Réglementation gaz dans les bâtiments d habitation - PDF\nRéglementation gaz dans les bâtiments d habitation\nDownload "Réglementation gaz dans les bâtiments d habitation"\n1 Réglementation gaz dans les bâtiments d habitation par André MEYER Ingénieur de l École Nationale d Ingénieurs de Saint-Étienne Chef de la Division Technique Gaz de France Direction Commerciale-CeGIBAT 1. Réglementation, règles de l art et objectifs... C Textes réglementaires Règles de l art Objectifs de la réglementation Un peu d histoire Arrêté du 2 août 1977 modifié Installations avant compteur Familles d immeubles Seuils de pression Matériels Organe de coupure générale Détendeurs Conduites de gaz Tige-cuisine Alimentation de la chaufferie Installations intérieures Matériels et appareils à gaz Organes de coupure individuelle Tuyauteries et accessoires Robinet de commande d appareil Tuyaux d alimentation des appareils Installation des appareils Certificats de conformité Essais d étanchéité Contrôle des installations et rôle du distributeur Utilisation des installations domestiques... 8 Pour en savoir plus... Doc. C P our toute installation de gaz à l intérieur d un bâtiment d habitation, les différents intervenants (promoteur, architecte, bureau d études, installateur, distributeur de gaz, bureau de contrôle...) doivent tenir compte du contexte réglementaire lié à l énergie gaz. Dans la majorité des cas, il leur suffit d appliquer les textes, car la réglementation apporte une réponse claire et précise au problème posé. Par contre, la résolution d un problème particulier peut demander une interprétation ; le domaine interprétatif est toujours délicat et il convient alors de s assurer que tous les intervenants sont bien en phase, une concertation préalable à tous travaux s impose donc entre les acteurs. Techniques de l Ingénieur, traité Construction C2 RÉGLEMENTATION GAZ DANS LES BÂTIMENTS D HABITATION Vos interlocuteurs pour les questions techniques et réglementaires gaz sont : les agents techniques des applications (ATA) des Agences régionales résidentiel et tertiaire gaz et/ou des centres EDF GDF SERVICES ; les ingénieurs «Informations techniques et réglementaires» de CeGIBAT (Centre d information de Gaz de France pour l Industrie et le Bâtiment). 1. Réglementation, règles de l art et objectifs 1.1 Textes réglementaires Lois, décrets et arrêtés, tous publiés au Journal officiel, constituent la réglementation sur laquelle on s appuie. Pour la filière gaz, les lois et décrets sont le plus souvent des textes trop généraux pour déboucher sur une application directe. Les arrêtés d application sont publiés à cette fin. Le texte de référence concernant le gaz naturel dans les locaux d habitation est l arrêté du 2 août 1977 modifié. Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment publie, chaque semaine, dans son cahier détachable, les textes parus au JO qui concernent de près ou de loin la construction, ainsi que les circulaires ministérielles non parues au JO qui précisent certains points des arrêtés. 1.2 Règles de l art Les règles de l art sont constituées par les normes de produits, les normes de mise en œuvre ou documents techniques unifiés (DTU), les spécifications, etc. Les normes sont élaborées par l Association Française de Normalisation (AFNOR). Les DTU ont été établis par une instance appelée, à sa création, Groupe DTU ; cette instance s est transformée en 1990 en CGNBât/ DTU et elle comprend entre autres le BNTEC, les Bureaux de Contrôle, l AFNOR et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). CNGBât : Commission Générale de Normalisation du Bâtiment. BNTEC : Bureau de Normalisation des Techniques et Équipements de la Construction du bâtiment. Les spécifications techniques sont publiées par l Association Technique de l Industrie du Gaz en France (ATG). Certaines de ces spécifications, ainsi que divers DTU, ont été transformés en normes françaises. Parmi ces différents textes (cf. [Doc. C 3 850]), les principaux sont les suivants : normes de mise en œuvre ou Documents Techniques Unifiés : DTU 61-1 Installations de gaz ; DTU 65-4 Chaufferies ; NF P /DTU 24-1 Fumisterie ; XP P /DTU 68-1 Conception des VMC (ventilation mécanique contrôlée) et VMC-Gaz ; NF P et 411-2/DTU 68-2 Exécution des VMC et VMC- Gaz ; Spécification ATG : ATG B 521 pour l acier ; ATG B 524 pour le cuivre ; ATG B et B pour les modalités de qualification. Dans les marchés publics de travaux du bâtiment, les DTU sont rendus d application obligatoire par décret (la liste la plus récente est donnée en annexe 11 du décret n o du 11 octobre 1993). Dans les marchés privés de travaux du bâtiment, l application des DTU résulte d un accord passé entre le maître d ouvrage et l entrepreneur. Le (ou les) DTU sont introduits comme une (ou des) pièce(s) du marché. Par ailleurs, DTU et spécifications peuvent être totalement ou partiellement rendus obligatoires par arrêté. En tout état de cause, ces textes constituant des référentiels techniques reconnus, on ne saurait trop conseiller de les appliquer quel que soit le bâtiment concerné. 1.3 Objectifs de la réglementation La réglementation a pour objectifs premiers incontournables : la sécurité ; la répartition des responsabilités en cas de litige. De plus, chaque époque y laisse sa marque : l hygiène et le confort (années 1960) ; les économies d énergie (années 1970/1980) ; l environnement (années 1990). La réglementation traduit les préoccupations d une société à un moment donné : elle traduit un consensus social et technique. Son évolution permet d intégrer les avancées de la technique gazière. Selon les époques, la réglementation balance entre une conception exigentielle ou une conception normative. Dans le premier cas, ne sont cités que les objectifs à atteindre, ce qui favorise l innovation ; dans le second, sont affichés les moyens à mettre en œuvre pour atteindre un objectif qui n est pas toujours cité, ce qui est plus rassurant pour le technicien, mais limite le champ de la créativité. Le ministère de l Industrie, chargé de la sécurité du gaz, est très vigilant pour tout ce qui touche à la sécurité gaz et à la technique gazière. D autres ministères sont concernés : le ministère de l Intérieur s il est question de sécurité incendie, auquel se joindra le ministère du Logement, pour les habitations ; et le ministère de la Santé aura son mot à dire à propos de l hygiène et de la salubrité dans les habitations. Le ministère de l Environnement sera représenté s il est question de pollution atmosphérique. Les économies d énergie mobiliseront industrie et logement, et si des travailleurs sont concernés, le ministère du Travail sera aussi associé. C Techniques de l Ingénieur, traité Construction3 RÉGLEMENTATION GAZ DANS LES BÂTIMENTS D HABITATION 2. Un peu d histoire 1945 marque le début de la reconstruction de l après-guerre et 1946 la nationalisation des industries électrique et gazière. La même année paraissait le premier texte concernant la sécurité du gaz, c est la norme NF P , du 31 mars 1946, qui visait l utilisation domestique du gaz en toute sécurité. Cette norme est importante, car son architecture a, depuis, été reprise dans tous les textes réglementaires : terminologie, objet, conditions générales de mise en œuvre des tuyauteries avant et après compteur, organes de coupure, conditions d installation des appareils, alimentation en air de combustion et évacuation des produits de combustion, mise en service (aujourd hui fourniture du gaz ou mise en gaz ou remise en gaz) et certificat d installation (aujourd hui certificat de conformité). Cette norme n ayant pas été d application obligatoire, a été remplacée par l arrêté du 15 octobre 1962, pris en application du décret du 23 mai 1962, qui concerne les règles de sécurité à l intérieur des bâtiments d habitation ou de leurs dépendances. Ce texte exigentiel impose la conformité des matériels et appareils aux normes et est complété par les DTU. À la suite de l accident d Argenteuil, en décembre 1971, une nouvelle réglementation a été mise en chantier : cela a entraîné la parution de l arrêté du 2 août 1977 qui traite des installations de gaz à l intérieur des bâtiments d habitation ou de leurs dépendances, et celui du 23 juin 1978 qui concerne les chaufferies et les sousstations dans les bâtiments. La fin des années 1980 a conduit les principaux intéressés à la sécurité des installations de gaz : l ATG, les distributeurs de gaz, les installateurs et, bien sûr, les pouvoirs publics toujours très attentifs à ce qui se passe dans ce domaine, à réfléchir au moyen de faire de nouveaux progrès. De leurs réflexions sont issues trois actions majeures pour l avenir. La convention PGN Le niveau de compétence de la profession d installateur doit s élever pour que les installations réalisées soient de meilleure qualité. C est l objet de la convention PGN du 6 juin 1988 Gaz de France- Installateurs de développer un partenariat technique avec les Organisations Professionnelles d installateurs et d appuyer le développement des ventes sur des installateurs compétents, décidés à engager des actions vers l amélioration de la qualité. L efficacité de ce partenariat et la garantie d une évolution significative de la qualité des installations seront fonction de la mise en œuvre du contrôle de son application fait par Gaz de France au travers du système d audit qualité de l ensemble PGN. La création de Qualigaz Une convention entre distributeurs de gaz et Qualigaz a confié à cette association, avant la fourniture du gaz à une installation neuve, ou la mise ou la remise en gaz d une installation complétée ou modifiée la réalisation de contrôles sur certains points de sécurité. Le taux de réalisation de ces contrôles tient compte de la qualification du réalisateur des travaux. En outre, la création de Qualigaz qui était déjà prévue en germe dans l arrêté du 2 août 1977, est destinée à susciter, pour les clients existants, les gestionnaires d immeubles, une offre de diagnostic sécurité de leurs installations et des appareils installés. La révision de la réglementation gaz L évolution des techniques depuis 1977, la signature de la convention PGN, la création de Qualigaz et la transposition en droit français de la directive européenne «appareils à gaz», autant de raisons qui ont conduit l administration à mettre en chantier, début 1992, la révision de l arrêté du 2 août Les travaux ont abouti à la rédaction de cinq arrêtés modificatifs : le premier, daté du 23 novembre 1992, paru au Journal officiel du 29 décembre 1992, traite des modifications à caractère administratif, concernant les définitions, les certificats de conformité, leur contenu et leurs conditions de délivrance et enfin le contrôle des installations. S agissant de dispositions de droit interne non susceptibles de créer des entraves techniques aux échanges, il a été possible de l élaborer et de le faire paraître sans engager les concertations, obligatoires pour tous les textes techniques, avec la Commission des Communautés Européennes (CCE) ; le deuxième, daté du 1 er décembre 1993 désigne Qualigaz comme organisme agréé pour le contrôle des installations de gaz ; le troisième, daté du 28 octobre 1993, paru au Journal officiel du 10 décembre 1993, est relatif aux nouvelles prescriptions techniques ; le quatrième, daté du 18 septembre 1995, paru au Journal officiel des 2 et 3 octobre 1995, concerne les tuyaux d alimentation en gaz des appareils ; enfin, le cinquième arrêté, daté du 26 juin 1996, paru au Journal officiel du 10 juillet 1996, concerne les notions de coupure centralisée des appareils de cuisson et d obturation automatique intégrée. Afin de faciliter l appréhension de ces modifications, une brochure (cf. [Doc. C 3 850]) regroupe ces textes sous la même forme et dans le même esprit que le Journal officiel. Cet ensemble de textes est complété par un autre arrêté en date du 12 août 1993 visant à renforcer les exigences relatives aux chauffe-eau non raccordés de 8,72 kw. 3. Arrêté du 2 août 1977 modifié L arrêté du 2 août 1977 (cf. [Doc. C 3 850]) modifié s applique : d une part, à la réalisation de toute installation nouvelle en immeuble neuf et en immeuble existant ; d autre part, à tous les compléments ou modifications d installation existante. Les dispositions de l arrêté traitent des canalisations et de leurs accessoires (organes de coupure, de détente, robinets-déclencheurs, raccords isolants) depuis et y compris l organe de coupure générale jusqu aux appareils d utilisation et leurs dispositifs d évacuation. 