Protections des installations de production raccordées au réseau public de distribution - PDF\nDownload "Protections des installations de production raccordées au réseau public de distribution"\n1 Protections des installations de production raccordées au réseau public de distribution Indice Date application Objet de la modification A 03/07/2009 Création B 05/08/2011 Logo SRD C 22/09/2012 Changement de logo Résumé Le présent document a pour objet de décrire les dispositifs de protection à mettre en œuvre pour le raccordement au réseau public de distribution HTA ou BT d installations comportant une ou plusieurs sources de production d énergie électrique. Il présente : La constitution des différents types de protection de découplage disponibles, Le maintien de la sélectivité des protections du réseau HTA et des postes de livraison (norme NF C ). Accessibilité Libre SRD Confidentiel DOC Protection découplage 22/09/2012 Copyright SRD 1/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n2 SOMMAIRE 1 GENERALITE OBJET TEXTES DE REFERENCE OBJET DE LA PROTECTION DE DECOUPLAGE APPROBATION ET VERIFICATION PAR LE DISTRIBUTEUR MODES DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS INSTALLATIONS COMPORTANT DES MOYENS DE PRODUCTION FONCTIONNANT EN COUPLAGE PERMANENT PRINCIPES GENERAUX INTRODUCTION LE PLAN DE PROTECTION COORDONNE DIFFERENTS ELEMENTS DU PLAN DE PROTECTION COORDONNE IMPACT DES CENTRALES DE PRODUCTION DECENTRALISEE COORDINATION DES PROTECTIONS DE DECOUPLAGE PROTECTION DE DECOUPLAGE ROLE DE LA PROTECTION DE DECOUPLAGE CONSTITUTION DE LA PROTECTION DE DECOUPLAGE DETECTION DES DEFAUTS HTA MONOPHASES DETECTION DES FONCTIONNEMENTS EN RESEAU SEPARE DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES REDUCTION DE LA DUREE DE FONCTIONNEMENT EN RESEAU SEPARE REDUCTION DES FAUX COUPLAGES DETECTION DES DEFAUTS AFFECTANT LE RESEAU HTB DIFFERENTS TYPES DE PROTECTION HTA LA PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE H LA PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE H LA PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE H LA PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE H LA PROTECTION DE DECOUPLAGE EX TYPE 1.4 MODIFIE LA PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE H DIFFERENTS TYPES DE PROTECTION BT LA PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE B LA PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE B LE SECTIONNEUR AUTOMATIQUE SELON DIN VDE CRITERES DE CHOIX INSERTION DES PROTECTIONS DE DECOUPLAGE DISPOSITIONS PRATIQUES COORDINATION ENTRE PROTECTIONS DE DECOUPLAGE ET D INSTALLATION CHOIX DES RELAIS APPAREIL DE COUPLAGE / DECOUPLAGE GENERALITES CHOIX DE L APPAREIL EMPLACEMENT CHAINE ET RELAIS AUXILIAIRE DE DECOUPLAGE INHIBITION DE LA PROTECTION DE DECOUPLAGE /49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n3 INSTALLATIONS DONT LA PRODUCTION N EST PAS EN SERVICE PERMANENT INSTALLATIONS SEPAREES EN DEUX PAR L APPAREIL DE DECOUPLAGE REALISATION DE L INHIBITION COUPLAGE LA PROTECTION GENERALE DU POSTE DE LIVRAISON NF C PRINCIPES GENERAUX PROTECTION GENERALE D UNE INSTALLATION SANS MOYEN DE PRODUCTION PROTECTION GENERALE D UNE INSTALLATION EQUIPEE D UNE CENTRALE DE PRODUCTION LES PROTECTIONS DE POSTE SOURCE DRR GENERALITES IMPACT SUR LE PLAN DE PROTECTION HOMOPOLAIRE IMPACT SUR LE PLAN DE PROTECTION PHASE CHOIX ET REGLAGE DES PROTECTIONS DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES INSTALLATIONS COMPORTANT DES GENERATEURS ELECTRIQUES FONCTIONNANT EN COUPLAGE FUGITIF OU SANS COUPLAGE AU RESEAU PRINCIPES GENERAUX PROTECTION DE DECOUPLAGE DIFFERENTS TYPES DE PROTECTIONS PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE F.1 POUR GENERATEUR FONCTIONNANT EN COUPLAGE FUGITIF PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE F.2 POUR GENERATEUR FONCTIONNANT EN COUPLAGE FUGITIF PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE F.3 POUR GENERATEUR FONCTIONNANT EN COUPLAGE INTERDIT PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE F.4 POUR RECEPTEUR POUVANT SE COMPORTER EN GENERATEUR PROTECTION DE DECOUPLAGE TYPE F.5 POUR RECEPTEUR POUVANT SE COMPORTER EN GENERATEUR CRITERE DE CHOIX INSERTION DES PROTECTIONS /49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n4 1 Généralité 1.1 Objet Cette note a pour objet de décrire les dispositifs de protection et leurs fonctions à mettre en œuvre pour le raccordement au réseau public de distribution HTA ou BT d installations comportant une ou plusieurs sources de production d énergie électrique. Elle traite : de la constitution des différents types de protection de découplage disponibles, du maintien de la sélectivité des protections du réseau HTA et des postes de livraison (norme NF C ). Les critères de choix de la protection de découplage à installer dans chaque installation de production sont exposés dans la fiche «Etude de la protection de découplage» du référentiel technique du distributeur SRD. 1.2 Textes de référence Décret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d installations de production aux réseaux publics d électricité. Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d électricité en basse tension ou en moyenne tension d une installation de production d énergie électrique. Décret du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux public de distribution. Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d énergie électrique. Modèle de cahier des charges de concession de distribution publique. Norme NF C : «Poste de livraison alimenté par un réseau de distribution publique HTA». Norme NF C : «Installation de branchement à basse tension». Norme NF C : «Règles d installations électriques à basse tension». Guide UTE C : «Raccordement des générateurs d énergie électriques dans les installations alimentées par un réseau public de distribution» 1.3 Objet de la protection de découplage L arrêté du 23 avril 2008 traitant des prescriptions techniques de raccordement des installations de production et de consommation, prescrivent que toute installation comportant des moyens de production, doit être équipée d'une fonction de protection de découplage destinée à les séparer du réseau public de distribution en cas de défauts sur celui-ci. Cette protection de découplage est complémentaire de la protection générale prévue par les normes des postes de livraison (NF C13-100) et des branchements au réseau public de distribution à basse tension (NF C ). Elle contribue à préserver la sécurité et la sûreté des réseaux de distribution ainsi que la qualité et la disponibilité de l alimentation de leurs utilisateurs. 1.4 Approbation et vérification par le Distributeur Avant toute réalisation (d un projet de construction ou d aménagement d un poste de livraison ou d un branchement), le gestionnaire de l installation à raccorder doit demander l approbation préalable du Distributeur d énergie électrique sur les dispositions prévues, tant sur le choix du matériel que sur son emplacement. Toute modification des dispositions initiales doit également être soumise à l approbation préalable du Distributeur d énergie électrique (cf. NFC et NFC ). Avant mise en service ou remise en service après séparation du réseau d un poste de livraison, le Distributeur doit vérifier la mise à jour du schéma électrique, le bon fonctionnement des asservissements, des protections et d en rendre inaccessibles les réglages par plombage ou toute autre disposition. Le réglage des protections est déterminé conjointement par le Distributeur et l utilisateur. Les frais d interventions de réglage et de vérification sont pris en charge par ce dernier. 4/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n5 Le Distributeur peut, à tout moment, accéder aux protections générales et de découplage, et procéder à la vérification de leur bon fonctionnement. Cependant SRD n assure jamais la maintenance de ces installations qui restent de la responsabilité du client ou du producteur. 1.5 Modes de fonctionnement des installations Pour satisfaire à l obligation de protection, tout projet d installation comportant une source d énergie électrique doit (cf. NFC ) présenter : soit une disposition des installations telle que la source ne puisse en aucun cas fonctionner en parallèle avec le réseau d alimentation ; soit une protection de découplage, déterminée en accord avec le Distributeur, ayant pour but d interrompre le fonctionnement en parallèle quand survient un défaut sur le réseau du Distributeur. Le guide pratique UTE C traite des conditions d installation des protections de découplage pour les différents modes de raccordement et de fonctionnement des installations comportant des générateurs. Dans la suite de ce document, la présentation des différents types de protection de découplage est scindée en deux parties suivant la destination des générateurs d énergie électrique de l installation : installations comportant des moyens de production fonctionnant en couplage permanent, installations comportant uniquement les groupes de secours ou de remplacement fonctionnant en couplage fugitif ou sans couplage au réseau. 2 Installations comportant des moyens de production fonctionnant en couplage permanent 2.1 Principes généraux Sont concernées toutes les installations comportant une source d énergie électrique pouvant être couplée directement ou indirectement au réseau HTA sans limite de durée. 