400vca 630vcc, entraxe 22.5, il faut tordre les pattes pour les insérer dans les pastilles de la carte qui sont entraxe 15 et dimensions 14.5 x 6.5 x 26. Réf Radiospare 544-1377. Si on a de la place (autour car plus gros) comme c'est le cas avec la carte LMU54 c'est OK.\n02 octobre 2012 à 16:04\nRéponse 146 au problème chauffage\nMerci pour votre aide, je me suis un peu précipitée j'ai montée un 47 nF au lieu du 150, la chaudière remarche nickel. Au prochain défaut je remettrais un 150.\n03 octobre 2012 à 10:18\nRéponse 147 au problème chauffage\nJ'ai une chaudière ATLANTIC PERFINOX 4028 qui présente les mêmes symptômes de dysfonctionnement (démarre puis s'éteint avec code d'erreur E 133). La carte est une Siemens LMU 64. Après contrôle des électrodes et nettoyage du foyer, la panne subsiste. Le réparateur propose alors de changer le LMU (pour 396 EUR HT + Main d’œuvre + déplacement 196 EUR HT).\nJ'ai changé le condensateur C 209 de 150 nF, comme préconisé par les internautes précédents. Très facile à réaliser.\nProblème résolu. Merci à tous.\n03 octobre 2012 à 17:25\nRéponse 148 au problème chauffage\nPour les avis n°143 et 145, pensez-vous que ce type de condensateur soit compatible : MMKP 150nF 15uF 400V 5% Arcotronics R76 (sur eBay).\nMerci pour l'aide que vous nous apportez\n06 octobre 2012 à 16:11\nRéponse 149 au problème chauffage\nSuper intéressant ce forum et félicitations à tous pour les infos données.\nJe possède une chaudière Chappée Luna 3 DUO FF HTE 2.28. Depuis 2 mois elle se met en défaut 168E lorsque je la passe en mode chauffage (pas de problème en ECS). Si je fais un reset sur le bouton noir elle repart pour quelques minutes puis de nouveau défaut !\nJe viens de contrôler la tension aux bornes du C203 comme décrit ci-dessus et j'ai 32.4V chaudière à l'arrêt et 30.4V chaudière en marche ( chauffage en route et flamme en route).\nDonc je ne pense pas que mon problème vienne du C209 !\nPour info voici la photo avec la référence de ma carte :\n13 octobre 2012 à 09:44\nRéponse 150 au problème chauffage\nBonjour, E133 depuis 3 semaines sur Perfinox 28 kW de 2007. Reset une à deux fois par jour..douches froides !\n2 interventions du chauffagiste ayant le contrat d'entretien depuis l'origine (150 €/an pour une visite).\nRéglages refaits, défaut persistant. Devis en cours pour remplacer boitier électronique Siemens (env 300 € TTC).\nGrâce à notre électronicien du forum (message n° 12 ci dessus) que je remercie vivement, je viens de remplacer le condo C 209 (1 €/p). Redémarrage OK. A voir sur la durée, je vous tiendrai au courant.\n20 octobre 2012 à 17:49\nRéponse 151 au problème chauffage\ncomme beaucoup, j'ai le problème E133 sur ma chaudière Chappée.\nEn lisant tous vos messages, je me suis décide à démonter le panneau pour trouver le fameux condensateur c209.\nSur celui-ci sont inscrites les références suivantes :150nH8W7.\nN’étant pas spécialiste, je me demande s'il faut le changer étant donné que dans les posts précédents on parle de changer le c209 par un 150nf .\nMerci à vous tous pour nous éclairer de vos connaissances.\n21 octobre 2012 à 14:22\nRéponse 152 au problème chauffage\nOui il faut le changer par un condensateur 150nf mais avec un voltage de 400 v pour palier aux surtensions.\nVoir postes :143 et 148 (merci à eux).\nMMKP 150nF 15uF 400V 5% Arcotronics R76\n23 octobre 2012 à 10:27\nRéponse 153 au problème chauffage\nJe suis l'auteur de la réponse 147 concernant une chaudière à gaz à condensation Perfinox Atlantic installée en 2007.\nElle se mettait en panne avec le code d'erreur E 133.\nOn ne pouvait la relancer qu'après 1 heure d'arrêt, et se remettait en panne dès que la température était élevée. Le chauffagiste voulait changer le module électronique LMU 64 pour un coût total dépassant 600 EUR TTC (prix du module & main d’œuvre).\nAprès avoir changé le condensateur C209 dans le boitier électronique Siemens LMU 64 par un autre condensateur de 150 nF/400V que je me suis procuré auprès d'un revendeur local, je confirme qu'il n'y a plus aucun problème depuis 2 mois.\nLa réparation prend très peu de temps, le plus long (15 minutes) étant de démonter le LMU et d'ouvrir le boîtier électronique.\nRepérer où se trouve le composant C209 (sérigraphié sur la carte).