3.1 Installations avant compteur Les installations, avant compteur, sont celles comprises entre le raccord amont de l organe de coupure générale et le raccordement du ou des compteurs, ou en amont des installations intérieures. La plupart des dispositions de l arrêté tiennent compte de deux critères principaux : la famille d immeuble ; la pression d alimentation en gaz. Il ne sera question ici que du gaz de réseau Familles d immeubles Les règlements de construction classent les bâtiments de la façon suivante : Première famille : les habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus ; les habitations individuelles à simple rez-de-chaussée groupées en bande. Techniques de l Ingénieur, traité Construction C4 RÉGLEMENTATION GAZ DANS LES BÂTIMENTS D HABITATION Deuxième famille : les habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d un étage sur rez-de-chaussée ; les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande ; les habitations individuelles de plus d un étage sur rez-dechaussée groupées en bande ; les habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée. Troisième famille : les habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 m au plus au-dessus du sol. Quatrième famille : les habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 50 m, au plus, au-dessus du sol. Immeubles de Grande Hauteur (IGH) Les immeubles d habitation, dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 50 m du sol, sont appelés Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et font l objet d une réglementation spéciale Seuils de pression Quant à la pression de gaz, trois seuils principaux ont été retenus : 50 mbar, pression à ne pas dépasser dans les installations intérieures d abonnés des immeubles collectifs ; 400 mbar, pression au-delà de laquelle des dispositions particulières sont obligatoires en immeuble collectif, et pression à ne pas dépasser dans les installations intérieures d abonnés des immeubles individuels ; 4 bar, maximum autorisé en service normal d exploitation à l intérieur des bâtiments d habitation Matériels Les éléments constitutifs des installations de gaz (tuyauteries, organes de coupure, de détente, robinets-déclencheurs, raccords isolants) ainsi que les matériaux et modes d assemblage doivent répondre aux normes ou spécifications rendues obligatoires. À défaut de tels textes les concernant, ils doivent faire l objet d un agrément ministériel Organe de coupure générale Tout branchement d immeuble doit être équipé d un organe de coupure générale, extérieur au bâtiment. Cet organe de coupure doit être : placé au voisinage immédiat du bâtiment ; bien signalé ; muni d une plaque d identification ; accessible en permanence du niveau du sol et facilement manœuvrable. Pour les habitations individuelles, quand le compteur est situé à l extérieur du bâtiment, le robinet de compteur peut faire office d organe de coupure générale. Dans les habitations individuelles, et dans les immeubles collectifs ne possédant pas plus de dix logements par cage d escalier, le modèle de cet organe de coupure n est pas imposé. Dans les immeubles collectifs de plus de dix logements par cage d escalier, des dispositions différentes sont imposées suivant que la pression à l intérieur du bâtiment ne dépasse pas 400 mbar (40 MPa) ou est supérieure à 400 mbar. Jusqu à 400 mbar, l organe de coupure est seulement à fermeture rapide. Pratiquement, il s agit d un robinet du type quart de tour avec clé de manœuvre amovible. Cette clé doit être mise à disposition et signalée. Elle ne doit être utilisée par les tiers que pour la fermeture en cas de danger immédiat. Quand la pression est supérieure à 400 mbar, l organe de coupure doit être à fermeture rapide et à commande manuelle. La manœuvre de fermeture doit provoquer en même temps son verrouillage, empêchant ainsi sa réouverture autrement que par le distributeur ou par une personne habilitée par lui. Le dispositif de manœuvre fait corps avec le robinet. Dans la pratique, il s agit de robinets à poussoir. Quand le gaz est distribué à l intérieur d un bâtiment à une pression supérieure à 400 mbar, il doit exister un dispositif coupant automatiquement l arrivée du gaz si le débit de ce dernier dépasse une valeur fixée à l avance. Ce débit nominal ne doit jamais excéder 100 m 3 /h pour le gaz naturel. La coupure doit s effectuer automatiquement lorsque le débit dépasse une fois et demie le débit nominal de l appareil. Dans tous les cas, les organes de coupure automatique doivent être placés en aval de l organe de coupure générale et à l extérieur du bâtiment, en façade ou dans une niche communiquant directement avec l extérieur Détendeurs Comme les organes de coupure automatique, les détendeurs collectifs communs à plusieurs usagers doivent être placés à l extérieur des bâtiments, en façade ou en niche communiquant avec l extérieur. Leur emplacement sera choisi en accord avec le distributeur qui, ensuite, en aura l entretien. Les détendeurs sont munis d un déclencheur interrompant automatiquement l arrivée du gaz en cas de baisse anormale de pression à l aval Conduites de gaz L arrêté définit sous le terme général de branchement toutes les conduites comprises entre les réseaux de distribution et les organes de coupure des installations intérieures d abonnés. Le branchement d immeuble est le tronçon de canalisation entre le réseau de distribution et l organe de coupure générale. Les conduites à usage collectif comprennent les parties comprises entre l organe de coupure générale et les organes de coupure des installations individuelles. Ces conduites à usage collectif se subdivisent elles-mêmes en : conduites d immeubles, horizontales pour l essentiel ; conduites montantes, verticales pour la plus grande partie. Pour toutes ces conduites, les prescriptions de l arrêté concernent : le diamètre ; la nature des matériaux ; les modes d assemblage ; les protections. Le plomb est interdit pour la réalisation d installations nouvelles dans les constructions neuves et anciennes. Toutefois, le plomb peut être utilisé sur les installations existantes en plomb pour les réparations. Les joints mécaniques sont interdits dans la traversée des locaux non ventilés et dans les parcours encastrés. L utilisation de la brasure tendre est interdite pour la réalisation de toutes les installations à usage collectif. C Techniques de l Ingénieur, traité Construction5 RÉGLEMENTATION GAZ DANS LES BÂTIMENTS D HABITATION Toutefois, l utilisation de la brasure tendre est admise pour les réparations à l identique d assemblages sur des ouvrages existants réalisés suivant cette technique. Les conduites à usage collectif doivent : soit être construites en tubes d acier ; soit être placées en gaine ou protégées par un dispositif mécanique permettant l aération. En construction neuve, les conduites montantes doivent toujours être en gaines. En construction existante, ces protections ne sont pas nécessaires si les conduites montantes satisfont aux trois conditions suivantes : être en tubes d acier des séries prescrites par l arrêté ; être assemblées par soudage ; être placées dans des dégagements collectifs ventilés. Quand la conduite pénètre dans un bâtiment au travers d un mur enterré, l espace annulaire entre le fourreau et la canalisation doit être rendu étanche. Les conduites à usage collectif ne doivent pas traverser les logements. Les seules conduites à usage collectif autorisées à traverser les logements sont exclusivement réservées à l usage cuisine. Elles sont appelées tiges-cuisine. En tant que masses métalliques, les conduites de gaz sont soumises à la règle des liaisons équipotentielles, mais elles ne doivent en aucun cas servir de conducteur de terre pour les installations électriques Tige-cuisine Les tiges-cuisine traversant les logements doivent respecter les conditions suivantes : pression au plus égale à 50 mbar ; conduites en acier assemblé par soudage ; protection antirouille ; fourreau pour la traversée des planchers avec dépassement de 5 cm en partie supérieure et espace annulaire rempli d une matière inerte. Un logement ne peut être traversé que par une seule tige-cuisine, qui ne doit desservir qu un seul appareil de cuisson, à l exclusion de tout autre appareil. Par contre, celle-ci peut desservir deux cuisines contiguës appartenant à des logements distincts. Comme toute installation située en amont de l organe de coupure individuelle, les tiges-cuisine doivent être réalisées par des ouvriers munis d une attestation professionnelle relative au mode d assemblage choisi Alimentation de la chaufferie Les prescriptions précédentes relatives aux conduites avant compteur sont, pour la plupart, applicables aux chaufferies de puissance calorifique globale supérieure à 85 kw. Pour l organe de coupure générale de la chaufferie, aucune distinction n est faite quant à la pression ou la famille d immeuble. L organe de coupure générale doit toujours être à fermeture rapide, mais sans obligation de verrouillage en position de fermeture. Que l organe de coupure générale soit enterré ou placé dans un coffret, il doit être : en amont de la chaufferie et à l extérieur du bâtiment ; bien signalé et identifiable ; accessible en permanence au niveau du sol et facilement manœuvrable. Dans les immeubles neufs, les conduites sont, en principe, situées à l extérieur du bâtiment jusqu à leur pénétration dans la chaufferie. Une chaufferie en sous-sol et en position centrale peut cependant être alimentée, à condition que la conduite d alimentation en gaz emprunte les parties communes en sous-sol. La traversée des soussols, comme celle des parcs de stationnement ne doit se faire que si une autre pénétration n est pas ou n est que très difficilement possible. La conduite est dans ce cas : soit placée jusqu à sa pénétration en chaufferie dans une gaine ventilée, gaine dont les parois sont obligatoirement en matériaux classés M0 et de degré coupe-feu deux heures ; soit réalisée en tubes d acier assemblés par soudage sans organe de coupure et sans raccord mécanique. Elle est, de toute façon, équipée de dispositif de coupure automatique. Les conduites d alimentation en gaz des chaufferies en terrasse (ou en étage non surmonté d étages habités) sont obligatoirement placées à l extérieur des bâtiments ; elles doivent être protégées mécaniquement sur une hauteur de 2 m au moins au-dessus du sol. Elles doivent passer à plus de 40 cm de toute partie ouvrante ou à plus de 60 cm de tout orifice de ventilation. Dans les immeubles existants, les conduites alimentées à une pression inférieure à 400 mbar sont autorisées pour la desserte des chaufferies y compris celles en position centrale. Elles sont, dans ce cas, disposées à l intérieur d une gaine ventilée dont les parois sont en matériaux classés M0, résistant aux chocs et de degré coupe-feu une heure ou réalisées en acier. Si la chaufferie est loin de l organe de coupure générale (par exemple en terrasse), un organe de coupure complémentaire signalé, accessible en permanence, doit être installé à proximité de la chaufferie ou, à la rigueur, dans la chaufferie à condition d être manœuvrable de l extérieur. Toutes les conduites qui desservent les chaufferies, doivent être réalisées par des ouvriers munis d une attestation professionnelle. 