2.2 Introduction Tout défaut apparaissant sur un élément du réseau HTA ou raccordé à celui-ci, doit être détecté rapidement et éliminé par le plan de protection coordonné du réseau HTA afin de préserver la sécurité des personnes et l intégrité des matériels électriques, y compris au cours des travaux sous tension. Afin de répondre aux obligations contractuelles de continuité de la fourniture d énergie électrique, le processus d élimination du défaut doit respecter les principes de sélectivité. 2.3 Le plan de protection coordonné Différents éléments du plan de protection coordonné 5/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n6 Le plan de protection coordonné du réseau de distribution HTA comprend trois niveaux. 1) Les protections du poste source et réseau de distribution et le cas échéant la protection complémentaire de découplage placées dans les postes sources HTB/HTA. 2) Les protections générales du poste de livraison HTA (norme NF C ), destinées à protéger contre les surintensités et les courants de défaut à la terre affectant les installations HTA des utilisateurs. Ces protections doivent être sélectives et coordonnées avec les protections du réseau de distribution HTA. 3) Les protections de découplage des installations comportant des sources d énergie électrique qui sont destinées à découpler les sources de production du réseau de distribution lors d une anomalie affectant celui-ci. Les protections divisionnaires des installations et des équipements particuliers ne sont pas incluses dans l approche du plan de protection coordonné du réseau de distribution HTA. Ces protections sont destinées à limiter les dommages et les risques pouvant résulter de l utilisation de l installation électrique. Leur mise en œuvre repose, d une part, sur l obligation de prudence de l exploitant des installations concernées et d autre part, sur la recherche de la meilleure disponibilité des installations. Elles sont normalement munies d une sélectivité logique avec la protection générale du poste de livraison Impact des centrales de production décentralisée Généralement les plans de protection ont été mis en place sans site de production raccordés au réseau HTA ou en négligeant les rares sites dont le plus souvent la puissance n excédait pas quelques centaines de kva. En fait la contribution d une production de forte puissance raccordée en HTA aux courants de défaut polyphasé peut modifier sensiblement la répartition et la valeur des courants mesurés par les protections du réseau et donc affecter leur fonctionnement et leur sélectivité. Tout projet de raccordement d une production de forte puissance au réseau HTA comprend la vérification du plan de protection du réseau. Cette vérification pourra conduire, pour conserver la sélectivité des protections de phase des départs concernés, à installer en complément de la protection à maximum de courant de phase en place, une protection directionnelle à maximum de courant de phase Coordination des protections de découplage Les temps d action des protections de découplage doivent être coordonnés avec les dispositifs de protection du RPD. Ils doivent permettre le maintien du fonctionnement des centrales non marginales dans les situations dégradées du RPD et celui des centrales ayant une capacité de soutien du système électrique lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension. Selon l article 17 de l arrêté du 23 avril 2008, une centrale est non marginale si sa puissance apparente installée ou active nominale dépasse 25% de la puissance apparente nominale du transformateur HTB/HTA ou de la charge maximale du départ HTA. 2.4 Protection de découplage Rôle de la protection de découplage Cette protection doit permettre de détecter les situations de : réseau séparé sans défaut, défauts HTA à la terre, défauts entre phases pour la HTA et entre conducteurs pour la BT, risque de faux couplage, défauts sur le réseau HTB amont, lorsque le raccordement de l installation conduit à ce que la somme des puissances maximales actives des installations de production raccordées sur un poste HTB/HTA devienne importante (>12MW) Constitution de la protection de découplage Les protections de découplage utilisent les critères suivants portant sur la tension délivrée à l installation par le RPD : 6/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n7 maximum de tension homopolaire HTA, minimum de tensions s, maximum de tension, maximum et minimum de fréquence. Ces critères peuvent être complétés par : une fonction de télé découplage de l installation de production asservie à la perte de liaison entre le poste de livraison et le réseau HTB consécutive à l ouverture d un disjoncteur de protection du poste source HTB/HTA, une fonction de détection des défauts HTB installée dans certains postes HTB/HTA dont la somme des puissances maximales actives des installations de production raccordées est importante (>12MW). Par la suite, on examine les conditions de mise en œuvre de chaque critère puis leur coordination avec les autres dispositifs du plan de protection Détection des défauts HTA monophasés Principe de détection L impédance de mise à la terre du neutre du réseau HTA de distribution est unique et placée au poste source. Les installations alimentées par le réseau HTA ne doivent pas comporter de liaison à la terre du point neutre HTA même par une impédance de grande valeur telle que celle présentée par un générateur homopolaire. Une telle liaison amènerait en effet une dégradation et des perturbations du plan de protection. Dans la détection des défauts monophasés HTA depuis le poste de livraison d une centrale, deux situations sont à examiner. 1) La centrale est couplée au réseau général via son raccordement HTA au poste source et bénéficie du régime de neutre créé par l impédance placée au poste source. En cas de défaut entre une phase et la terre, l amplitude de la tension homopolaire HTA est fonction de l impédance de fixation du neutre, de la capacité homopolaire du réseau et de la résistance du défaut. 2) La centrale est séparée du réseau général par ouverture de sa liaison au poste source et ne bénéficie plus, ainsi qu une partie du réseau, du régime de neutre du poste source et fonctionne en régime de neutre HTA isolé. En cas de défaut d isolement entre une phase et la terre, l amplitude de la tension homopolaire créée est fonction de la capacité homopolaire du réseau HTA et de la résistance du défaut. Exemple Soit une centrale couplée à un réseau HTA exploité à la tension de 20,4 kv et affecté par un défaut monophasé présentant une résistance de 350 Ω. 1) La centrale est couplée au réseau HTA et bénéficie du régime de neutre de celui-ci. Pour une résistance de défaut Rd de 350 Ω, et pour des courants résiduels capacitifs maximaux de 200 A pour la totalité du réseau HTA et de 10 A pour le départ en défaut, on obtient pour une tension de réseau de 20,4 kv : 7/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n8 Idéf = 31 A IrDd = 30,5 A Vo = 1020 V et IN =25,5 A Vr = 3060 V 2) Suite au déclenchement du disjoncteur de départ du poste source, la centrale alimente son départ de raccordement et le défaut d isolement est maintenu. L ouverture du disjoncteur au poste source a mis le départ en régime de neutre isolé. Pour une même résistance de défaut et un capacitif du départ de 10 A, les caractéristiques du défaut source réseau à neutre isolé deviennent : Idéf = 3 I0 = 9,8 A IrDd = 0 Vo = V Vr = V Conclusion La protection à maximum de tension homopolaire assure la détection des défauts d isolement monophasés dans les deux situations de la centrale couplée au réseau. Dans le cas du régime de neutre impédant, sa sensibilité est améliorée après l îlotage de la centrale sur son départ. Le choix d une protection à maximum de tension résiduelle s impose donc pour détecter les défauts HTA monophasés. Mais cette protection très sensible n est pas sélective. Tout défaut monophasé survenant sur un départ adjacent pourra être détecté par le relais à minimum de tensions s et provoquer alors un découplage injustifié Sensibilité et réglage Le seuil de détection de tension homopolaire est déterminé de façon à obtenir une sensibilité équivalente à celle de la protection homopolaire du départ HTA. Sur les réseaux HTA, le réglage à un niveau de 10 % permet d atteindre cet objectif indépendamment du mode de mise à la terre du point neutre. Suivant le type de protection de découplage, le relais à maximum de tension résiduelle sera instantané ou temporisé en fonction du niveau de sélectivité souhaitée. Ce choix sera lié à l importance de la production et des processus industriels associés Seuil de sensibilité en régime neutre isolé Le taux de tension homopolaire atteint dans le régime de neutre isolé consécutif à l ouverture du départ HTA peut être calculé en fonction de Rd (résistance de défaut) et de la capacité homopolaire du départ du producteur C0Dd. Ramené à la tension simple V, il est égal à : V V 0 = 1+ (3 1 Rd C 0Ddω Rd : sensibilité désirée C0Dd : capacité homopolaire du départ )² Le réglage au seuil de 10 % permet en régime séparé, la détection d un défaut ayant une résistance maximale de 2.3 kω sur un départ exploité à 20,4 kv et présentant un courant résiduel capacitif de 50 A Limites de sensibilité du relais homopolaire Compte tenu de la performance des chaînes de mesure et des imperfections du réseau, le seuil de réglage du relais à maximum de tension homopolaire doit toujours être supérieur à 3 % et au niveau permanent de 8/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n9 tension homopolaire du réseau. Le relais doit présenter une insensibilité aux harmoniques homopolaires (d ordre 3 et multiples) et, pour une temporisation nulle ou minimale, une insensibilité aux phénomènes transitoires affectant le réseau ; celle-ci étant définie par le franchissement de seuil d une durée inférieure ou égale à 60 ms ne doit pas provoquer de sortie et tout franchissement de seuil d une durée supérieure ou égale à 100 ms doit provoquer une sortie logique Influence de la temporisation En cas de défaut monophasé HTA (et ou de fonctionnement du disjoncteur shunt), tous les relais à maximum de tension homopolaire sont généralement sollicités avant séparation de l élément de réseau défectueux par les protections de réseau (distributeur ou client). Les relais à maximum de tension homopolaire réglés pour un fonctionnement instantané peuvent alors provoquer le découplage non justifié de leur centrale de production. A titre d'exemple, le tableau suivant donne les niveaux de sollicitation des relais de tension homopolaire calculés pour un réseau exploité à 20,4 kv, présentant un courant résiduel capacitif de 200 A, pour quatre modes de fixation du neutre HTA et deux valeurs de résistance de défaut (30 ou 350 Ω). Impédance du neutre HTA V0 / Vn pour Rd = 30 Ω Vo pour Rd = 350 Ω 40 Ω 55% 9% 80 Ω 68% 13% 40 Ω + j 40 Ω 72% 18% Compensé 100% 66% Pour un seuil donné de réglage, le nombre de ces déclenchements injustifiés est lié au : nombre total de défauts monophasés, niveau de résistance des défauts et le cas échéant, aux fonctionnements du disjoncteur shunt, mode de fixation du point neutre (valeurs de l'impédance impédance de point neutre et de capacité homopolaire du réseau). Pour limiter le nombre de déclenchements injustifiés, la solution retenue consiste à temporiser la protection à maximum de tension homopolaire à une valeur de t0 + 0,5 seconde. t0 est égal à : la temporisation la plus élevée des protections de premier seuil homopolaire des départs HTA dans le cas d un régime de neutre impédant et d un régime de neutre compensé sans usage du réenclenchement rapide, deux fois la valeur de la temporisation la plus élevée des protections wattmétriques homopolaires + 0,65 seconde (temps maximal de retombée de la tension homopolaire au poste source) dans le cas d un régime de neutre compensé avec usage du réenclenchement rapide Détection des défauts polyphasés Dans la détection des défauts polyphasés HTA depuis le poste de livraison d une centrale, deux situations sont à examiner. La centrale est couplée au réseau général via son raccordement HTA au poste source. En cas de défaut entre phases, l amplitude du creux de tension créé est fonction du type de défaut, de sa position et des impédances internes des sources (réseau, centrale). La centrale est séparée du réseau général par ouverture de sa liaison au poste source, elle alimente alors une partie de la charge du réseau. En cas de défaut entre phases, l amplitude du creux de tension créé est fonction du type de défaut, de sa position et des impédances internes de la centrale. 9/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n10 Exemple Soit une centrale de 5 MVA couplée à un départ HTA affecté par un défaut polyphasé situé à 25 km du poste source. 1) La centrale est couplée au réseau HTA et contribue à l alimentation du courant de défaut avec le réseau amont. Le défaut triphasé franc abaisse les tensions s mesurées au droit du poste de livraison à 87 % de la tension normale. 2) Suite au déclenchement du disjoncteur de départ du poste source, la centrale alimente son départ de raccordement et le défaut d isolement est maintenu alimenté par la centrale seule. A ce moment, l alternateur de la centrale fonctionne en régime transitoire ou permanent et compte tenu des impédances internes élevées de la centrale, les tensions s mesurées au poste de livraison chutent instantanément sous 45 % de la tension normale. La courbe ci-dessous montre l'évolution temporelle des tensions s au poste de livraison. Conclusion La protection à minimum de tensions s assure la détection des défauts polyphasés dans les deux situations de la centrale couplée au réseau. Sa sensibilité est considérablement améliorée après l îlotage de la centrale sur son départ. 10/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n11 Le choix d une protection à minimum de tensions s s impose donc pour détecter les défauts polyphasés HTA. Toutefois cette protection très sensible n est pas sélective. Tout défaut polyphasé survenant sur un départ adjacent pourra être détecté par le relais à minimum de tensions s et provoquer alors un découplage injustifié Sensibilité et réglage Cette protection est réglée pour obtenir une sensibilité maximale de détection des défauts polyphasés, à un seuil égal à 85 % de la tension moyenne au poste de livraison. On admet en conséquence qu une chute de tension d au moins 15 % est caractéristique d un défaut et ne peut être rencontrée sur un réseau en surcharge ou durant une manœuvre d exploitation. Les relais de tension réglés pour un fonctionnement instantané doivent présenter une insensibilité aux phénomènes transitoires affectant le réseau. Le franchissement de seuil d une durée inférieure ou égale à 60 ms ne doit pas provoquer de sortie, et tout franchissement de seuil d une durée supérieure ou égale à 100 ms doit provoquer une sortie logique. L amplitude du creux de tension mesuré au point de raccordement du producteur dépend de : la position relative du défaut par rapport aux sources, la puissance de court-circuit apportée par le réseau, l'impédance interne et de la force électromotrice de la centrale à l'instant considéré Influence de la temporisation Tout défaut polyphasé affectant le réseau HTA ou HTB est susceptible de créer, sur le départ du producteur, un creux de tension capable de provoquer le déclenchement non justifié des centrales de production raccordées au réseau. Le creux de tension perçu au poste de livraison est relativement plus important sur un réseau de faible puissance de court-circuit ou pour un défaut polyphasé proche. Pour limiter le nombre de déclenchements injustifiés, la solution retenue consiste en la temporisation de la protection à minimum de tensions s à une valeur de t1 + 0,5 s, t1 étant la temporisation la plus élevée des protections de phase des départs HTA Détection des fonctionnements en réseau séparé Le fonctionnement en réseau séparé d une centrale couplée au réseau est provoqué par la rupture de la liaison au réseau interconnecté. Pour les productions raccordées au réseau HTA, deux situations sont à envisager suivant le niveau de tension de la séparation : 1) séparation au niveau de tension HTB provoquée par l ouverture d un ou plusieurs disjoncteurs du réseau HTB éventuellement dotés d automates de reprise de service (bascules, RR ou RL) et comprenant les disjoncteurs de ligne et le disjoncteur HTB du transformateur HTB/HTA, 2) séparation au niveau de tension HTA provoquée par l ouverture d un disjoncteur ou d un interrupteur HTA le plus souvent associé à des automates ou procédures de reprise de service et comprenant les disjoncteurs du poste source (arrivée, couplages et départ) et les organes en réseau HTA (disjoncteur en ligne et interrupteurs) Principe de la détection L ouverture du réseau HTB, du disjoncteur de l arrivée au poste source ou du départ raccordé à une centrale de production décentralisée crée une poche au sein de laquelle l éventuel déséquilibre initial entre production et consommation perturbera la tenue de la tension et/ou de la fréquence. Le bilan des niveaux de production de la centrale et de consommation du réseau conduit à 9 possibilités combinant les situations d équilibre, d excès ou de déficit des productions actives et réactives. Exemple Soit une centrale de 5 MVA ayant un temps de lancer (inertie) de 4 secondes, couplée à un départ HTA et produisant 4,2 MW et 1,5 MVAr avec comme lois de régulation «Puissance active = constante» et «rapport Puissance réactive / Puissance active = tan ϕ = constante». 11/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n12 Après ouverture du disjoncteur de départ, cette centrale fonctionne en réseau séparé et on rencontre des situations variant suivant le bilan des puissances. 1) Situation d excès de production active Avec une charge (initiale) à alimenter de 2,1 MW et 1,5 MVAr, la fréquence augmente rapidement pour atteindre en moins d une seconde 53 Hz, ceci avec une montée de tension voisine de 5%, sans régulation de fréquence puissance. Ce système est instable et conduit à une sollicitation en survitesse de l alternateur. 