\nUtiliser un petit fer à souder à pointe fine pour dessouder le condensateur C 209 de la carte électronique avec de la tresse à dessouder, et ressouder le nouveau condensateur de 150 nF. La distance entre les pattes du condensateur est de 15 mm - une distance supérieure peut aussi convenir car il y a de la place.\nL'opération est facile à entreprendre, le condensateur étant un composant discret facile d'accès.\nMerci encore aux autres intervenants qui ont trouvé la solution pour les chaudières Chappée - qui s'applique aussi aux chaudières à gaz à condensation. ATLANTIC - PERFINOX.\n28 octobre 2012 à 00:38\nRéponse 154 au problème chauffage\nEn effet le code erreur E133 peut provenir d'une inversion entre la phase et le neutre mais aussi d'une mauvaise terre ou d'une défaillance des sondes (allumage ou ionisation) ou d'un encrassement du corps de chauffe (ex : chaudière condensation mal entretenue), ou d'un mauvais réglage de combustion ou plus régulièrement du boitier LMU surtout sur la Perfinox.\nTout chauffagiste vous remplacera ce boitier LMU car ils ne sont pas électroniciens donc ils ne savent pas remplacer uniquement le composant.\nPar contre 600 € c'est le prix du chauffagiste, ce prix varie selon la marge que prend le chauffagiste (et oui), ce boitier coûte environ 430 € TTC selon le modèle (Perfinox 4134 bvir), donc avec déplacement et main d’œuvre cela revient environ à 500 € (je sais ça reste cher).\nChauffagiste à votre service.\n29 octobre 2012 à 19:57\nRéponse 155 au problème chauffage\nA réponse 154\nTout à fait en phase avec votre raisonnement, toutefois devant l'ampleur des pannes connues dues à ce vice de fabrication qui se manifestent après environ 3 ans, peut-être que les chauffagistes pourraient faire remonter ce souci à la maison mère et demander la prise en charge du boitier en échange standard.\nLes constructeurs automobiles rappellent bien leurs véhicules quand un problème chronique est rapporté.\nUn très grand merci à notre "électronicien" réponse 143.\n30 octobre 2012 à 09:41\nRéponse 156 au problème chauffage\ncomme vous tous ma chaudière indique E133, c'est une luna 3 duo 3.33 avec carte Siemens LMU34.\nSuite au lecture des différents messages, j'ai changé un composant C107 et toujours le problème.\nJe ne trouve pas sur ma carte les fameux composants C209 et LM324.\nEst-ce quelqu’un peut m'aider ? Merci.\n30 octobre 2012 à 18:50\nRéponse 157 au problème chauffage\nA réponse 155.\nLes constructeurs le savent très bien, c'est pareil pour toutes les marques.\nCertaines pièces sont modifiées suite à un défaut mais elles sont prises en charge que si la chaudière est encore garantie.\nIls vivent avec les ventes de pièces détachées donc une fois la garantie finie ils ne veulent rien savoir, moi-même je n’apprécie pas.\nJ'ai d’ailleurs dû remplacer récemment un ventilateur sur une chaudière à condensation d’où la garantie été passée depuis 2 mois et pas moyen de négocier avec le constructeur, valeur de ce ventilateur 300 euros. Et j'en passe car il y en a tellement.\nAuteur de la réponse 154.\n30 octobre 2012 à 20:39\nRéponse 158 au problème chauffage\nBonjour, je suis l'auteur de réponse 156.\nLe problème E133 a été résolu ce matin après de multiples investigations.\nEn résumé, pour une Chappée luna 3 duo 3.33, avec une carte LMU34.210B249 (idem réponse 149), le code E133 signifie absence gaz OU délais attente allumage flamme trop long.\nLes principales causes possibles sont les suivantes : pression du gaz, vanne gaz fermée, inversion phase/neutre, électrode d'allumage ou de ionisation, électrovanne ou le CI (LMU).\nAttention tous ces points sont à contrôler avec un professionnel.\nPour les électrodes ils faut les démonter et les poncer.\nPression gaz il faut un appareil.\nVanne gaz contrôle visuel (sur chaudière et tableau GrDF).\nPour LMU34 contrôler le C107 avec le C203 (qui correspond au C209 sur les LMU54).\nC'est un composant en plastique gris avec deux branches en bas à droite de la carte).\nPour ma part, j'ai nettoyé les deux électrodes, et j'ai changé le C107 sur la carte (attention bien rebrancher toutes les connexions).\nIl faut savoir que l'électrode de ionisation contrôle la présence de la flamme via un micro courant conduit par la flamme elle-même.\nDonc vérifier visuellement si la flamme est allumée, si oui l'électrode allumage ok et si malgré la présence de la flamme il n y a pas le symbole flamme sur l 'AS77 (thermostat) c'est que l'électrode de ionisation ne la détecte pas.