3.2 Installations intérieures Nous nous limiterons au gaz de réseau en basse pression. L installation intérieure a pour point de départ la bride ou le raccord de sortie du compteur Matériels et appareils à gaz À compter du 1 er janvier 1996, tous les appareils à gaz doivent être marqués CE ; ils sont donc conformes aux exigences essentielles de la directive européenne sur les appareils à gaz. De plus, les appareils raccordés doivent être équipés d un dispositif interdisant le refoulement dangereux des produits de combustion. Les matériels (tuyauteries et accessoires) ne peuvent être vendus et installés que s ils sont conformes aux normes et aux spécifications ATG rendues obligatoires. En l absence de celles-ci, ces matériels doivent faire l objet d un agrément ministériel Organes de coupure individuelle Toute installation individuelle doit être commandée par un organe de coupure situé avant le point d entrée dans le logement. Il doit être accessible et facilement manœuvrable. Le type de cet organe n est pas imposé. Le robinet de compteur peut en faire office s il est situé à l extérieur du logement. Techniques de l Ingénieur, traité Construction C6 RÉGLEMENTATION GAZ DANS LES BÂTIMENTS D HABITATION Les organes de coupure individuelle doivent porter clairement l indication des logements qu ils desservent afin de permettre, notamment aux usagers, de les identifier sans ambiguïté. Pour les tiges-cuisine, le robinet mural de commande de l appareil fait office d organe de coupure individuelle, sous réserve : qu il soit du type à déclencheur ; que l appareil soit raccordé par une tuyauterie rigide ou par un tuyau flexible Tiges après compteur Quand les logements sont alimentés par des tiges après compteur, les robinets de compteurs sont placés en local technique et portent l indication des logements desservis. Ils font office d organe de coupure individuelle, mais un robinet supplémentaire est posé à proximité de la pénétration de la tuyauterie dans chaque logement, à l intérieur ou à l extérieur de celui-ci. Bien que les tiges après compteur soient des installations intérieures au sens de l arrêté, les assemblages en brasure tendre sont interdits entre le robinet de compteur et le robinet supplémentaire de logement. Le système de tiges après compteur n est admis que pour les immeubles neufs de deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d escalier et alimentés en basse pression. Ce système est en outre autorisé pour tous les immeubles existants alimentés en basse pression Maisons individuelles Pour les maisons individuelles, l organe de coupure générale de branchement, situé à l extérieur, peut, à condition d être au maximum à 20 m du bâtiment, faire office d organe de coupure de l installation intérieure. Mais, si l organe de coupure générale est à plus de 20 m du bâtiment, il faut un organe de coupure propre à celui-ci et situé : soit à l extérieur, au point accessible le plus proche ; soit immédiatement à l intérieur Tuyauteries et accessoires Les matériaux à utiliser, dans l installation intérieure, sont conformes aux spécifications établies par l ATG. Celles-ci fixent les caractéristiques des métaux utilisés, les dimensions des tubes et les modes d assemblage. La brasure tendre, c est-à-dire celle dont le point de fusion ne dépasse pas 450 o C, est autorisée pour les assemblages de canalisations après compteur véhiculant du gaz de réseau à moins de 50 mbar. L utilisation des conduites en plomb est interdite pour la réalisation d installations nouvelles dans les constructions neuves et existantes. Le plomb reste autorisé pour les réparations d installations existantes réalisées en plomb Robinet de commande d appareil Pour chaque appareil d utilisation, l installation doit comporter un robinet de commande facilement accessible et placé à proximité de l appareil. Quand l appareil (par exemple un radiateur ou un générateur de chauffage et/ou d eau chaude) est raccordé en tube rigide et possède son propre robinet de coupure de gaz, ce dernier peut faire office de robinet de commande. Dans ce cas, l extrémité de la conduite murale doit pouvoir recevoir un bouchon vissé en cas de dépose de l appareil. De plus, l installation d un robinet de sécurité (ROAI) interrompant automatiquement le gaz en cas de sectionnement ou de débranchement accidentel du tuyau d alimentation en gaz des appareils de cuisson est obligatoire à compter du 1 er juillet 1997 pour les installations nouvelles et les modifications ou compléments d installations existantes avec changement du robinet de commande d un appareil de cuisson Tuyaux d alimentation des appareils Les tubes souples et tuyaux flexibles peuvent être utilisés pour relier une tuyauterie fixe à un appareil d utilisation, sous réserve des dispositions ci-après : les appareils de chauffage à circuit de combustion étanche ou raccordés à un conduit d évacuation, les appareils à effet décoratif et les appareils de production d eau chaude doivent être alimentés par une tuyauterie rigide ou par un tuyau flexible métallique ; les appareils de cuisson alimentés par un gaz distribué à partir d un réseau de distribution et incorporés dans des blocs cuisine fixes ne peuvent être raccordés au robinet de commande que par un tuyau flexible ou par une tuyauterie rigide. L usage de tubes souples pour le raccordement des appareils non visés ci-dessus dans les nouvelles installations est interdit à compter du 1 er juillet 1996 pour les installations alimentées par un réseau de distribution publique. Cette prescription s applique également aux modifications ou compléments d installations existantes lors du remplacement du robinet de commande d appareil visé ci-avant. À compter du 1 er juillet 1996, tout tube souple d alimentation d appareil ne peut être vendu que s il est : présenté sous conditionnement individuel ; accompagné de deux dispositifs de serrage adaptés à son diamètre extérieur ; accompagné d une notice d installation, pour l utilisateur, dont le support pourra, le cas échéant, être constitué par le dispositif de conditionnement ; d une longueur n excédant pas deux mètres. Tout tube souple d alimentation d appareil doit être équipé, lors de son montage, d un dispositif de serrage approprié à chacune de ses deux extrémités. Le tube et les dispositifs associés doivent être conformes aux normes. À compter du 1 er juillet 1996, la commercialisation d abouts portecaoutchouc destinés à raccorder un tube souple n est autorisée que dans le cas où ceux-ci sont commercialisés par un constructeur d appareils à gaz, ou par son service après-vente, à des fins d équipement d appareils neufs ou existants devant être reliés à un robinet de commande existant dont l extrémité est constituée d un about porte-caoutchouc non démontable. Les caractéristiques des tubes souples et tuyaux flexibles doivent être adaptées à la nature et au mode de distribution du gaz utilisé ainsi qu au diamètre des embouts de raccordement. Leur longueur ne doit pas dépasser 2 m et ils doivent être disposés de façon à éviter tout effort de traction. Ils doivent être solidement assujettis à leurs deux extrémités, visitables sur toute leur longueur et disposés de manière à ne pouvoir être atteints par les flammes, ni détériorés par les gaz de combustion, par les parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds. Ils doivent être renouvelés par l usager dès que leur état l exige et, en tout cas, avant leur date limite d emploi marquée sur le tube ou le tuyau de façon indélébile. Il existe actuellement plusieurs types de tuyaux flexibles : le tuyau flexible sans armature conforme à la norme XP D et ayant une durée maximale d autorisation d emploi de 5 ans. Composé d un tube blanc conforme à la norme NF D , il doit C Techniques de l Ingénieur, traité Construction7 RÉGLEMENTATION GAZ DANS LES BÂTIMENTS D HABITATION impérativement être remplacé avant la date inscrite sur le tube (exemples : Klozgaz, Normagaz) ; le tuyau flexible avec armature conforme à la norme NF D , à changer avant la date limite inscrite sur le tuyau. À ce jour, ce matériel dispose d une durée de vie de 10 ans (exemples : Armugaz, Bergaz, Clérégaz, Euroflex, Flexigaz, Flexogaz, Sertigaz, Manugaz, Unigaz) ; le tuyau flexible métallique conforme à la norme NF D , en acier inoxydable et dont la durée d autorisation d emploi n est pas limitée ; il est cependant conseillé de changer les joints en cas de démontage du tuyau (exemple : Gazinox, Toutinox, Sereingaz) Installation des appareils Les règles d installation des appareils tiennent compte de deux critères : le type d appareil ; les caractéristiques du local (nature, situation, volume, ventilation, aération). Les appareils à gaz se rattachent à deux types : les appareils à circuit étanche ; les appareils à circuit non étanche. Les appareils à circuit étanche peuvent être installés dans tout local, quel que soit son volume, même s il est dépourvu de toute ventilation et de toute fenêtre ou châssis ouvrant. Les appareils à circuit étanche prennent l air et rejettent les produits de combustion à l extérieur par un dispositif individuel communément appelé ventouse à travers un mur ou une toiture ou par un dispositif collectif (3CE). 3CE : Conduit Collectif pour Chaudières Étanches. L axe de l orifice de sortie des produits de combustion doit être situé à une distance au moins égale à 40 cm de toute baie ouvrante et à 60 cm de tout orifice d entrée d air de ventilation. Les appareils à circuit non étanche, raccordés ou non à un conduit d évacuation, selon le nouvel arrêté doivent toujours subir, pour le local dans lequel ils sont installés, l examen des quatre conditions suivantes : volume minimal ; amenée d air ; sortie d air ; présence d ouvrants. Les appareils à circuit non étanche ne peuvent être installés dans un local dont le volume brut est inférieur à 8 m 3. Le local contenant l appareil doit obligatoirement comporter une amenée d air permanente soit directe, soit indirecte. Si le local renferme plusieurs appareils dont l un au moins n est pas raccordé, il doit comporter une sortie d air en partie haute pouvant être constituée par un ou plusieurs orifices situés à la base d un conduit vertical ou par le coupe-tirage d un appareil raccordé, à condition que la partie supérieure de l entrée du coupe-tirage soit située au minimum à 1,80 m du sol. En plus des entrées et sorties d air réglementaires, les locaux où sont installés des appareils non étanches peuvent, en cas de besoin, nécessiter une aération importante et rapide. Ils doivent donc comporter au moins un ouvrant (fenêtre ou châssis) d une surface minimale de 0,40 m 2 donnant sur l extérieur. Des dispenses concernant le volume minimal et la présence d ouvrants sont accordées dans certains cas. Cas du chauffe-eau non raccordé Un chauffe-eau non raccordé ne peut être installé dans un local dont le volume brut est inférieur à 15 m 3. Toutefois, s il s agit du simple remplacement d un chauffe-eau sans modification de son emplacement, le volume minimal est ramené à 8 m 3. Un chauffe-eau non raccordé ne doit en aucun cas être installé dans les pièces suivantes : local en position centrale ; salles de bains, salles d eau avec douche ; salles de séjour, salon ; chambres à coucher ; pièces communiquant avec les précédentes par une ouverture permanente autre que l amenée d air. Il ne peut pas non plus être installé dans un local dans lequel l évacuation des produits de combustion se fait par ventilation mécanique contrôlée. Un chauffe-eau non raccordé ne peut desservir des récipients de plus de 50 litres de capacité, notamment ni bac à laver, ni baignoire. La restriction de desserte est applicable aux douches pour les installations ou pour les modifications d installations concernant le chauffe-eau non raccordé, réalisées après le 31 décembre Il ne peut desservir plus de trois postes d eau. Les chauffe-eau antérieurs à 1978 non dotés de la triple sécurité sont interdits d emploi depuis le 26 août 1996, c est-à-dire trois ans à compter de la parution de l arrêté du 12 août Certificats de conformité Toute installation neuve, tout complément ou toute modification d installation doit faire l objet de la délivrance, par le réalisateur (installateur) d un certificat de conformité. Le certificat de conformité modèle 1 concerne toujours les installations à usage collectif, c est-à-dire celles avant compteur placées le plus souvent sous la garde du distributeur. Le certificat de conformité modèle 2 concerne les installations intérieures qui correspondent le plus généralement à celles après compteur, celles-ci ne sont pas placées sous la garde du distributeur. Une innovation notable est la création d un certificat de conformité modèle 3 qui regroupe les installations d alimentation des chaufferies et mini-chaufferies collectives, avant et après compteur, pour lesquelles il fallait auparavant établir deux certificats. Certains travaux, dont la liste est strictement limitée, peuvent être dispensés de l établissement de ce certificat, par exemple : les travaux de faible importance, exécutés à l initiative et sous la maîtrise d œuvre du distributeur pour les ouvrages