2) Situation d excès de production réactive Avec une charge (initiale) à alimenter de 4,2 MW et 0 MVAr, la tension augmente rapidement pour atteindre en 1 seconde 130%, ceci avec une baisse de la fréquence voisine de 5 Hz, sans régulation de tension. Ce système est instable et conduit à une sollicitation en surtension et sous vitesse de l alternateur. 3) Situation de quasi-équilibre entre production et charge (initiale) à alimenter La centrale peut maintenir durablement les tensions et la fréquence, mais avec des écarts non maîtrisés faute de régulation de tension et de fréquence puissance. Conclusion Les protections à minimum et maximum de tensions s et à minimum et maximum de fréquence assurent la détection des situations de fonctionnement en réseau séparé sous réserve de l apparition d un déséquilibre initial entre les productions et consommations. Ceci est valable pour toutes les technologies de générateur et en l absence de régulation de fréquence - puissance et de tension. En dehors des périodes de couplage de l'installation de production au réseau, le mode de régulation de la centrale est choisi par le producteur. La rapidité de la détection est sensiblement proportionnelle à la valeur des écarts de surveillance des relais de fréquence et ou de tension. Leur choix doit prendre en compte les conditions d équilibre des puissances, l inertie des machines ainsi que la rapidité de détection souhaitée. Pratiquement on recherchera les seuils de tension les plus serrés possibles compte tenu des conditions d utilisation du réseau soit : en tension, des seuils fixes à 85 % et 115 % de la tension moyenne pour permettre le fonctionnement dans la totalité de la plage des tensions contractuelle, leur action pouvant être temporisée, en fréquence, des seuils de 47,5 51 Hz ou Hz, leur action étant généralement. Dans des conditions de variabilité des charges et (ou) des niveaux de production, une évaluation des probabilités de respect du délai de détection souhaité est nécessaire pour éclairer le choix des écarts de fréquence et la nécessité de dispositions particulières au site de production. 2.5 Dispositions complémentaires Réduction de la durée de fonctionnement en réseau séparé Pour réduire au minimum la durée d un fonctionnement en réseau séparé, il faut placer un dispositif de télé découplage de la centrale agissant dès ouverture des principaux organes de coupure entraînant la création d une poche de réseau séparé. Pour les centrales raccordées à un départ dédié, la mise en place du dispositif de télé découplage peut être différée à la demande du producteur et remplacée par l ouverture ou le réenclenchement du départ du poste source. Cette facilité est soumise à un engagement du producteur qui doit prendre les dispositions conservatoires lui permettant de mettre en œuvre le télé découplage à la demande du Distributeur afin d autoriser l utilisation du départ pour l alimentation d un autre utilisateur Réduction des faux couplages Suite au réenclenchement du départ HTA Lorsque le temps de détection du fonctionnement en réseau séparé dépasse la durée de réenclenchement du départ HTA auquel est raccordée la centrale, un relais de détection de présence de tension en ligne est nécessaire pour éviter un faux couplage au renvoi de la tension. Ce relais est destiné à différer le réenclenchement rapide (ou lent) du départ, le temps nécessaire au passage de la tension en ligne sous un niveau donnant une quasi-certitude de découplage. La mesure de la tension de ligne HTA est prélevée sur les diviseurs capacitifs du caisson départ ou sur un jeu de trois transformateurs de tension lorsque le départ en est équipé. Le seuil de détection de présence tension généralement adopté est de 20 %, mais dans certains cas, un réglage à 60% est possible. 12/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n13 Suite à une permutation de transformateurs HTB/HTA Lorsque le temps de détection du fonctionnement en réseau séparé dépasse la durée de la permutation du transformateur HTB/HTA auquel est raccordée la centrale, il peut être nécessaire, pour éviter un faux couplage au renvoi de la tension, de provoquer le déclenchement de certains départs dédiés ou non, voire leur réenclenchement notamment s ils sont équipés d un relayage de détection de présence de tension en retour. Cette action est complémentaire de l envoi de l ordre de télé découplage prévu pour les centrales qui en sont équipés Suite à un creux de tension de forte amplitude A la suite d un creux de tension de forte amplitude, la centrale peut perdre le synchronisme et en cas de temporisation du relais à minimum de tensions s, subir un faux couplage lors du rétablissement de la tension. Si le producteur le désire, l ajout de trois relais instantanés à minimum de tension permet de compléter la protection des générateurs. Le seuil de détection habituellement fixé à 25 % peut être augmenté sur demande du producteur si cela ne met pas en cause la tenue de la centrale aux régimes exceptionnels de tension Suite à un réenclenchement rapide HTB Le réenclenchement rapide sur les réseaux HTB est verrouillé par la présence de tension en retour qui est contrôlée sur les trois phases de la ligne. Ce mode de contrôle rend peu probable le faux couplage, mais il risque d interdire le réenclenchement rapide et lui substituer un réenclenchement lent de 5 secondes Détection des défauts affectant le réseau HTB Défaut monophasé Un défaut monophasé sur le réseau HTB ne sera pas détecté par la protection de découplage des installations raccordées au réseau de distribution sauf si celui-ci est alimenté depuis un poste source 225kV/HTA dont les points neutres HTB des transformateurs HTB/HTA sont reliés à la terre Défaut polyphasé Tout défaut polyphasé affectant la liaison de raccordement HTB d un poste source sera détecté par le relais à minimum de tensions s de la protection de découplage Détection des défauts HTB en situation de réseau séparé La protection de découplage installée au poste de livraison HTA ne permettant pas de détecter de façon certaine les défauts monophasés affectant l alimentation HTB du poste source, l étude d un raccordement d une production à un poste source simplifié ou pouvant se trouver alimenté par une antenne HTB et comportant plus de 12 MW de production, fait l objet d un examen particulier avec RTE gestionnaire du réseau de transport, conformément à l article 12 de l arrêté du 17 mars Lorsque cet examen conduit à retenir la possibilité de maintien d un défaut HTB du fait de la formation d un réseau séparé alimenté par les générateurs raccordés au réseau HTA, des dispositions complémentaires de protection sont retenues pour détecter et mettre fin à cette situation en moins de 5 secondes par découplage des générateurs concernés. Les dispositions complémentaires de découplage ne concernent que les postes sources alimentés par un réseau HTB à 90 ou 63 kv car les caractéristiques constructives des postes sources raccordés au réseau 225 kv permettent la sollicitation directe des relais à minimum de tension des protections de découplage HTA dans tous les cas de défaut HTB. Pour mettre fin à une situation de réseau séparé alimenté par les centrales raccordées au réseau HTA, la protection complémentaire doit assurer le découplage d au moins 50% de la puissance de production par une action directe, pour les centrales équipées d une télé-action, ou par une action indirecte d ouverture (éventuellement suivie d un réenclenchement) du départ HTA de raccordement pour celles ne disposant pas de télé-action. La détection des défauts HTB est obtenue de deux façons différentes. Prioritairement, la détection s obtient par la mise en œuvre d une protection voltmétrique homopolaire (PVH) HTB alimentée par les transformateurs de tension de chaque ligne HTB d alimentation du poste. Le réglage du seuil de détection (V0/Vn) à 40% assure généralement une sensibilité supérieure à celle du plan de protection du réseau HTB tout en évitant le déclenchement en cas de coupure inopinée d un circuit de tension. 13/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n14 Dans certains cas particuliers, la détection s établit par la connexion directe à la terre du point neutre HTB de chaque transformateur concerné par la production et la mise en œuvre sur chaque connexion d une protection ampèremétrique homopolaire (PAH). Le réglage à 100 A (seuil minimum de détection) doit être nécessairement validé afin de garantir sa pertinence avec la sensibilité du plan de protection du réseau HTB. Cette protection complémentaire formée sur un critère non sélectif sera fréquemment sollicitée lors de défaut affectant le réseau HTB. En conséquence, son action doit présenter une temporisation supérieure à celle du dernier stade du plan de protection HTB et au plus égale à 5 secondes moins le temps d action des protections de découplage de type H du réseau concerné. 