\nIl peut y avoir d'autres causes !!! Mais je ne les connais pas.\n31 octobre 2012 à 16:31\nRéponse 159 au problème chauffage\nPour la réponse N°156\nJe pense que c'est le condo indiqué sur la photo.\nRéponse 160 au problème chauffage\nPour la réponse 159\nExact c'est bien celui-ci que j'ai changé.\nMais avant de toucher la carte bien contrôler les autres points possibles de défaut et contrôler le composant.\nQuand je l'ai changé j'en ai trouvé un équivalent dans le commerce, un peu plus grand mais il s'adapte pour 1.80 €.\n31 octobre 2012 à 19:29\nRéponse 161 au problème chauffage\nJ'ai noté avec intérêt les solutions proposées.\nJ'ai rencontré des difficultés avec une chaudière Luna Duo à savoir la panne E 133.\nJ'ai suivi les conseils prodigués :\n1) remplacement du composant LM124 par un LM 324 sachant que cette opération n'a que des effets très temporaires.\n2) dans un second temps il faudra semble t-il envisager de remplacer le composant C 209 par le composant MMKP150nF 15 UF 400v 5% Arcotronics R76 ? (ai-je bien compris ?).\nDans le cas d'un remplacement de la carte (entre 250 et 300 euros) la panne E 133 réapparaît-elle à court terme ?\nParallèlement ne serait-il pas judicieux d'adresser une réclamation groupée à l'encontre de la société Chappée en demandant une analyse technique sur cette panne récurrente et la prise en charge au moins partielle des frais encourus ?\nLa première démarche consiste à lister le nombre des pannes E 133 avérées ayant donné lieu à une intervention sur le circuit électronique ou à son remplacement.\nSeul un nombre élevé de pannes peut permettre de solliciter la société Chappée.\n09 novembre 2012 à 15:22\nRéponse 162 au problème chauffage\n9 630 messages\nCETTE QUESTION N'A PAS ÉTÉ CLÔTURÉE MAIS LA SUITE A JUSTE ÉTÉ DÉPLACÉE.\nPour proposer une nouvelle réponse cliquez sur le lien ci-dessous.\nAu vu de la longueur de cette question, afin de faciliter la lecture, nous avons préféré déplacer [b]la suite des réponses ici : Question n°15247 code erreur E133 chaudière Chappée.\n10 novembre 2012 à 15:13\n1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133\n2. Code erreur 133 chaudière Perfinox remplacer condensateur C 209\nN°17326 : Bonjour, Je viens de remplacer ce fameux condensateur C 209 de 150 NF qui provoquait l'arrêt de ma chaudière avec le code d'erreur E133 et suivi aussi du code E153, c'était devenu récurrent car tous les jours ou deux jours...\n3. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E\nN°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...\n4. Chaudière Chappée HTE Luna 3 Duo erreur absence de gaz\nN°11271 : Bonjour. Depuis que j'ai remis le chauffage, ma chaudière de marque Chappée modèle HTE Luna 3 Duo se met très souvent en erreur "133E" : absence de gaz. Avant l'hiver, elle se mettait en route uniquement pour l'eau chaude...\n5. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164\nN°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...\n6. Problème chaudière Atlantic Perfinox 4100 affiche code erreur E133\nN°16006 : Bonjour, J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 4100 qui s'éteint et affiche le code erreur E133. En appuyant sur reset elle repart puis s'arrête un moment après. Je voudrai savoir quelle pièce il faut changer ? Merci.\n7. Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100\nN°15506 : Bonjour, Je possède une chaudière Perfinox 4100, j'ai le message d'erreur E133 sur l'afficheur. En parcourant le forum je lis qu'il faut changer 2 éléments sur une carte électronique. Ma première question : c'est sur la...\n8. Code erreur E06 chaudière Chappée luna flirt 2,24 cf\nN°19350 : Bonjour. Chaudière Chappée Luna flirt 2,24 cf, neuve en 09/2015 La semaine la plus froide de l'année et hop, problème de chaudière. Plus d'eau chaude et encore moins de chauffage. Depuis environ 2 mois, ma chaudière...\n9. Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE\nN°16428 : Bonjour. Plus de chauffage :mad:. Le code E26 s'affiche. Il renvoie à "Défaut arrêt ventilateur. Le ventilateur ne s’arrête pas". Un reset ne donne rien. Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de la panne ? Merci...\n10. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501\nN°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...\n>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133 >>>