dont il a la garde, notamment un déplacement de compteur ; le remplacement d un appareil par un appareil équivalent au même emplacement, y compris les modifications de tuyauteries strictement nécessaires pour la pose du nouvel appareil. Cette opération devra, par contre, faire l objet d un certificat de conformité si le nouvel appareil modifie les conditions de ventilation ou d évacuation des produits de combustion de l ancien appareil. L installateur se procure les formulaires des certificats de conformité auprès de l organisme agréé pour le contrôle des installations (Qualigaz) Essais d étanchéité Avant mise en gaz ou fourniture du gaz, les installations de gaz doivent faire l objet d essais d étanchéité. Les essais, à réaliser par l installateur après la pose des tuyauteries fixes, sont fonction de la pression de service : jusqu à 400 mbar, un essai d étanchéité est effectué à la pression de service. Il n y a pas d essai de résistance ; au-dessus de 400 mbar et jusqu à 4 bar, les tuyauteries fixes doivent subir un essai de résistance mécanique sous 6 bar et un essai d étanchéité sous 400 mbar. Techniques de l Ingénieur, traité Construction C8 RÉGLEMENTATION GAZ DANS LES BÂTIMENTS D HABITATION Pour les installations de gaz après compteur en basse pression, l essai d étanchéité est réalisé par l installateur à une pression égale à celle du réseau de distribution. Aucun essai de résistance mécanique n est exigé. L essai d étanchéité est effectué à l air, à un gaz inerte ou au gaz distribué. Le DTU 61.1 décrit les procédures et matériels à utiliser pour ces essais Contrôle des installations et rôle du distributeur Avant fourniture du gaz à une installation neuve ou mise en gaz du complément ou de la modification d une installation existante, l installation doit pouvoir faire l objet d un contrôle effectué : par le distributeur, pour les installations placées sous sa garde ; par un organisme agréé, pour les installations non placées sous la garde d un distributeur, qu elles soient disposées avant ou après compteur. Sur les installations dont il a la garde, le distributeur intervient avant la mise en gaz et effectue ou fait effectuer, sous sa responsabilité, les contrôles qu il estime appropriés. Le distributeur est tenu de recevoir les certificats de conformité des installations nouvelles auxquelles il doit fournir le gaz. Avant de fournir le gaz à une installation de gaz neuve, il doit s assurer : qu il dispose du ou des certificats de conformité (installation à usage collectif), ainsi que des documents annexes qu il doit posséder pour certaines installations telles que les VMC-Gaz ; de l étanchéité apparente des tuyauteries fixes. Sur les installations dont il n a pas la garde : Pour les installations neuves : le distributeur, qui n intervient que pour la fourniture du gaz, est tenu de recevoir les certificats de conformité des installations nouvelles auxquelles il doit fournir le gaz. Avant de fournir le gaz, il doit s assurer : qu il dispose du ou des certificats revêtus du visa de Qualigaz ; de l étanchéité apparente des tuyauteries fixes. Pour les compléments et modifications d installations existantes : la mise en gaz de ces installations est du ressort de l installateur ; le distributeur n est pas destinataire des certificats de conformité pour ces installations qui ont déjà l usage du gaz. Une exception concerne les chaufferies pour lesquelles le distributeur continuera à recevoir le certificat de conformité pour les travaux avant comme après compteur. 4. Utilisation des installations domestiques Si une installation a été bien conçue et réalisée, encore faut-il qu elle soit bien utilisée et bien entretenue pour qu elle reste sûre d emploi dans le temps. De manière générale, l entretien annuel de tous les appareils est obligatoire. Les opérations à réaliser pour l entretien d un appareil ou d une installation n ont été décrites précisément dans la réglementation que pour les installations de VMC-Gaz. Pour les autres appareils raccordés, il existe une norme française relative aux contrats d entretien qui définit les opérations minimales à réaliser à cette occasion. Cet entretien est particulièrement important pour les appareils raccordés dont l évacuation des produits de combustion peut se trouver bouchée pour des raisons accidentelles. Il est de la responsabilité de l utilisateur de faire entretenir son installation et les appareils d utilisation par un professionnel compétent et de faire ramoner annuellement les conduits de fumées. C Techniques de l Ingénieur, traité Construction9 Réglementation gaz dans les bâtiments d habitation Les DTU sont principalement : des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) appelés à l origine Cahiers des Charges qui indiquent les conditions techniques que doivent respecter les entrepreneurs pour le choix et la mise en œuvre des matériaux dans l exécution des travaux des différents corps d état ; des Règles de Calcul qui permettent de dimensionner les ouvrages en fonction des conditions d exploitation ou des sites de construction ; Les caractéristiques des tubes, des raccords et des alliages d apport, ainsi que les conditions d assemblage sont définies dans les spécifications ATG : B 521 : Tubes d acier et accessoires - Alliages d apport ; B 524 : Tubes de cuivre - Raccords - Moyens d assemblage - Alliages d apport. par André MEYER Ingénieur de l École Nationale d Ingénieurs de Saint-Étienne Chef de la Division Technique Gaz de France Direction Commerciale-CeGIBAT Composition des DTU des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) qui accompagnent les CCT et définissent les clauses technico-administratives. Où se procurer ces documents : Association Française de Normalisation ; Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Composition des spécifications ATG Chaque spécification comporte plusieurs parties. Où se procurer ces documents : Association Technique de l Industrie du Gaz en France P O U R E N S A V O I R P L U S Règles techniques Règles techniques et de Sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d hydrocarbures liquéfiés situées à l intérieur des bâtiments d habitation ou de leurs dépendances : Arrêté du 2 août 1977 modifié. Mise à jour au 1 er mai Où se procurer cette brochure : GDF - DC/CeGIBAT Toute reproduction sans autorisation du Centre français d exploitation du droit de copie est strictement interdite. - Techniques de l Ingénieur, traité Construction Doc. C Montrer encore\nLe 6 janvier 2015 ARRETE Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d hydrocarbures liquéfiés situés à l intérieur des bâtiments Plus en détail Installation de ventilation mécanique dans les locaux d habitation NF DTU 68.3. Aide-mémoire. Résidentiel. Édition 2015\nAide-mémoire Résidentiel Édition 2015 Installation de ventilation mécanique dans les locaux d habitation NF DTU 68.3 Architectes I Bureaux d études I Bureaux de contrôle I Installateurs I Maîtres d ouvrage Plus en détail Sommaire. Références 138. 8 Le diagnostic gaz - Sommaire. Le diagnostic gaz - Sommaire\nSommaire Chapitre 1. Qu est-ce qu une installation gaz? 10 Généralités 11 1.1 Comment ça marche? 12 1.2 Définitions 14 1.3 Les appareils 19 Chapitre 2. Les tuyauteries fixes 28 Généralités 29 2.1 Tuyauteries Plus en détail Résidentiel. Une hotline technique afin de répondre à toutes vos questions techniques et réglementaires. www.cegibat.grdf.fr\nAide-mémoire Résidentiel Depuis plus de 0 ans, CEGIBAT conseille les professionnels du gaz et du bâtiment sur les sujets techniques et réglementaires. Édition 0 Avec cette nouvelle édition, CEGIBAT a la Plus en détail L expérience de Qualigaz au service de tous les professionnels du gaz. Le seul ouvrage intégrant les toutes dernières évolutions réglementaires\nL expérience de Qualigaz au service de tous les professionnels du gaz Le seul ouvrage intégrant les toutes dernières évolutions réglementaires L état de l art technique pour assurer la conformité des installations Plus en détail Résidentiel. Une hotline technique afin de répondre à toutes vos questions techniques et réglementaires. www.cegibat.grdf.fr\nAide-mémoire Résidentiel Depuis plus de 30 ans, EGIBAT conseille les professionnels du gaz et du bâtiment sur les sujets techniques et réglementaires. Édition 201 1977 é Édition 201 Avec cette nouvelle Plus en détail GUIDE BÂTIMENTS D HABITATION\nGUIDE BÂTIMENTS D HABITATION sécurité incendie Réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d habitation > Bâtiments d habitation > Parcs de stationnement > s - foyers Sécurité incendie dans Plus en détail SERVICES INDUSTRIELS. Bienvenue\nBienvenue Directive G1 Directives SIN Le gaz à Nyon Rénovation But de la présentation : La «nouvelle»g1 Les changements principaux, (non exhaustifs) Donner des pistes pour appliquer ces nouvelles prescriptions Plus en détail Systèmes 3CE (Conduits collectifs pour chaudières étanches) en tirage naturel\nCommission chargée de formuler des Avis Techniques Groupe Spécialisé n 14 «Installations de Génie Climatique et Installations Sanitaires» Systèmes 3CE (Conduits collectifs pour chaudières étanches) en Plus en détail Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs\nPrescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs Référence: SIB10 CCLB 110 Date : 22/10/2010 Page 1/9 Table des matières 1 PRELIMINAIRES... 3 2 ABREVIATIONS... 3 3 ACCESSIBILITE Plus en détail Réseaux de plomberie de l immeuble : eau, gaz\nFICHE TECHNIQUE Réseaux de plomberie de l immeuble : eau, gaz 2 4 5 CONNAÎTRE > Réseau d eau froide > Réseau d eau chaude > Réseau de gaz REGARDER > Réseau d eau ENTRETENIR - AMÉLIORER > Contrat d entretien Plus en détail CATALOGUE DE hformation GAZ\nCATALOGUE DE hformation GAZ 6 Rue des Bonnes Gens 68025 COMAR CEDEX Tél : 03.69.28.89.00 Fax : 03.69.28.89.30 Mail : contact@coprotec.net Site : www.coprotec.net SOMMAIRE PRESENTATION... 3 NOS FORMATIONS Plus en détail CHAUFFAGE URBAIN CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR SCDC. VERSION C du 03/07/2013 Rédaction : A.\nCHAUFFAGE URBAIN SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR SCDC CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR VERSION C du 03/07/2013 Rédaction : A. SIEBENBOUR SOMMAIRE Plus en détail LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ;\nArrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d équipement des logements. LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Plus en détail CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR SOMMAIRE\nCAHIER DES CHARGES AFG CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR RSDG 5 15 décembre 2002 SOMMAIRE 1. - REGLES GENERALES 2 1.1. - Objet du cahier des charges 2 1.2. Plus en détail Etat de l Installation Intérieure de GAZ\n5 Square Pierre Béziat - 33150 CENON Bureau de Controle Girondin Tél. : 0556865656 Fax : 0556860832 Email : bureau-controlegirondin@wanadoo.fr Site web : Code NAF : 7120B N TVA : FR2941836588800027 N RCS Plus en détail NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012\nNOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du 1 er groupe (1 ère à 4 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 Plus en détail NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012\nNOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du (5 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 01 - PRÉSENTATION Plus en détail TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L EMPLOI INSTALLATEUR D EQUIPEMENTS SANITAIRES\nTITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L EMPLOI INSTALLATEUR D EQUIPEMENTS SANITAIRES Le titre professionnel de : INSTALLATEUR D EQUIPEMENTS SANITAIRES1 niveau V (code NSF : 233 s) se compose de deux Plus en détail CADRE LEGISLATIF ET NORMATIF\nGAZ Page 1 sur 7 CADRE LEGISLATIF ET NORMATIF 1977 Arrêté du 02.08.1977 définissant la certification des installations gaz, il existe 4 modèles : -modèle 1 installation à usage collectif (avant compteur). Plus en détail Energétique. Réglementation gaz\nCopies interdites S.CHENUIL L.P.P. Saint JOSEPH - LYON 7 Page 1 de 52 CARACTÉRISTIQUES DU LOCAL Les exigences pour maintenir la qualité de l'air dans un local contenant des appareils à gaz dont les produits Plus en détail NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES\nNOUVELLES RÈGLES SOMMAIRES POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS Depuis septembre 2006, suivant le décret de Juillet 2004 STOCKAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE OU EN SOUS-SOL D'UN BATIMENT Les réservoirs et équipements Plus en détail L expérience de Qualigaz au service de tous les professionnels du gaz. Le seul ouvrage intégrant les toutes dernières évolutions réglementaires\nL expérience de Quali au service de tous les professionnels du Le seul ouvrage intégrant les toutes dernières évolutions réglementaires L outil idéal des responsables Gaz pour préparer leurs contrôles Plus en détail Prescriptions techniques\nPrescriptions techniques Application du décret n 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution Plus en détail Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil\nNotice de sécurité Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil Cette notice a été établie à l'attention des exploitants d Etablissements Recevant du Public (ERP), afin Plus en détail Etat de l Installation Intérieure de GAZ\nSCP Olivier CAZAUX Géomètre Expert Inscription au tableau de l'ordre sous le n 2007A10 0001 Lotissement VRD Projets d'urbanisme et d'aménagement de zone Copropriété Diagnostics immobiliers - Expertise Plus en détail La nouvelle génération de tuyauterie gaz jusqu à 100 mbar\nDOC_TP_F_06/08 - page 1 certifié N 03-070-6 résistant Haute Température (HTB) temps de pose réduit de 50 à 80 % montage facile sans outillage spécial Le système de tuyauterie TracPipe avec les raccords Plus en détail La nouvelle directive G 1. quoi de neuf?