2.6 Différents types de protection HTA On distingue cinq types de protections HTA. Type de protection Fonction à assurer Type H.1 (ex type 1.1) Type H.2 (ex type 1.2) Type H.3 (ex type 1.3) Type H.4 (ex type 1.4) Type H.5 (ex type 1.5) Type 1.4 Modifié (pour mémoire) Détection des défauts monophasés HTA Max de V0 10% Vn Max de V0 temporisée à t0 + 0,5 second e 10% Vn Max de V0 temporisée à t0 + 0,5 seconde 10% Vn Max de V0 temporisée à t0 + 0,5 second e 10% Vn Max de V0 temporisée à t0 + 0,5 seconde 10% Vn Max de V0 temporisée à t0 + 0,5 seconde 10% Vn Détection des défauts polyphasés 85% Um 85% Um temporisée à t1 + 0,5 seconde 85% Um temporisée à t1 + 0,5 seconde 85% Um temporisée à t1 + 0,5 seconde 85% Um temporisée à t1 + 0,5 seconde 85% Um Télé découplage Télé découplage 85% Um 85% Um temporisée à t1 + 0,5 seconde 85% Um temporisée à t1 + 0,5 seconde 85% Um temporisée à t1 + 0,5 seconde 85% Um temporisée à t1 + 0,5 seconde 85% Um Marche en réseau séparé Max de U 115% Um Max de U 115% Um Max de U 115% Um Max de U temporisée à 0,2s 115% Um Max de U temporisée à 0,2s 115% Um Max de U temporisée à 0,2s 115% Um Mini de f 47,5 Hz Mini de f 47,5 Hz Mini de f 49,5 Hz Mini de f temporisée à t1 + 0,5 seconde 47,5 Hz Mini de f temporisée à t1 + 0,5 seconde 47,5 Hz Mini de f 49,5 Hz Maxi de f 51 Hz Maxi de f 51 Hz Maxi de f 50,5 Hz Maxi de f temporisée à t1 + 0,5 seconde 51Hz Maxi de f temporisée à t1 + 0,5 seconde 51Hz Maxi de f 50,5 Hz Protection contre les creux de tension de forte amplitude (perte de synchronisation) 85% Um 85% Um 25% Um (dont 2 sur demande du producteur) 25% Um (sur demande du producteur) 25% Um (sur demande du producteur) 25% Um (sur demande du producteur) 14/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n15 2.6.1 La protection de découplage type H.1 Cette protection dont l action est n est pas sélective. Les défauts monophasés qui sont les plus fréquents, seront détectés par le relais à maximum de tension homopolaire et provoqueront le déclenchement (éventuellement indésirable) de la centrale. Cette protection est la plus simple et convient à toute centrale marginale dont l effacement de puissance provoque des variations de tension inférieure à 1% et dont le fonctionnement admet de nombreux découplages. Constitution et réglage Protection de découplage type H.1 Relais Mesure Réglage Action Détection des défauts monophasés Max de V0 V0 10% Vn Instantanée Détection des défauts polyphasés Creux de tension de forte amplitude (désynchronisation) Marche en réseau séparé Max de U Mini de f Maxi de f s s s 85 % Um Instantanée 85 % Um Instantanée 85 % Um Instantanée 115 % Um Instantanée 47,5 Hz Instantanée 51 Hz Instantanée Faux couplage sur réenclenchement HTA Présence tension en retour sur départ HTA simples issues des diviseurs capacitifs 0,2 ou 0,6 Vm Instantanée Avantages La protection type H.1 ne nécessite pas la mise en œuvre d un dispositif additionnel pour la mise en Régime Spécial d Exploitation (RSE), puisqu'elle est à action. L alimentation des relais et de la commande du disjoncteur de découplage peut être dépendante du réseau puisque toute disparition de la tension HTA doit entraîner un découplage instantané Inconvénients Découplages injustifiés L action des relais de protection provoque un grand nombre de découplages injustifiés en situation dégradée du RPD. Un défaut monophasé, de faible résistance, affectant un réseau HTA est susceptible de solliciter la protection de découplage quel que soit l endroit du défaut. Chaque fonctionnement du disjoncteur shunt ou défaut auto extincteur en régime de neutre compensé provoque le découplage des centrales équipées d une protection de type H.1 raccordées à ce réseau. Un défaut polyphasé affectant un départ HTA adjacent crée un creux de tension susceptible de faire fonctionner la protection à minimum de tension. Faux couplages Les risques de faux couplage lors du réenclenchement rapide, sont faibles du fait du fonctionnement instantané sur tous les seuils de la protection type H.1. 15/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n16 L installation d un relayage de présence de tension ligne pour différer le réenclenchement ne s impose donc pas. L utilisation du réenclenchement rapide est précisée au producteur ou au client pour être prise en compte dans la conception de son installation. Pour minimiser le risque de dommages aux machines, le concepteur de la centrale peut néanmoins demander l'installation d'un relayage de présence de tension sur le départ au poste source. Ce relayage est normalement réglé à 20 % de la tension moyenne. Dans le cas d'un départ HTA alimentant une puissance motrice présentant une inertie importante et sous réserve de compatibilité avec les protections de découplage équipant les autres installations raccordées au départ, ce seuil de détection de la tension en retour peut être porté à 60 % de la tension moyenne, car ce niveau de réglage assure alors une quasicertitude de découplage de la source autonome équipée de protection type H La protection de découplage type H.2 La protection de découplage type H.2 comporte les mêmes relais de mesure que la protection type H.1, la différence consistant dans la temporisation de l action du relais de tension homopolaire Constitution et réglage Protection de découplage type H.2 Relais Mesure Réglage Action Détection des défauts monophasés Max de V0 V0 10% Vn Temporisée t0 + 0,5 s Détection des défauts polyphasés s 85 % Um Instantanée Creux de tension de forte amplitude (désynchronisation) s 85 % Um Instantanée s 85 % Um Instantanée Marche en réseau séparé Max de U Mini de f 115 % Um Instantanée 47,5 Hz Instantanée Maxi de f 51 Hz Instantanée Faux couplage sur réenclenchement HTA Présence tension en retour sur départ HTA simples issues des diviseurs capacitifs 0,2 ou 0,6 Vm Instantanée La temporisation du relais de tension homopolaire devra être réglée à une valeur t0 + 0,5 s. Dans le cas d un réseau à neutre impédant ou à neutre compensé sans usage du réenclenchement rapide, t0 est égale à la valeur de la temporisation maximale des protections homopolaire de départ HTA du poste source. La temporisation du relais de tension homopolaire est alors égale à environ 1 ou 1,9 seconde suivant le poste source. Dans le cas d un réseau à neutre compensé avec usage du réenclenchement rapide, t0 est égale à deux fois la valeur de la temporisation la plus élevée des protections wattmétriques homopolaires + 0,65 seconde (temps maximal de retombée de la tension homopolaire au poste source). La temporisation du relais de tension homopolaire est alors égale à environ 3,2 à 3,6 secondes suivant le poste source. 16/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n17 Le fonctionnement est le même que celui de la protection type H.1 lors d un défaut polyphasé ou d une marche en réseau séparé sans défaut. En cas de défaut monophasé sur le départ, après ouverture du disjoncteur, c est normalement le déséquilibre actif et/ou réactif entre les puissances produites et consommées qui entraîne le découplage par la détection de la marche en réseau séparé. Le découplage n intervient au terme de la temporisation du relais de tension homopolaire qu en cas d équilibre entre production et consommation Avantages Simplicité La simplicité de cette protection est pratiquement identique à celle de la protection type H.1. L alimentation auxiliaire des relais de protection et du circuit de commande du disjoncteur de découplage peut être dépendante du réseau. En effet, le relais temporisé associé au relais à maximum de tension homopolaire reste alimenté normalement par les tensions BT d un transformateur HTA/BT lors d un défaut monophasé affectant le réseau HTA. Diminution du nombre de découplages injustifiés Par rapport à la protection type H.1, la diminution du nombre de découplages injustifiés en situation dégradée du RPD est de l ordre de 60 % à cause de la sélectivité assurée par la temporisation du relais de tension homopolaire. Il ne subsiste que les découplages injustifiés lors de défauts polyphasés sur les autres départs provoquant un creux de tension supérieur à 15 % au point de raccordement de la centrale Inconvénients Nécessité d un dispositif de mise en RSE (Régime Spécial d Exploitation) Le relais de tension homopolaire étant temporisé, un dispositif de mise en RSE est nécessaire pour supprimer cette temporisation lors des travaux sous tension sur le départ HTA d alimentation de la centrale. Protection contre les faux couplages Si le départ est exploité avec un réenclenchement rapide, les réglages du relais de fréquence ne permettent pas d assurer à coup sûr le découplage dans le temps d ouverture du départ. Dans ce cas il est préférable pour limiter les risques de faux couplage d opter pour une protection de type H.3. Exceptionnellement, il est possible pour conserver la protection de type H.2 d installer sur le départ un relais de présence tension en retour afin de retarder la fermeture du départ jusqu au passage de la tension sous le seuil de tension garantissant le découplage des générateurs. Ce relais est normalement réglé à 20 % de la tension moyenne. Dans le cas d'un départ HTA alimentant une puissance motrice présentant une inertie importante et sous réserve de compatibilité avec les protections de découpage équipant les autres installations raccordées au départ, ce seuil de détection de la tension en retour peut être porté à 60 % de la tension moyenne, car ce niveau de réglage assure alors une quasi-certitude de découplage de la source autonome équipée de protection type H La protection de découplage type H.3 Cette protection sera envisagée pour tout raccordement d installation de production sur un départ HTA aérien. Elle est en effet sélective et dispose d une protection à mini - maxi de fréquence à seuils resserrés qui limite la probabilité de formation d un réseau séparé. 