\nLa nouvelle directive G 1 quoi de neuf? La Chaux-de-Fonds le 6.3.13 S.Reymond 1 Chapitre 2.4.1 2 Chapitre 3 3 Chapitre 3 définitions et rappels légaux et normatifs Le chapitre 3 contient les définitions Plus en détail Diagnostic des installations de gaz\nECOLE CHEZ SOI - GAZ02 - Le diagnostic des installations de gaz 11 DROIT COU GENER Généralités 3. la combustion du gaz chapitre 1 - généralités Pour récupérer son pouvoir calorifique, il faut faire brûler Plus en détail ADDITIF AUGUIDE 2011 QUALIGAZ. Comprendre le contrôle de conformité d une installation intérieure de gaz ADDITIF AU GUIDE QUALIGAZ 2011 PAGE 1\nGUIDE QUALIGAZ ADDITIF AUGUIDE QUALIGAZ 2011 Comprendre le contrôle de conformité d une installation intérieure de gaz ADDITIF AU GUIDE QUALIGAZ 2011 PAGE 1 Mandatée par les pouvoirs publics, l Association Plus en détail Cahier des clauses techniques Particulières\nCahier des clauses techniques Particulières REMPLACEMENT DES GENERATEURS GAZ LOT N 1 secteur 401 - Fleury Les Aubrais (45400) : HP 0506-17 et 19 rue Gabriel Péri 12 logements collectifs LOT N 2 - secteur Plus en détail BTS. Réglementation des chaufferies de plus de 70kW. Implantation des ventilations et conduits de cheminée. Nom : Prénom : Classe :\nBTS Réglementation des chaufferies de plus de 70kW. Implantation des ventilations et conduits de cheminée. Nom : Prénom : Classe : 1 le local chaufferie : Implantation : Différents types d Implantation Plus en détail Chaudières neuves systèmes de chauffage à l eau\nChaudières neuves systèmes de chauffage à l eau Respecter les conditions d utilisation ok, à faire interdit, à éviter SAUF = exceptions, dérogations = pourquoi? informations complémentaires Cliquez sur Plus en détail Avant-propos Guide de Diagnostic Qualigaz Guide de Diagnostic Qualigaz Additif 2013 au Guide DIAGNOSTIC GAZ 2010\nAvant-propos La norme NFP 45-500 est le document technique de référence pour la pratique des diagnostics d installations domestiques gaz dans le cadre de cession de biens immobiliers. Elle a été mise à Plus en détail SAUVEGARDE DES PERSONNES ET LUTTE CONTRE L INCENDIE DANS LES BATIMENTS D HABITATION DE LA 3ème FAMILLE INC/HAB COL 3/1986-2\n1. CLASSEMENT ET GENERALITES : 1.1. Classement Sont classées dans la 3ème famille les habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du sol Plus en détail Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations\nArrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations Le secrétaire d Etat à l industrie, Vu la loi du 15 février 1941 relative à l organisation Plus en détail Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l incendie et l explosion : Notice explicative\nArrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l incendie et l explosion : Notice explicative A n n e x e 1 Annexe 1 1.2.1 hauteur d un bâtiment La hauteur h d'un Plus en détail LES DTU PLOMBERIE SANITAIRE\nRoger Cadiergues MémoCad ns03.a LES DTU PLOMBERIE SANITAIRE SOMMAIRE ns03.1. Le cadre DTU plomberie ns03.2. Le cadre du DTU 60.1 actuel ns03.3. L application du DTU 60.1 actuel ns03.4. Le cadre du DTU Plus en détail Commission du règlement de construction (Article R. 111-16-1 du CCH)\nFICHES TECHNIQUES N QUESTION (1) DATE DE VALIDATION COMMISSION OBJET 07-03-001 23 novembre 2007 Classement des bâtiments d habitation Bâtiments d habitation de la 3e famille A 07-03-002 23 novembre 2007 Plus en détail MISE EN OEUVRE D'UN DÉSENFUMAGE NATUREL\n1 MISE EN OEUVRE D'UN DÉSENFUMAGE NATUREL PRINCIPES DE BASE Assistance Technique : 06........ 2 INTRODUCTION Environ 90 000 incendies en France par an. Le feu naît si 3 éléments sont réunis : le combustible, Plus en détail REGLAGE ET DEPANNAGE DES CHAUDIERES DOMESTIQUES GAZ\nREGLAGE ET DEPANNAGE DES CHAUDIERES DOMESTIQUES GAZ DUREE : 2 x 2 JOURS PROGRAMME : Les gaz combustibles - Rappels sur les unités - Classification des gaz distribués La combustion - Principe Le pouvoir Plus en détail D INSTALLATION VOTRE INSTALLATION GAZ EN 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS MANUEL\nFR VOTRE INSTALLATION GAZ EN 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS ATG-PLT 006-00 KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE POUR LE GAZ DANS LES BÂTIMENTS MANUEL D INSTALLATION CONCEPTION FRANÇAISE Un produit Plus en détail Eau chaude sanitaire FICHE TECHNIQUE\nFICHE TECHNIQUE Eau chaude sanitaire 2 5 6 6 CONNAÎTRE > Les besoins d eau chaude sanitaire > Les modes de production > La qualité de l eau > Les réseaux de distribution > La température de l eau REGARDER Plus en détail Implantation des chaudières fioul\nImplantation des chaudières fioul Fiche technique Edition février 2010 sommaire Le local p.2 L alimentation de la chaudière p.5 Les raccordements de la chaudière p.9 Glossaire p.11 Documents et contacts Plus en détail GUIDE D INSTALLATION\nTuyau PLT Raccords manuels GUIDE D INSTALLATION GAMME KIT "PLT" TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE Le système FlexiKIT est composé de couronnes de tuyau pliable en acier inoxydable revêtu d une Plus en détail Les registres coupe-feu\nLes registres coupe-feu Installez avec soin Comment assurer une installation conforme Pour obtenir des exemplaires de cette publication, adressez-vous à la Direction des communications de la Régie du bâtiment Plus en détail 1.21 SYNTHÈSE ERP. ÉTABLISSEMENTS DE 5e CATÉGORIE (PETITS ÉTABLISSEMENTS) Dispositions administratives\nArrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) ÉTABLISSEMENTS DE 5e CATÉGORIE (PETITS ÉTABLISSEMENTS) SYNTHÈSE F I C H E 1.21 ERP Les établissements dits de 5e catégorie, c est-à-dire dont l effectif du Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ERP\nNOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ERP A joindre à la demande de permis de construire, déclaration de travaux ou d aménagement Cette notice n est pas exhaustive ; tous renseignements complémentaires doivent Plus en détail Installations de plomberie\nService de l urbanisme, des biens et de l aménagement Installations de plomberie Guide à l intention des propriétaires pour l interprétation des règlements municipaux de la ville de Winnipeg concernant Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC\nNOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (Code de la construction et de l habitation Art. R123 à R123.55 arrêté du 22 juin 1990) S agissant d une opération en site existant, en application Plus en détail Réglementation selon les arrêtés du 26/02/2003, du 07/03/2008 et du 14/12/2011 et le Code du travail. Effectif des locaux Évacuation Ambiance\nRÉGLEMENTATION L éclairage de sécurité et l alarme incendie (suite) 2. Les établissements recevant des travailleurs (ERT) Pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), l effectif théorique des Plus en détail Rapport de l Etat de l Installation Intérieure de Gaz\nRapport de l Etat de l Installation Intérieure de Gaz Numéro de dossier : Norme méthodologique employée : Date du repérage : Heure d arrivée : Durée du repérage : AFNOR NF P 45-500 09 h 00 01 h 45 La présente Plus en détail LES EAUX : LOIS, NORMES ET DTU\nRoger Cadiergues MémoCad ns02.a LES EAUX : LOIS, RéGLEMENTS, NORMES ET DTU SOMMAIRE ns02.1. Les cadres réglementaires et normatifs ns02.2. Lois et règlements fondamentaux ns02.3. Equipements sanitaires Plus en détail Notice de sécurité de votre. installation au gaz naturel\nNotice de sécurité de votre installation au gaz naturel 1 Sommaire 2 3 Le gaz naturel, une énergie d avenir 05 Le gaz naturel. Faire bon usage du gaz naturel 07 Description générale de l installation du Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires\nDécrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE INDUSTRIE Arrêté du 1 er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage Plus en détail Avis technique FEBUPRO relatif aux prescriptions de la deuxième édition de la norme NBN D51-006\n1/1 22-12-2011 AVIS TECHNIQUE CERGA: 11-04 Avis technique FEBUPRO relatif aux prescriptions de la deuxième édition de la norme NBN D51-006 1 Objet et champ d'application - Cet avis concerne la norme NBN Plus en détail Se chauffer aux granulés de bois\nSe chauffer aux granulés de bois Réglementation et règles de l art pour la mise en œuvre des poêles & chaudières à granulés www.propellet.fr CADRE GENERAL Se chauffer aux granulés de bois DEBOUCHE DU CONDUIT Plus en détail CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a)\nCODE DU TRAVAIL Art. R. 235-4.- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent Plus en détail STOCKAGE ET ALIMENTATION FIOUL J-M R. D-BTP\nSTOCKAGE ET ALIMENTATION FIOUL J-M R. D-BTP 006 Généralité L alimentation en fioul des brûleurs se fait à partir d une cuve, dans laquelle le fioul est puisé par la pompe du brûleur. Le stockage du fioul Plus en détail LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH)\nRoger Cadiergues MémoCad nr11.a LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH) SOMMAIRE nr11.1. Les définitions nr11.2. Les obligations nr11.3. Extraits de textes officiels La loi du 11 mars 1957 n autorisant, Plus en détail Qu est-ce qu un raccordement?