17/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n18 Constitution et réglages Protection de découplage type H.3 Relais Mesure Réglage Action Détection des défauts monophasés Max de V0 V0 10% Vn Temporisée t0 + 0,5 s Détection des défauts polyphasés s 85 % Um Temporisée t1 + 0,5 s Creux de tension de forte amplitude (désynchronisation) s 25 % Um Instantanée s 85 % Um Temporisée t1 + 0,5 s Max de U 115 % Um Instantanée Marche en réseau séparé Mini de f 49,5 Hz Instantanée Maxi de f 50,5 Hz Instantanée 25 % Um Instantanée Faux couplage sur réenclenchement HTA Présence tension en retour sur départ HTA simples issues des diviseurs capacitifs 0,2 Vm Instantanée La sélectivité avec le plan de protection HTA est assurée par la temporisation des relais à maximum de tension homopolaire et minimum de tension. Le découplage est assuré, après ouverture du disjoncteur du départ HTA, par la détection de la marche en réseau séparé, décelable par une variation de la fréquence. Pour permettre une détection rapide, les seuils du relais de fréquence sont resserrés à 49,5 Hz et 50,5 Hz. Ce relais doit avoir un temps de réponse maximal de 175 ms et présenter une insensibilité aux régimes transitoires et à la baisse de tension jusqu à 20 % de Um. Un relais Mini U à 25 % Um est nécessaire pour assurer le découplage en cas de baisse importante de la tension de mesure de la fréquence. Les deux autres relais à 25 % Um sont mis en place sur demande du producteur pour assurer la protection contre les faux couplages consécutifs à un creux de tension de forte amplitude Avantages Suppression presque totale des découplages injustifiés en situation dégradée du RPD Coût de mise en œuvre modéré par rapport à la protection type H Inconvénients Le réglage à 49,5 Hz provoquera le déclenchement instantané de la centrale en cas de baisse de fréquence généralisé consécutif à un déficit de production. La protection nécessite : une alimentation auxiliaire indépendante du réseau de type ensemble batterie + chargeur, un dispositif de mise en RSE (Régime Spécial d Exploitation). Le choix d une protection type H.3 rend nécessaire l installation au poste source d un relayage de présence de tension. Ce relayage doit être réglé à 20 % de Vm. 18/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n19 Le réglage à 60 % n est pas compatible avec la temporisation du relais à minimum de tension réglé à 85 % Um Utilisation et restrictions d emploi La présence d une détection de fréquence à seuils resserrés (49,5 Hz et 50,5 Hz) permet l utilisation de la protection H.3 sur les réseaux HTA soumis à des réenclenchements rapides, mais elle entraîne le découplage et une impossibilité de couplage lors des régimes exceptionnels de fréquence du système électrique. Ce type de protection ne doit donc pas être utilisé dans les installations ayant une capacité de soutien du système électrique. L utilisation d un relayage de présence de tension réglé à 20 % de Vm a pour inconvénient de différer les réenclenchements rapides du départ HTA lorsque les équipements raccordés (machines tournantes, générateurs ) présentent une inertie notable rapportée à la différence entre la production et la consommation à l instant de la séparation du réseau. Au cas où le maintien d une durée maximale d ouverture sur cycle rapide serait nécessaire au bon fonctionnement d appareils d utilisation, la protection type H.3 ne peut être retenue et l installation d une protection de type H.4 est nécessaire La protection de découplage type H.4 C est la protection de découplage la plus performante. Elle sera retenue pour les centrales de production nécessitant un niveau élevé de fiabilité et de rapidité de découplage, et les installations ayant une capacité de soutien du système électrique. C est le cas notamment des centrales de puissance supérieure à 10 MW. La protection de découplage type H.4 comporte une protection de base réalisée au moyen d un dispositif de télé découplage et une protection complémentaire constituée de relais de mesure de tensions et de fréquence Constitution et réglages Protection de découplage type H.4 Relais Mesure Réglage Action Détection des défauts monophasés Max de V0 V0 10% Vn Détection des défauts polyphasés Creux de tension de forte amplitude (désynchronisation) Marche en réseau séparé Faux couplage sur réenclenchement HTA et permutation de transformateur HTB/HTA Max de U Mini de f Maxi de f s s s 85 % Um Temporisée t0 + 0,5 s Temporisée t1 + 0,5 s 25 % Um Instantanée 85 % Um 115 % Um 47,5 Hz 51 Hz Télé découplage instantané Temporisée t1 + 0,5 s Temporisée 0,2 s Temporisée t1 + 0,5 s Temporisée t1 + 0,5 s Nota : les relais mini de 25% U sont mis en place sur demande du producteur pour assurer la protection contre les faux couplages consécutifs à un creux de tension de forte amplitude Réalisation du télé découplage Il est constitué de façon à ce que toute ouverture d un disjoncteur alimentant le départ du producteur entraîne l ouverture de l appareil de découplage avec comme seul retard les temps de réponse de la transmission d ordre et de l appareil de découplage (temps total inférieur à 0,15 seconde dont moins de 50 ms de transmission). L ordre de télé découplage a la forme d une impulsion d une durée réglable élaborée au moyen de contacts de position des appareils de coupure du poste source tel que précisé ci-après. 19/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\n20 Principe de l asservissement aux disjoncteurs du poste source HTB/HTA 20/49 DOC Protections découplage productions 22/09/2012\nEtude de la protection de découplage pour le raccordement d une production décentralisée en HTA\nEtude de la protection de découplage pour le raccordement d une production décentralisée en HTA Indice Date application Objet de la modification A 02/07/2009 Création B 05/08/2011 Logo SRD C 22/09/2012\nVersion 2 applicable à compter du 26 juillet 2011 113 pages\nDocumentation Technique de Référence Chapitre 8 Trames type Article 8.3 Trame type de Cahier des charges des capacités constructives pour une installation de production raccordée au RPT Version 2 applicable


Les entreprises commerciales, industrielles et institutionnelles canadiennes sont mieux en mesure de détecter les pratiques peu efficientes et le gaspillage d’énergie\nOTTAWA – 17 février 2015 –Grâce à une nouvelle solution Web offerte par Énergie Ottawa inc., filiale d’Hydro Ottawa, les entreprises et les propriétaires d’immeubles peuvent détecter rapidement les pratiques peu efficientes et le gaspillage d’énergie. En effet, le dispositif de surveillance EnergyFlowMD permet de suivre en temps réel la consommation d’énergie et d’eau d’un immeuble et fournit de précieuses données permettant de mettre le doigt sur les pratiques peu efficientes ou d’ajuster les réglages en fonction des heures d’occupation des locaux. On peut aussi surveiller la production d’électricité, par exemple au moyen de panneaux solaires photovoltaïques, et la présenter sous forme de graphiques.\nÉnergie Ottawa mettra sur le marché le dispositif de surveillance EnergyFlowMD et sera le distributeur exclusif au Canada pour la série de produits.\nUn projet pilote mené à l’échelle locale en collaboration avec le Centre RA, plus important centre de loisirs à but non lucratif à Ottawa, a fait la preuve de l’efficacité de la solution EnergyFlowMD. Depuis qu’ils ont commencé à utiliser la série d’outils EnergyFlowMD au début de 2014, les responsables de ce grand complexe multifonctionnel comprennent mieux comment et où l’énergie est consommée. Ils peuvent désormais mesurer et gérer avec une plus grande précision les coûts associés aux terrains de sport extérieurs, aux arénas, au restaurant et aux parcs de stationnement et les attribuer exactement aux activités visées.\nLe dispositif de surveillance EnergyFlowMD a été développé par Noveda Technologies, chef de file des systèmes Web de gestion de l’énergie et de l’eau en temps réel.\nLes données de compteurs individuels (électricité, gaz, vapeur, mazout et eau) sont recueillies à un intervalle d’une minute et transmises à des serveurs sécurisés. Les clients peuvent y avoir accès en ligne en tout lieu et à tout moment.\nLes services et le savoir-faire d’Énergie Ottawa inc. en matière d’énergie aident les entreprises à gérer leur consommation de services publics et à réduire leurs coûts.\n« Nous sommes fiers de proposer une solution d’avant-garde pour aider les entreprises canadiennes, qui ont de plus en plus besoin de surveiller, de gérer et de réduire leur empreinte écologique. »\n– Roger Marsh, dirigeant principal de la gestion de l’énergie, Hydro Ottawa\n« Nous sommes ravis de proposer des solutions fiables, économiques et respectueuses de l’environnement. La plateforme et les capacités de Noveda vont dans le sens de l’objectif stratégique visé par Énergie Ottawa consistant à offrir des solutions novatrices qui donnent un coup de main aux clients pour leurs initiatives de gestion de la consommation d’énergie et d’eau. »\n– Govi Rao, président et chef de la direction de Noveda Technologies\n« Nous avons pu distinguer la consommation et les coûts des services publics pour différents volets de notre exploitation, ce qui nous a permis de mieux comprendre les coûts associés à la prestation des services à nos clients. Le système EnergyFlow nous a grandement aidés à cerner les possibilités de réduire nos coûts au titre des services publics. »\n– Ross Rankin, directeur, Services des installations et des biens, Centre RA\nPréc.De l’embauche à la retraite – Hydro Ottawa fait connaître sa recette en cinq étapes faciles pour être l’un des meilleurs employeurs\nSuiv.Le virage vert d’Hydro Ottawa lui vaut une distinction nationale pour la cinquième année de suite


Librairie Mollat Bordeaux - Quand le ciel parle aux hommes de ce temps : les récentes manifestations de la Vierge Marie reconnues par l'Eglise catholique (1947-2002)\nPage générée le : 19/09/2018 09:41:53\nContributeur(s) : Préfacier : Benoît 16 (pape) - Auteur : Benoît 16 (pape)\nFait part des récentes apparitions de la Vierge Marie à L'Ile-Bouchard, à Syracuse, à Kibeho au Rwanda, à Amsterdam, à Akita au Japon, à San Nicolas en Argentine, à Yagma et Louda au Burkina-Faso. Avec un texte-préface du cardinal Joseph Ratzinger, devenu depuis le pape Benoît XVI. ©Electre 2018\nDe très nombreux «messages», donnés comme provenant «du ciel», circulent dans le public, chrétien ou non. Sans juger aucunement la bonne volonté des personnes, force est de reconnaître que cela peut engendrer beaucoup de confusion. L'intérêt de cette étude est de présenter les faits qui ont reçu l'approbation de pasteurs de l'Église catholique, en général les évêques responsables des diocèses où se sont déroulés les événements. Il est, en effet, dans la tradition de l'Église que les évêques aient grâce de discernement sur ces questions. Catholiques ou non pourront y trouver une certaine «garantie»: ce discernement ne s'est fait qu'après des enquêtes minutieuses et prolongées, par des commissions d'études réunissant des experts, tant sur le plan théologique que scientifique, commissions où les exigences des sciences humaines ont été largement prises en compte. On trouvera en préface des extraits importants d'un texte du Cardinal Ratzinger, alors Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la Foi. Ce texte explicite la différence fondamentale entre la «Révélation publique» destinée à l'humanité entière, qui a trouvé son expression littéraire dans les deux parties de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et ce qu'il est convenu d'appeler «Révélations privées». Ces faits, apparitions et messages, qui relèvent du charisme de prophétie (qui a toujours existé dans l'Église), ne doivent pas être mis sur le même plan que la Révélation publique qui a, seule, autorité en matière de foi. Cependant, «un tel message peut être une aide valable pour comprendre et mieux vivre l'Évangile à l'heure actuelle: c'est pourquoi il ne doit pas être négligé...»\nAuteur(s) : Auteur : Nicolas Damien\nISBN : 2-7554-0028-5


Entreprise élagage à Torteron tel: 02.52.56.34.68\nEntreprise élagage Torteron 18320\nLes informations pratiques à savoir sur les opérations d'élagage des arbres dans la ville de Torteron et ses environs dans le 18320\nL'élagage des arbres : une spécialité de Simon Jean Baptiste à Torteron dans le 18320 et ses environs\nSimon Jean Baptiste et ses aptitudes pour effectuer les travaux d'élagage des arbres dans la ville de Torteron et ses environs\nSimon Jean Baptiste : un expert qui peut effectuer les travaux d'élagage des arbres à Torteron dans le 18320\nQue faut-il savoir sur les travaux d'élagage des arbres dans la ville de Torteron et ses environs?\nDans la ville de Torteron et ses environs, il est toujours prudent de réaliser des travaux d'entretien des arbres. Il est possible de réaliser des opérations d'élagage des arbres. Afin de réaliser ce genre de travail, nous vous informons qu'il est obligatoire de convier des experts. Des élagueurs professionnels comme Simon Jean Baptiste peuvent intervenir. Il est à noter qu'il propose des prix qui sont abordables et accessibles à la majorité des propriétaires. Pour avoir le devis, il suffit de visiter son site internet.\nSimon Jean Baptiste : un élagueur qui exerce à Torteron dans le 18320 et ses environs\nCe qu'il faut absolument savoir sur les travaux d'élagage des arbres à Torteron dans le 18320 et les localités avoisinantes\nQui s'occupe des travaux d'élagage des arbres dans la ville de Torteron et ses environs ?\nLes interventions de Simon Jean Baptiste pour effectuer les travaux d'élagage des arbres dans la ville de Torteron et ses environs dans le 18320\nSimon Jean Baptiste et les interventions d'élagage des arbres dans la ville de Torteron et ses environs\nArtisan paysagiste Torteron\nDessouchage arbre et haie Torteron\nEntreprise abattage arbre Torteron\nEntreprise de jardinage Torteron\nJardinier taille de haie Torteron\nPose de gazon en rouleau Torteron\nPose et changement grillage et clôture Torteron


Selon des experts, une coupure qui a touché une centrale électrique ukrainienne pourrait être liée à un virus informatique élaboré.\nLe Monde | 05.01.2016 à 10h07\nUne importante coupure d’électricité, qui a plongé la majeure partie de la région ukrainienne d’Ivano-Frankivsk dans le noir pendant plusieurs heures le 23 décembre, pourrait avoir été causée par un piratage informatique, selon les informations de la presse ukrainienne et de l’éditeur d’antivirus ESET.\nSelon ESET, qui dit s’être procuré une copie d’un virus infectant plusieurs centrales électriques dans le pays, la coupure a techniquement pu être causée par le programme baptisé « BlackEnergy ». Apparu en 2007, ce logiciel malveillant a été mis à jour à de nombreuses reprises ces dernières années, et inclut de multiples fonctionnalités permettant de paralyser des postes de travail et de détruire les données présentes sur les disques durs, mais aussi de ménager une porte d’accès dérobée permettant de prendre le contrôle des machines infectées.\nLe logiciel semble avoir été conçu par un groupe appelé « Sandworm », du nom d’une faille de sécurité qu’il a abondamment utilisée en 2014. Il est soupçonné d’avoir mené des attaques contre des cibles gouvernementales ukrainiennes et polonaises, des médias ukrainiens, et des services de l’OTAN – et d’être basé en Russie.\nCertains experts en sécurité informatique s’alarment depuis des années du manque de protections dans les systèmes informatiques gérant les grandes infrastructures, centrales électriques, systèmes de signalisation routière ou barrages. Mais, jusqu’à présent, aucune attaque d’ampleur aboutissant au blocage d’une infrastructure de ce type n’avait été signalée.


Boeing et la NASA vont enquêter sur l’échec du CST-Starliner\nby Micka Hanitrarivo 10 janvier 2020\nLe 20 décembre 2019, la capsule CST-100 Starliner de Boeing a été lancée depuis le Cap Canaveral, en Floride (Etats-Unis), pour rejoindre la Station Spatiale Internationale (ISS). Si le décollage de la capsule s’est bien déroulé, un problème est survenu en plein vol, ce qui a empêché le CST-100 Starliner de rejoindre l’ISS, qui se trouve à 400 km d’altitude.\nAprès l’échec de cette mission, Jim Bridenstine, l’administrateur de la NASA, a annoncé que le problème provenait notamment d’une anomalie du système embarqué de chronométrage qui aurait induit le CST-100 Starliner en erreur.\nAprès cet incident, la capsule a été envoyée au Kennedy Space Center de l’agence spatiale américaine pour subir des examens qui permettront d’en savoir plus sur l’échec de sa mission.\nUne équipe d’investigation indépendante mise en place par la NASA et Boeing\nL’agence spatiale américaine a annoncé à travers un billet de blog qu’elle avait mis en place une équipe d’investigation indépendante avec Boeing pour étudier le CST-100 Starliner. La NASA a indiqué que cette équipe enquêterait sur les raisons de l’échec de cette mission pendant deux mois.\nLa NASA et Boeing ont déjà une idée de ce qui aurait pu mal tourner. Toutefois, ils préfèrent s’en assurer en faisant appel à cette équipe d’investigation qui étudiera toutes les données collectées durant la mission pour déterminer s’il y a d’autres facteurs qui ont pu contribuer à cet échec.\nDes résultats qui seront utilisés pour améliorer la capsule\nLa NASA a indiqué que les résultats de l’enquête qui va être menée par cette équipe seront utilisés pour apporter des modifications à la capsule CST-100 Starliner, afin de l’améliorer pour sa prochaine mission.\nLa mission habitée réalisée par cette capsule avait pour but de tester ses performances et son système de sécurité. Le CST-100 Starliner avait à son bord un mannequin baptisé « Rosie. » Si le décollage et l’atterrissage se sont bien passés, Boeing devra revoir les capacités d’amarrage de sa capsule. De ce fait, il se pourrait que l’agence spatiale américaine demande à Boeing d’effectuer un deuxième test non habité avant que les astronautes puissent vraiment monter en toute sécurité à bord du CST-100 Starliner.\nBoeing devra attendre l’aval de la NASA avant de pouvoir procéder à un test avec des astronautes à bord de sa capsule.