\nmars 2012 La prestation de raccordement : vue d ensemble pages 4/5 Votre demande de raccordement page 6 La proposition de raccordement d ERDF page 7 modalités de paiement prix du branchement Les travaux Plus en détail Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie. ERP et IGH de Type O\nUnion des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 31/01/2012 N : 04.12 Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie ERP et IGH de Type O L arrêté du 25 octobre 2011 portant Plus en détail RAPPORT DE VISITE DE L ETAT DE\nPage 1 sur 7 SF-DIAG DIAGNOSTICS IMMOBILIERS Amiante Plomb DPE Termites Gaz ERNT Carrez - Electricité - Tantièmes de Copropriétés Francis Hucher 21 rue du Canada - 17320 Hiers-Brouage Tel : 05 46 36 92 Plus en détail STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES GPL D UNE CAPACITE COMPRISE ENTRE 6T ET 50T\n1 er jour : STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES GPL D UNE CAPACITE COMPRISE ENTRE 6T ET 50T DUREE : 3 JOURS PROGRAMME : Rappels succincts sur : - Les unités - Caractéristiques physiques et chimiques des GPL : Plus en détail Modèle de rapport de visite de l'état de l'installation intérieure de gaz\nModèle de rapport de visite de l'état de l'installation intérieure de gaz Le rapport établi par l'opérateur de diagnostic doit comporter au minimum les informations ci-après. A. - Désignation du ou des Plus en détail Prévention LE STOCKAGE DE CARBURANT. Infos SOMMAIRE : LE STOCKAGE DE CARBURANT\nCentre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne - Infos Prévention n 16 Janvier 2011 Infos Prévention LE STOCKAGE DE CARBURANT SOMMAIRE : LE STOCKAGE DE CARBURANT 1- Les lieux de Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD)\nMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Maître de l Ouvrage : MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD) Objet du marché : RENOVATION D UN Plus en détail Chauffage collectif. Fiche technique\nFiche technique Chauffage collectif 2 5 6 9 12 Connaître Chaufferie collective Conduits de fumée Chauffage urbain Distribution dans l immeuble Répartition des frais de chauffage Regarder Energies Consommations Plus en détail NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE\nMODELE N 2 Document disponible sur http://www.auvergne.pref.gouv.fr/protection_civile/etablissements _recevant_public/sec_incendie_erp/procedure.php NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE Etablissement Recevant Plus en détail Notice descriptive de sécurité pour les Établissements Recevant du Public\nNotice descriptive de sécurité pour les Établissements Recevant du Public Version 2015-1 Sommaire Préambule Page 3 Renseignements principaux Page 4 Renseignements nécessaires à la bonne compréhension du Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE\nNOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Notice obligatoire en application de l Art. R 123-24 du Code de la Construction et de l Habitation pour les demandes de Permis de Construire dans les Etablissements Recevant Plus en détail GUIDE D'INSTALLATION. Lave-Vaisselle\nGUIDE D'INSTALLATION Lave-Vaisselle SOMMAIRE 1/ CONSIGNES DE SECURITE Avertissements importants 03 2/ INSTALLATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE Appareil non encastré 04 Appareil encastré 04 Appareil encastré Plus en détail FTA 10/05-C Page 1 sur 5\nFTA 10/05-C Page 1 sur 5 FICHE TECHNIQUE FTA/10/05-C Robinets à membrane. Date d approbation : 16 mai 2013 Nombre de pages : 5 NOTES PRELIMINAIRES 1) S'il est fait mention de normes, de plans types, de Plus en détail T e c h n i q u e GAZ. Guide d auto-inspection. Code de construction du Québec Chapitre II. CAN/CSA-B149.1-10 (modifié)\nCode de construction du Québec Chapitre II T e c h n i q u e GAZ CAN/CSA-B149.1-10 (modifié) TABLE DES MATIÈRES Alimentation en gaz... 2 Dégagements minimaux et emplacements... 5 Approvisionnement d air... Plus en détail Les établissements recevant du public - ERP\nArrêté du 25 juin 1980 (modifié) Les établissements recevant du public - ERP Article EC 7 L éclairage de sécurité doit être à l état de veille pendant l exploitation du bâtiment. L éclairage de sécurité Plus en détail Notice pour le contrôle et le nettoyage de conduits de fumée\nNotice pour le contrôle et le nettoyage de conduits de fumée 1. De quoi s agit-il? Les conduits de fumée doivent présenter les ouvertures nécessaires au contrôle et au nettoyage. Les ventilateurs d extraction Plus en détail Partie nouvelle d un bâtiment existant (extension)\nFiche d application : Partie nouvelle d un bâtiment existant (extension) Date Elaboration de la fiche Version 8 juillet 2013 1 Préambule Cette fiche d application précise les modalités de prise en compte Plus en détail OPAH VINCENNES CENTRE-ANCIEN. Les diagnostics dans l habitat\nOPAH VINCENNES CENTRE-ANCIEN Les diagnostics dans l habitat Tableau récapitulatif 11 Contrat de risque d exposition au plomb Diagnostic de performance énergétique Etat mentionnant la présence ou l absence Plus en détail Retour d expérience Principales anomalies constatées sur les installations gaz\nRetour d expérience Principales anomalies constatées sur les installations gaz Les principales anomalies liées aux installations de gaz (source HabitA+) Les principales anomalies liées aux installations Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC\nNOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Préambule : Cette notice concerne les dispositions essentielles de sécurité à prévoir en fonction du classement de l'établissement Plus en détail DIXNEUF lance les packs d arrivée d air frais, solutions clé en main pour une meilleure combustion.\nDIXNEUF lance les packs d arrivée d air frais, solutions clé en main pour une meilleure combustion. DIXNEUF innove avec les «packs d arrivée d air frais» : une solution complète et facile à poser pour Plus en détail Rénovation des logements de Griffeuille 2012 2014 C.C.T.P. (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 2 CHAUFFAGE\nRénovation des logements de Griffeuille 2012 2014 C.C.T.P (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 2 CHAUFFAGE SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 ÉTENDUE DES TRAVAUX REGLEMENTATIONS NORMES... 3 1. Étendue Plus en détail NF C 15-100 Amendement A5. Les évolutions. Supplément et correctif gratuits pour les ouvrages :\nSupplément et correctif gratuits pour les ouvrages : _addendum_elec_015.indd 1 18/1/015 14:47 Hager L ETEL et la GTL Création de l ETEL (espace technique électrique du logement) La GTL (gaine technique Plus en détail Notice de sécurité Etablissements recevant du public de 5ème catégorie 2 ème Groupe\nNotice de sécurité Etablissements recevant du public de 5ème catégorie 2 ème Groupe Préambule La notice de sécurité est fournie pour permettre à la commission de sécurité de rendre un avis sur les conditions Plus en détail Mode d emploi CUISINIERE. Sommaire\nMode d emploi CUISINIERE rançais, 1 C 35 G1 /HA Sommaire Installation, 2-5 Positionnement et nivellement Raccordement électrique Raccordement gaz Adaptation aux différents types de gaz Données techniques Plus en détail R.E.P.E. Code du logement Exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements\nR.E.P.E. Code du logement Exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements Attention: les informations relatives au Code du logement seront mises à jour très prochainement; Plus en détail LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC\nLES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Les établissements recevant du public (ERP) sont définis aux articles R. 123-1 et suivants du Code de la construction Plus en détail Raccorder son installation au réseau d électricité\nMODE D EMPLOI Raccorder son installation au réseau d électricité Puissance inférieure ou égale à 36 kva JUILLET 2015 Sommaire La prestation de raccordement : vue d ensemble Étape 1 : votre demande de raccordement Plus en détail Chaufferie au gaz Puissance > 2 mw p. 135. Chaufferie au gaz Puissance < 2mW p. 136\nS O M M A I R E Filtage - Généralité Gaz p. 132 Conduites Montantes p. 134 Chaufferie au gaz Puissance > 2 mw p. 135 Chaufferie au gaz Puissance < 2mW p. 136 Grandes cuisines des ERP p. 137 Comptage p. Plus en détail REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES en façade secondaire\nREMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES en façade secondaire CAHIER DES CHARGES DE LA RESIDENCE SALMSON-POINT-DU-JOUR Mise à jour du 20/01/2014 NOTA : En aucun cas ce cahier des charges ne constitue une Plus en détail +33 1 60 57 30 00 +33 1 60 57 30 15 77876 MONTEREAU CEDEX FRANCE SAS\nCâbles Energie SILEC CABLE 0 ENERGIE BT EDF - SOUTERRAIN CABLES DE BRANCHEMENT H1 XDV-AU Documents de normalisation : NF C 33-210, HD 603. Tension nominale Tension assignée : 0.6/1 kv Utilisation Excellent Plus en détail RACCORDEMENT PROVISOIRE. guide technique des raccordements provisoires\nDOCUMENTATION TECHNIQUE DE RÉFÉRENCE (DTR) d ESR RACCORDEMENT PROVISOIRE guide technique des raccordements provisoires Résumé Ce document est associé à la «Procédure de traitement des demandes de raccordement Plus en détail Guide pratique pour un raccordement électrique collectif neuf\nRédigé par : MD/JB Guide pratique pour un raccordement électrique collectif neuf Liste de diffusion : Nom Organisme - Equipe Action Maîtres d ouvrages (MOA) Pour application Versions : Nom Version Date Plus en détail i-cube DPZ DPY DPZ DPY Raccordement Fiche technique conduits 1 - Introduction Tyral inox SPI Tyral inox SPI Tyral inox Présentation et Terminologies\n1 - Introduction Présentation et Terminologies > Fig. 1 Conduit double paroi isolé pour installations en intérieur ou extérieur de bâtiment. > Fig.1 Produit breveté à emboîtement conique facilitant le Plus en détail Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Règlement de Sécurité Incendie dans les Etablissements Recevant du Public LES PETITS HOTELS\nUnion des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 29/10/11 N : 37.11 Règlement de Sécurité Incendie dans les Etablissements Recevant du Public LES PETITS HOTELS Un arrêté du 26 octobre Plus en détail PRÉFECTURE DES YVELINES\nPRÉFECTURE DES YVELINES COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE DE LA SÉCURITÉ ET DE L ACCESSIBILITÉ NOTICES DEVANT ÊTRE TRANSMISES À L APPUI D UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE Plus en détail Consignes pour l évacuation des fumées\nConsignes pour l évacuation des fumées Chaudière gaz à condensation 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-24 GB072-24K Pour le professionnel ire attentivement avant le montage et l entretien SVP. Plus en détail NOTICE DE SECURITE pour les ERP de 5 ème catégorie SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990\nNOTICE DE SECURITE pour les ERP de 5 ème catégorie SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990 Documents obligatoires à joindre à cette notice de sécurité pour le Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires\nDécrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT Arrêté du Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back


Ecorces de melon jaune - Culture / Next\nEcorces de melon jaune\nExplosions à Beyrouth : les Libanais manifestent contre leurs dirigeants\nAide internationale au Liban : la quête de la «bonne gouvernance»\n7 août 2020 à 20:21\nCoronavirus : l'Amérique latine et les Caraïbes, région du monde la plus touchée désormais\n«Avant même d’être au monde, on est catégorisé comme étant une "fille" ou un "garçon"» Abonnés\nLe philosophe Bernard Stiegler est mort\n7 août 2020 à 09:53\nMise en boîte (13/36)\nPar Kim Hullot-Guiot — 31 juillet 2020 à 17:26\nAu sucre, à l’huile ou au vinaigre, avec des fruits et des légumes… Tout l’été, une conserve maison à préparer.\nPhoto Emmanuel Auger\nC’est une affaire de patience que ces choses-là. Ou plutôt, de juste dose de patience. C’est qu’il en faut suffisamment pour attendre avant de déguster les légumes vinaigrés - deux semaines environ, sinon ils ne seront pas assez fermentés et, en ce qui concerne les écorces, pas assez souples - mais point trop n’en faut. Si, théoriquement, on peut oublier les pots de légumes vinaigrés au fond du placard jusqu’à l’année prochaine (à condition toutefois d’avoir bien stérilisé son bocal), on ne saurait vous conseiller de les y (dé)laisser trop longtemps. C’est une histoire de goût mais surtout d’esthétique : d’abord bien vifs et brillants sous l’effet du vinaigre, les légumes vinaigrés ont tendance à perdre de leur couleur au fil du temps. Délavés, ils sont moins jolis, moins appétissants.\nSpécialiste de la lutte contre le gaspillage et de l’exploitation de toutes les parties des fruits et légumes qu’elle cuisine, Sonia Ezgulian (1) propose une recette originale d’écorces de melon jaune vinaigrées. Elle recommande d’utiliser un melon bio, une règle à garder en tête à chaque fois que l’on cuisinera des peaux de végétaux (par exemple des orangettes cet hiver ou des citrons confits cet été). A défaut, lavez bien le melon.\nA lire aussiL'épisode précédent\nEpluchez un melon jaune, en prenant soin de ne pas laisser trop de chair sur l’écorce (vous pourrez consommer la chair en salade, par exemple). Taillez l’écorce du melon en julienne pour obtenir des bâtonnets fins. Faites-les blanchir trois minutes dans de l’eau bouillante. Disposez les bâtonnets d’écorce dans un pot en verre en les tassant légèrement. Faites chauffer 10 cl d’eau, ajoutez une cuillère à café rase de gros sel, une cuillère à café de baies roses, deux graines de cardamome écrasées et 25 cl de vinaigre blanc. Versez cette préparation sur les écorces de melon. Fermez le pot et laissez mariner deux semaines à température ambiante, dans un endroit frais, avant de déguster ces écorces vinaigrées avec de la viande froide, un pâté de campagne, un tartare de poisson ou une assiette de charcuterie.\n(1) Antigaspi : ne gaspillez plus vos produits ! éd. Flammarion, 2017.


0628689925 distribué par Orange et appartient à ...\nIdentifiez la personne propriétaire du 0628689925\nRecherche par numéro : 0628689925\nIndicatif: +33 628 68 99 25\nVous venez de recevoir un appel provenant du 0628689925, en utilisant l'opérateur Orange ? Vous voulez savoir qui se cache derrière le 0628689925 ? Est-ce un numéro douteux ou l'appelant cherche réellement à vous joindre ? Visitez rorfrith.ovh, l'annuaire inversé gratuit pour connaître l'identité d'un correspondant à partir de son numéro de téléphone. Pour identifier le propriétaire du 0628689925, saisissez ce numéro dans le champ ci-dessous.\n0628689925 n'est pas identifiable dans notre annuaire, Orange est l'opérateur attributaire\n0628689926 , 0628689927 , 0628689928 , 0628689929 , 0628689930 , 0628689931 , 0628689932 , 0628689933 , 0628689934 , 0628689935 , 0628689936 , 0628689937 , 0628689938 , 0628689939 , 0628689940 , 0628689941 , 0628689942 , 0628689943 , 0628689944 , 0628689945 , 0628689946 , 0628689947 , 0628689948 , 0628689949 , 0628689950 , 0628689951 , 0628689952 , 0628689953 , 0628689954 , 0628689955 , 0628689956 , 0628689957 , 0628689958 , 0628689959 , 0628689960 , 0628689961 , 0628689962 , 0628689963 , 0628689964 , 0628689965 , 0628689966 , 0628689967 , 0628689968 , 0628689969 , 0628689970 , 0628689971 , 0628689972 , 0628689973 , 0628689974 , 0628689975 , 0628689976 , 0628689977 , 0628689978 , 0628689979 , 0628689980 , 0628689981 , 0628689982 , 0628689983 , 0628689984 , 0628689985 , 0628689986 , 0628689987 , 0628689988 , 0628689989 ,


Collège Lambton | Guide de ressources de transition pour étudiants handicapés\nRenseignez-vous sur les services offerts au Collège Lambton, y compris les services d'accessibilité, les programmes de soutien aux études et de mentorat par les pairs, l'accessibilité sur le campus, et plus.\nLe campus principal du Collège Lambton est situé à Sarnia et compte un campus additionnel à Toronto. Le Collège Lambton ouvre ses portes à plus de 3 000 étudiants à temps plein et offre sept domaines d'études :\nServices communautaires et éducation générale continue\nSécurité-incendie et sécurité publique\nTechnologie, énergie et formation en apprentissage\nVoici l'adresse des campus du Collège Lambton :\nCollège Lambton, campus principal:\nAu Collège Lambton, le centre qui offre des services aux étudiants handicapés porte le nom de Accessibility Centre. Le Accessibility Centre est l'endroit principal où vous renseigner au sujet des services offerts aux étudiants handicapés.\nPour en savoir plus sur l'accessibilité au Collège Lambton et sur ce qu'ils font présentement pour traiter des questions d'accessibilité, veuillez vous reporter au plan d'accessibilité du Collège Lambton.\nPour profiter de mesures d'adaptation au Collège Lambton, vous devez fournir la documentation ci-dessous comme preuve de handicap ou de trouble :\nUne évaluation psychoéducative remplie par un psychologue ou un psychologue associé agréé, ne datant pas plus de 4 ans;\nUne lettre incluant un diagnostic précis, signée par un psychologue ou un psychologue associé agréé.\nHandicaps physiques et médicaux et troubles neurologiques et de santé mentale\nUne lettre remplie par un professionnel de la santé approprié, incluant un diagnostic précis et les effets du handicap ou du trouble;\nUne lettre incluant un diagnostic précis, signée par un psychiatre ou un psychologue.\nPour en savoir plus sur la documentation requise par le Collège Lambton, veuillez communiquer directement avec le Accessibility Centre.\nLe centre Atkin Family Wellness Centre ouvre ses portes à tous les étudiants du Collège Lambton et compte un infirmier agréé à temps plein ainsi que des médecins à temps partiel.\nLe Counselling Centre du Collège Lambton offre des services de consultation à tout étudiant vivant des situations de stress.\nLe centre Learning Bridge Testing and Tutoring du Collège Lambton offre un service de tutorat par les pairs aux étudiants ayant des difficultés scolaires.\nLe centre Library Resource Centre du Collège Lambton propose une foule de ressources aux étudiants, dont des bases de données, des journaux, des livres électroniques et des vidéos électroniques. Il offre également des services de prêt et de référence, du matériel audiovisuel et de l'aide à la recherche en bibliothèque.\nLe Collège Lambton offre des conseillers pédagogiques pour les étudiants qui aimeraient en apprendre plus sur les options de leur programme, qui éprouvent des conflits d'horaire ou qui ont des problèmes dans leurs cours ou leur programme.\nEarlyON Child and Family Centre (Services de garde d'enfants)\nMyCareer Centre (Centre de gestion des carrières)\nIndigenous Student Centre (Services aux étudiants autochtones)\nLe centre Financial Aid Office du Collège Lambton offre un éventail de programmes d'aide financière qui se composent de bourses d'études au mérite, de bourses fondées sur les besoins et de récompenses basées sur le rendement scolaire. Visitez le site Web du Collège Lambton pour en savoir plus sur l'aide financière offerte et pour obtenir la liste complète des bourses d'études, des bourses et des récompenses ainsi que des personnes-ressources.\nLe bureau de résidences du Collège Lambton offre des chambres traditionnelles à plus de 280 étudiants. Les étudiants sont acceptés au programme de résidences sur la base du principe « premier arrivé, premier servi ». Une fois toutes les places comblées, les étudiants restants sont inscrits sur une liste d'attente et sont informés quand une chambre est disposnible. Les résidences de style traditionnel comprennent des chambres pour deux personnes avec une salle de bain commune. Les édifices à résidences comprennent les commodités suivantes :\nLes chambres sont meublées et comprennent l'accès à Internet, le service téléphonique local et la télévision par câble. Les frais de résidence varient par année et comprennent un plan de repas obligatoire.\nLes étudiants qui nécessitent des mesures d'adaptation en résidence doivent consulter le Residence Handbook et communiquer avec le centre Accessibility Centre pour obtenir plus d'information sur les mesures d'adaptation offertes.\nLes étudiants du Collège Lambton peuvent chercher de l'hébergement hors campus sur les sites Web Places4Students Sarnia et Places4Students Toronto, où les propriétaires d'édifices d'hébergement annoncent leurs loyers/maisons à louer.\nLe site du Collège Lambton comprend des plans des campus de Sarnia.\nService de transport en commun de Sarnia\nLe Sarnia Transit (service de transport en commun de Sarnia) comprend des autobus. Les étudiants à temps plein du Collège Lambton peuvent acheter un laissez-passer pour chaque session au tarif étudiant. Les étudiants peuvent consulter les cartes et les horaires pour chaque trajet d'autobus de Sarnia.\nLes autobus du transport en commun de Sarnia sont accessibles et comprennent des planchers surbaissés, des dispositifs de baraquage et un système automatisé pour annoncer le prochain arrêt. Les utilisateurs qui requièrent la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements peuvent demander une carte pour personne de soutien permettant ainsi aux personnes de soutien qui accompagnent une personne à mobilité réduite en transport en commun de le faire sans frais.\nLe programme Care-A-Van offre un service porte à porte aux personnes handicapées qui ne sont pas en mesure d'utiliser le service de transport en commun conventionnel en raison d'une mobilité réduite. Pour en savoir plus sur le service Care-A-Van, sur les critères d'admissibilité et sur le processus de demande, visitez le site Web du transport en commun de Sarnia.\nLe Toronto Transit (TTC) (service de transport en commun de Toronto) comprend des métros, des autobus et des tramways. Les étudiants à temps plein du Collège Lambton qui poursuivent des études postsecondaires peuvent se procurer une passe de métro mensuelle au tarif étudiant. Les étudiants peuvent consulter les horaires et les cartes pour chaque transport en commun choisi.\nLe Collège Lambton offre un grand nombre de programmes et de cours sur ses campus de Sarnia, de Toronto et de Saskatchewan.\n(519)542-7751 poste 3300\n(519) 542-7751 poste 3412\nLe Programme Learning Bridge Testing and Tutoring\n(519) 542-7751 poste 3211\n(519) 542-7751 poste 3476\n(519) 542-7751 poste 3611\nUtilisez cette liste de vérification pour créer un aperçu des services offerts à Collège Lambton, et pour déterminer si ces services répondent à vos besoins.


Regard extérieur : Le Mbaraane ou prostitution déguisée, une réalité bien sénégalaise\nSi certaines vendeuses de charme sont plus ou moins professionnelles, d'autres par contre exercent dans la clandestinité et excellent dans leur façon singulière de collectionner les hommes. Un phénomène appelé mbaraane, une réalité bien sénégalaise.\nDans le langage des jeunes filles de Dakar et des villes du Sénégal, le phénomène du Mbaraane est souvent évoqué sur un ton de plaisanterie par celles qui en font usage dans le seul but de dépanner temporairement et de régler quelques soucis du quotidien sans que le sexe en soit la contrepartie. Toutefois, le Mbaraane cache une bien triste réalité du pays de la Teranga. Car d'autres en ont fait leur gagne-pain, une activité régulière, une pratique journalière. Cela concerne les jeunes filles célibataires, et de plus en plus les femmes mariées et spécialisées dans la collection d'hommes, qu'elles choisissent selon plusieurs critères. Le premier assure le portefeuille, il est surnommé ‘dof bi’, l'idiot utile, celui qui paie les factures, l'achat de produits cosmétiques, l'achat de cheveux naturels qui coûtent environ une centaine d'euros, chaussures, habits, entre autres ‘charges’ que ce dernier doit assurer s'il veut rester sur la liste des prétendants. Il peut être le boutiquier du coin, le colporteur ou toute autre personne au revenu moyen pouvant prendre en charge financièrement la jeune femme ou la dépanner de manière occasionnelle.\nLe deuxième, jeune de préférence, est occupé à entretenir la ‘mbaraneuse’ sexuellement. Il lui arrive d'être entretenu financièrement par cette dernière moyennant occasionnellement une bonne partie de jambes en l'air, rétribuée avec les revenus du premier cité.\nVient ensuite le troisième homme, celui qui sert de potiche. Il est en quelque sorte une roue de secours financière. Un toubab ferait bien l'affaire : on le présente partout, surtout devant les copines, pendant les cérémonies, afin de montrer oh combien on est heureuses. Une façon de compenser les imperfections (physiques) éventuelles du premier qu'on ne présente à personne, et dont seul le portefeuille est sollicité. Quoique les garçons, ou les hommes, ont commencé à ouvrir les yeux, et se font avoir de moins en moins. Beaucoup d'entre eux exigent d'abord un voyage au septième ciel : le portefeuille n'est ouvert que quant la jeune fille a satisfait les exigences sexuelles de son partenaire - du donnant-donnant. Cette forme de prostitution déguisée a pris de l'ampleur au Sénégal, un pays où la coutume et les pratiques religieuses se perdent dans l'hypocrisie sociale qui se refuse à condamner ces pratiques tant qu'elles restent à l'abri du grand public.\nMais le plus inquiétant, ce sont ces jeunes filles mineures, qui copient sur leurs aînées et s'adonnent à cette pratique. ‘Les filles du procureur’ : c'est le terme employé par les Sénégalais pour désigner ces mineures, très protégées par la loi. Les hommes qui osent les approcher savent à quoi s'attendre car on peut se retrouver derrière les barreaux pour avoir touché à ces jeunes filles à la fleur de l'âge, et n'ayant pas atteint la majorité. Justement la majorité. Dans le téléfim Badou mën lepp, une ‘fille du procureur’ a osé draguer ouvertement un homme marié, avant de lui faire comprendre qu'elle était certes mineure au vu de son âge, mais ‘majeure’ d'un point de vue physiologique, donc prête à avoir des relations sexuelles. Une attitude qui suscite maintes interrogations sur la protection de ces jeunes filles perdues par la culture occidentale d'une part, et d'autre part par l'attitude des adultes, ces femmes sénégalaises expérimentées dont la collection d'hommes demeure leur domaine de prédilection, leur chasse gardée.\nPas plus tard que cette semaine, un fait divers relayé dans la presse fait état d'un élu qui a sollicité les services d'une ‘fille du procureur’ en lieu et place de son épouse. La ‘police des mœurs’ se soucie peu de ce qui se passe dans les hôtels dans les villes côtières du pays, ou dans ces appartements loués par des ‘particuliers’, de jeunes femmes célibataires ou divorcées, ou parfois mariées, et recevant des visites à toute heure de la journée, au vu et au su de tout le monde, dans un chassé-croisé digne d'un départ en vacances. Il en existe dans tous les quartiers. Cette pratique devenue banale de nos jours, appelée Mbaraane, qui passe pour quelque chose d'anormal, n'est rien d'autre que la véritable face cachée de la société sénégalaise, celle que les imams et les prêcheurs refusent de regarder en face, chaque société ayant ses propres travers.\nEn termes non ambigus, le Mbaraane peut être défini comme de la prostitution déguisée. Si par le passé, les bordels se situaient en périphérie des villages, aujourd'hui, ils sont implantés au cœur des villes, dans nos quartiers ou dans nos concessions même : leurs occupants sont parfois des connaissances, des amis, des proches, qui mènent une vie de monsieur et madame tout le monde. La seule différence avec une professionnelle, demeure le carnet de vaccination et le coût de la prestation, plus ou moins élevée chez les ‘mbaraneuses’ qui, en fin de compte, devraient être contraintes de reverser à l'Etat une partie de leur revenu, une contribution financière que l'on pourrait dénommer Impôt sur le Mbaraane.\nMomar MBAYE, (www.thiesvision.com) PiccMi.Com\nVendredi 18 Novembre 2011 - 07:15


Rencontre impicka en LORRAINE MOSELLE METZ - salut à tous!\naccès membres: mot de passe: mot de passe oublié ?\timpickaRetour à la liste des derniers inscritsimpickaUne femme cherchant un homme.Aucun but particulier.Pays : FRANCERégion : LORRAINEDépartement : MOSELLEVille : METZAnnonce : salut à tous!\nje m'appelle stéphanie, j'ai 24ans. Je suis ici pour amitié et plus si affinitéDate de création : Le 09/07/2010 à 12:46Date de dernière connexion : Le 09/07/2010 à 12:55Age : 31 ans (Taureau)Loisirs : Aucun loisir.Sports : Aucun sport.Consulter d'autres profils de membres de Proximeety :INSCRIPTION GRATUITE


Sac Gummy Eiffel de gym à petits prix\nSac de sport personnalisé Gummy Eiffel\nSac Gummy Eiffel de gym\ndécouvrez la collection Sac de sport personnalisé Gummy Eiffel. Pas cher & Livraison rapide avec du choix et du stock.\nNous sommes du Mexique. Toutes nos oeuvres comme Gummy Eiffel sont créées du début à la fin sur Fireworks CS et MangaStudio EX, en utilisant souris et wacom. Chaque Sac de sport personnalisé est conçu de façon individuel. Notre style préféré c'est GTA. Le processus de création dépend de notre humeur ainsi que du niveau de complexité. Que pensez-vous de ce Sac Gummy Eiffel ?\nFan des bonbons haribo ? Akyanyme vous propose des bonbons de toutes les couleurs ayant la forme du monument historique parisien. La tour eiffel. Miam miam, régalez vous, et décorez votre Sac de sport personnalisé avec cette illustration sucrée !\nBesoin d'un Sac de sport personnalisé pour personnaliser votre vie quotidienne ? Vous recherchez un Sac de sport personnalisé tendance, et design. Alors pourquoi ne pas acheter ce Sac de sport personnalisé Gummy Eiffel.


Plombier à Poigny-la-Forêt (78125), intervention pro et dépannage plomberie\nPlombier à Poigny-la-Forêt depuis plus de 25 ans...\nPlombier à Poigny-la-Forêt (78125)\nEnvie de repenser votre salle de bains ou de rénover votre installation en cuivre en multicouches ? Ballon d'eau chaude en panne ou problème d'engorgement de vos wc ? Pour une urgence, des travaux de rénovation ou d'entretien, pour une rénovation ou une création de salle de bains, trouvez facilement un plombier Poigny-la-Forêt disponible, efficace et de confiance.\nPlombier Poigny-la-Forêt : réparation des fuites en urgence 24/24 h\nComme son nom l'indique, le plombier est à l'origine un artisan spécialisé qui travaillait autrefois exclusivement les canalisations d'eau en plomb. Aujourd'hui, un plombier Poigny-la-Forêt utilise de nombreux autres matériaux bien plus modernes comme le cuivre, le PVC ou encore le multi-couches. C'est surtout un artisan professionnel qui intervient avant tout à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, 7/7 jours, pour gérer les situations d'urgences dans le 78125.\nSOS Fuite d'eau : trouver un plombier Poigny-la-Forêt pas cher en urgence\nL'une des interventions les plus courantes en matière d'urgence pour un plombier Poigny-la-Forêt, c'est bien entendu la gestion des fuites d'eau. Si celles-ci peuvent évidemment se révéler catastrophiques en intérieur (dégâts des eaux), tout particulièrement en appartement, elles peuvent également être désastreuses quand elles sont dans un mur ou en extérieur.\nFuite d'eau en extérieur que peut faire votre plombier Poigny-la-Forêt ?\nQue peut faire votre plombier Poigny-la-Forêt dans pareille situation ? En fait, tout dépend d'où provient le problème :\navant le compteur de votre propriété ou du local occupé par votre entreprise : le plombier Poigny-la-Forêt que vous aurez sélectionné n'est pas habilité à intervenir. Il faut que vous vous tourniez vers votre fournisseur d'eau ;\nDans le 78125, bon nombre de logements et de locaux professionnels sont encore équipés de canalisations parfois trop anciennes. Il peut donc arriver que l'une d'elles se mette à fuir. La première chose à faire dès constatation du problème est de couper l'arriver d'eau du logement et de demander l'intervention en urgence d'un plombier Poigny-la-Forêt.\nFuites dans les murs et en extérieur sont heureusement peu fréquentes. Ce n'est pas le cas pour la robinetterie, les WC, les ballons d'eau chaude, les éviers et autres lavabos. Du 1er au 20e arrondissement, le plombier Poigny-la-Forêt se déplace alors rapidement pour constater le problème et effectuer les réparations d'urgence nécessaires.\nUn tel souci n'arrivant évidemment jamais au bon moment, vous avez en plus besoin d'un plombier Poigny-la-Forêt par cher et efficace ? Bénéficiez d'une prestation de qualité, des réparations effectuées avec soin et d'un coût des réparations au plus juste.\nAssistance plomberie Poigny-la-Forêt pour vos problèmes d'engorgement\nPlombier Poigny-la-Forêt : pour l'entretien et l'installation de sanitaires\nSi le plombier Poigny-la-Forêt intervient en urgence en cas de fuite, c'est également un professionnel qui gère l'entretien de votre installation et peut vous accompagner dans votre projet d'installation de sanitaires ou de rénovation de salle de bain.\nAu même titre que votre toiture ou vos portes et fenêtres, la plomberie de votre maison, de votre appartement ou de votre immeuble à Poigny-la-Forêt a besoin d'être entretenu de manière régulière.\nL'intervention d'un plombier Poigny-la-Forêt consiste donc à effectuer un contrôle visuel, voire un diagnostic de votre installation ou une éventuelle détection des micro-fuites invisibles. Une plomberie bien entretenue et contrôlée régulièrement est la meilleure solution pour éviter des désagréments comme une obstruction de canalisation ou un dégât des eaux.\nSur demande, obtenez rapidement un devis plombier Poigny-la-Forêt pour l'entretien de votre installation.\nPlombier Poigny-la-Forêt, partenaire de votre projet de rénovation\nLe plombier Poigny-la-Forêt est alors le partenaire idéal pour mener à bien votre projet de création ou de rénovation car il peut intervenir à deux niveaux :\nRecherche et réparation de fuite, remplacement d'installation en plomb, curage de WC, dégorgement de baignoire ou d'évier, détartrage de ballon d'eau chaude, soudure de tuyauterie en cuivre, installation de sanitaires, entretien d'installation de plomberie, rénovation de WC ou de salle de bains, création d'une salle d'eau, quel que soit votre besoin, demandez un devis gratuit plombier Poigny-la-Forêt.


L’Autrichien Romed Baumann a dominé la première manche, devançant Adrien Théaux. Alexis Pinturault aura une seconde et demie de retard au départ du slalom.\nLe Monde | 13.02.2017 à 11h26\nLes favoris du combiné des championnats du monde, Alexis Pinturault et Marcel Hirscher, ont souffert lundi matin, lors de la descente, première manche de l’épreuve. Sur la piste de Saint-Moritz, en Suisse, ils ont été nettement devancés par tous les spécialistes de la vitesse, au premier rang desquels l’Autrichien Romed Baumann.\nBaumann a devancé de 12 centièmes de seconde le Français Adrien Théaux, qui se place ainsi idéalement avant le slalom, qui aura lieu à 13 heures. Alexis Pinturault, grand favori, est 17e à une seconde et demie, un retard conséquent à rattraper lors du slalom, sur lequel il est plus à l’aise. « Le combiné se jouera beaucoup sur la descente », avait prévenu le double vainqueur de la Coupe du monde de la spécialité, car la manche de slalom n’est pas très difficile.\nEn avance sur son principal concurrent, Marcel Hirscher\nIl a néanmoins pris une grosse avance sur son principal concurrent, l’Autrichien Marcel Hirscher (20è), relégué à deux secondes et 30 centièmes de son compatriote Romed Baumann.\nLes deux Suisses Carlo Janka (5e, + 0”68) et Justin Murisier (13e, + 1”18) sont bien placés pour offrir au pays organisateur un deuxième titre en deux jours après le succès de Beat Feuz en descente, dimanche.\nLes Français Maxence Muzaton (14è) et Victor Muffat-Jeandet (24è) sont également qualifiés pour la manche finale avec des espoirs de médaille très limités.


Beauregard-Vendon (63460) : Résultats de l'élection présidentielle 2012 - L'Express\nRésultats de l'élection présidentielle 2012 Beauregard-Vendon (63460), Puy-de-Dôme\nL'élection présidentielle 2012 s'est déroulée les 22 avril (1er tour) et 6 mai 2012 (2ème tour) à Beauregard-Vendon.\nL'Express vous propose de retrouver l'ensemble des résultats de l'élection présidentielle 2012 à Beauregard-Vendon.\nFrancois Hollande, Parti socialiste, arrive en tête du scrutin au second tour avec 59.87% des voix devant Nicolas Sarkozy, Union pour un mouvement populaire, 40.13% des voix. Au 1er tour, Francois Hollande, Parti socialiste, avait réuni 30.67% des voix devant Nicolas Sarkozy, Union pour un mouvement populaire, 20.09% des voix. Le taux d'absention au 2nd tour est de 10.78%, il était de 11.14% lors du premier tour.\n59.87% Francois Hollande, PS\n40.13% Nicolas Sarkozy, UMP\n30.67% Francois Hollande, PS\n20.09% Nicolas Sarkozy, UMP\n17.48% Marine Le Pen, FN\n13.96% Jean-Luc Mélenchon, Front de gauche\n12.58% Francois Bayrou, MoDEM\n1.84% Nicolas Dupont-Aignan, DR\n1.23% Philippe Poutou, NPA\n1.07% Nathalie Arthaud, LO\n0.46% Jacques Cheminade, Solidarité et progrès\nRésultats des autres élections à Beauregard-Vendon\nRésultats des autres élections - Puy-de-Dôme\nRetraites : sous pression, Delevoye démissionne d'un institut lié aux assurances\nRetraites : le gouvernement "fait tout pour que les grèves durent", juge Martinez\nFrançois Bayrou, le chantre de la transparence rattrapé par les affaires\n"La réforme des retraites implique la suppression des régimes spéciaux", martèle Philippe