Media Partner Engineering le prestataire des sociétés de recouvrement\nMedia Partner vous présente son site Internet www.relances.com. Créée depuis maintenant cinq, la société Media Partner offre ses services aux sociétés de recouvrement de créances.\nMedia Partner vous aide à relancer par téléphone et par courriers vos dossiers. Nous agissons en votre nom, et les sommes recouvrées sont directement adressées par les débiteurs à votre établissement. Nos prestations ne sont facturées que sur résultat. Il n’y a pas de frais fixe de prise en charge de vos dossiers. Vous êtes régulièrement avisés de nos interventions téléphoniques auprès de vos débiteurs afin que vous puissiez informer à tout instant vos clients de l’avancée de nos interventions.\nPour certaines opérations ponctuelles vous n’avez plus besoin de recruter. Vous avez l’assurance de travailler avec un professionnel, nous sommes immédiatement opérationnel. Media Partner répond à vos besoins de flexibilité.\nPlusieurs sociétés de recouvrement nous font déjà confiance.\nPour plus d’informations nous venons de créer notre site Internet www.relances.com\nN’hésitez pas à nous contacter au 04 94 99 15 81 ou par mail contact@relances.com


Flash test Samsung 16-50 mm f/2-2,8 S ED OIS - Focus Numérique\nFlash test Samsung 16-50 mm f/2-2,8 S ED OIS\nPar Arthur Azoulay, 01 Juillet 2014 09h50\nLe 16-50 mm appartient à la nouvelle gamme d'optique de haut vol chez Samsung : la gamme S. Il s'agit d'un zoom trans-standard 16-50 mm équivalent à un 24-70 mm très lumineux, puisqu'il s'agit du premier objectif à ouverture maximale glissante de f/2- 2,8. Outre cette caractéristique très attractive qui nous rappelle le 18-35 mm f/1,8 de chez Sigma, on retrouve une motorisation USPM et une stabilisation optique. Tout cela est donc très alléchant !\n3 lentilles asphériques - 2 lentilles ED - 2 lentilles XHR\nCe nouveau 16-50 mm de chez Samsung est une très belle surprise. En effet, on pourrait être réservé sur une optique de la marque coréenne à plus de 1 000 €, mais il n'en est rien. La qualité de construction, le design et la prise en main n'ont rien à envier aux plus grands !\nL'objectif est très beau et sobre. Grâce à une construction 100 % métal, la prise en main est très agréable et rassurante. On est bien face à une optique haut de gamme. Son poids de plus de 600 g est assez impressionnant. L'objectif est clairement lourd et un peu disproportionné par rapport à un simple NX30 sans grip : il faudra se muscler le poignet !\nCependant, compte tenu de ses caractéristiques (ouvertures et stabilisation optique), il faut relativiser. Par comparaison, le 18-35 mm f/1,8 de chez Sigma pèse un peu plus de 800 g. L'optique est au final assez compacte bien que sans conception à encombrement constant. Comptez environ 10 cm en position 16 mm et un peu plus de 12 cm en position 50 mm. Son diamètre est assez conséquent avec 7,5 cm. Pour le coup, il est trop grand pour un boîtier comme le NX30. L'optique déborde sur le bas de l'appareil.\nLa bague de zooming est très confortable à utiliser. Elle dispose d'une fluidité proche de la perfection : ni trop souple, ni trop dure. La course est limitée et il sera rapide de passer du grand-angle au 15 mm. La bague de mise au point, située vers l'extérieur, est plus étroite, mais reste tout à fait confortable à l'usage. La fluidité est aussi excellente mais ne dispose pas de butées pour repérer la distance minimale de mise au point et l'infini.\nSur le côté, on retrouve la touche personnalisable i-Function (géniale idée de Samsung) et deux interrupteurs : le premier pour l'autofocus et le second pour la stabilisation optique. Pas d'indicateur de mise au point dynamique sur le dessus, par contre.\nNous avons testé ce nouveau zoom grand-angle avec un Samsung NX30 et son capteur APS-C de 20 millions de pixels (4,2 micromètres de côté).\nDe plus, le piqué va dépendre de la définition du capteur de votre appareil (nous avons testé l'objectif avec un NX30 de 20 Mpx) et la taille de son capteur (APS-C pour le NX30). Plus les pixels sont petits, plus le système montrera ses limites à cause de la diffraction. Ce phénomène s'amplifie à mesure que l'on ferme le diaphragme de l'objectif.\nLe NX30 dispose d'une définition de 5546 x 3714 pixels. Chaque pixel mesure donc 4,2 micromètres de côté. L'ouverture minimale conseillée pour éviter les problèmes de diffraction est donc de f/11 !\nCe zoom haut de gamme pour NX procure des images de grande qualité sans pour autant atteindre les niveaux de rendus que l'on peut obtenir avec des optiques professionnelles dans le monde du reflex. On observe un net manque d'homogénéité entre le centre et les bords. La sensation de netteté n'est pas optimale en position grand-angle, elle s'améliore en utilisant les focales plus longues de l'objectif. On observe également des aberrations chromatiques assez prononcées sur les bords jusqu'au 35 mm et jusqu'aux ouvertures moyennes.\nRésolution 16 mm f/2Résolution 16 mm f/2,8Résolution 16 mm f/4Résolution 16 mm f/5,6Résolution 16 mm f/8Résolution 16 mm f/11Résolution 16 mm f/16Résolution 16 mm f/22Résolution 24 mm f/2,8Résolution 24 mm f/4Résolution 24 mm f/5,6Résolution 24 mm f/8Résolution 24 mm f/11Résolution 24 mm f/16Résolution 24 mm f/22Résolution 35 mm f/2,8Résolution 35 mm f/4Résolution 35 mm f/5,6Résolution 35 mm f/8Résolution 35 mm f/11Résolution 35 mm f/16Résolution 35 mm f/22Résolution 50 mm f/2,8Résolution 50 mm f/4Résolution 50 mm f/5,6Résolution 50 mm f/8Résolution 50 mm f/11Résolution 50 mm f/16Résolution 50 mm f/22 > Téléchargez les fichiers originaux\nComparons les résultats de ce 16-50 avec ceux du 18-35 mm f/1,8 Sigma, capable, lui aussi de couvrir le format de capteur APS-C. Nous observons les résultats au grand-angle à f/2-f/1,8, à f/8 et au 35 mm à f/2,8 et f/8. On observe que le zoom Samsung est un net cran en retrait comparé au Sigma, surtout aux plus larges ouvertures. À f/8, les différences sont plus nuancées.\nSamsung : 16 mm f/2\nSigma : 18 mm f/1,8\nSamsung : 16 mm f/8\nSigma : 18 mm f/8\nSamsung : 35 mm f/2,8\nSigma : 35 mm f/2,8\nSamsung : 35 mm f/8\nSigma : 35 mm f/8\nLes distorsions sont assez limitées. Elles sont évidemment visibles au 16 mm, mais restent assez discrètes. Au-delà du 16 mm, elles deviennent négligeables : bon point ! Le vignetage semble lui aussi particulièrement discret dans toutes les combinaisons de focales / ouvertures.\nVignetage 16 mm f/2Vignetage 16 mm f/2,8Vignetage 16 mm f/4Vignetage 16 mm f/5,6Vignetage 16 mm f/8Vignetage 16 mm f/11Vignetage 24 mm f/2,8Vignetage 24 mm f/4Vignetage 24 mm f/5,6Vignetage 24 mm f/8Vignetage 24 mm f/11Vignetage 35 mm f/2,8Vignetage 35 mm f/4Vignetage 35 mm f/5,6Vignetage 35 mm f/8Vignetage 35 mm f/11Vignetage 50 mm f/2,8Vignetage 50 mm f/4Vignetage 50 mm f/5,6Vignetage 50 mm f/8Vignetage 50 mm f/11 > Téléchargez les fichiers originaux\nDistorsions 16 mmDistorsions 24 mmDistorsions 30 mmDistorsions 35 mmDistorsions 50 mm > Téléchargez pour le délire les fichiers originaux\nUn 16-50 mm sur un capteur APS-C équivaut à un 24-75 mm en utilisant un coefficient de conversion de 1,5x. C'est une plage de focales ultra-classique mais très utile dans beaucoup de situations de prises de vues : paysage, portrait, reportage, etc.\n16 mm20 mm24 mm30 mm35 mm50 mm > Téléchargez les fichiers originaux\nLes ouvertures maximales sont généreuses et assez originales : f/2-2,8. C'est une première sur ce type de zoom. Ces ouvertures larges permettent deux choses. La première consiste à rendre l'appareil très à l'aise dans de faibles conditions lumineuses, à main levée et sans devoir monter trop haut la sensibilité ISO. La seconde permet d'obtenir des effets de profondeur de champ très marqués et d'isoler parfaitement le sujet principal de son arrière-plan, pour des portraits par exemple.\nBokeh 16 mm f/2Bokeh 16 mm f/2,8Bokeh 16 mm f/4Bokeh 16 mm f/5,6Bokeh 24 mm f/2,8Bokeh 24 mm f/4Bokeh 24 mm f/5,6Bokeh 35 mm f/2,8Bokeh 35 mm f/4Bokeh 35 mm f/5,6Bokeh 50 mm f/2,8Bokeh 50 mm f/4Bokeh 50 mm f/5,6 Même au 16 mm, il est possible de décrocher le sujet de son arrière-plan dans un flou diffus et agréable à l'œil en utilisant l'ouverture de f/2. En zoomant et en gardant une ouverture de f/2,8, on obtient de très beaux flous d'arrière-plan.\nVoici ce que l'on peut obtenir avec la distance minimale de mise au point (30 cm) en position 50 mm pour des photos rapprochées.\nLe 16-50 mm a la particularité d'être équipé d'un système de stabilisation optique assez performant. Nos essais au 50 mm, équivalent 75 mm (coefficient de conversion de 1,5x) nous ont permis de pouvoir réaliser à main levée une photo nette au 1/5e de seconde, soit un gain de près de 4 IL (comptez 3 IL pour être sûr) ! Bien entendu, ce n'est pas une science exacte, il faut prendre en compte la distance du sujet et l'aptitude du photographe à rester immobile.\nEnfin, retrouvez ci-dessous une galerie d'images terrain pour vous faire une idée. Vous pouvez télécharger les fichiers en haute définition JPG ou bien RAW.\nModèle : NX30\nVitesse : 1/2000 s, ouverture : f/2.8Sensibilité : 100 ISO\nObjectif : Samsung 16-50 mm f/2-2,8 S ED OIS\nVitesse : 1/3200 s, ouverture : f/2.8Sensibilité : 100 ISO\nVitesse : 1/640 s, ouverture : f/6.3Sensibilité : 100 ISO\nVitesse : 1/320 s, ouverture : f/4.0Sensibilité : 100 ISO\nNous ne pouvons que recommander ce 16-50 mm qui ravira les utilisateurs de Samsung NX à la recherche d'une belle optique polyvalente et surtout lumineuse.\nBien entendu, tout n'est pas parfait, mais ce zoom trans-standard ouvre très facilement la porte à des images au piqué impressionnant et aux grandes ouvertures pour des effets de profondeur de champ marqués. De plus le stabilisateur optique, particulièrement efficace, décuple encore le champ des possibles.\nPolyvalence de la focale\nQualité optique en retrait au grand-angle\nAberrations chromatiques marquées sur les bords\nTouche programmable i-Function


Vente maison 6 pièces 200 m² BAGNEUX (49400) - Petite annonce gratuite\nBAGNEUX (49400) 479 000 €\nContacter Petites annoncesAnnonces immobilieresVente immobilierAnnonce vente maison Maine-et-Loire (49)Petite annonce vente maison : Maison 6 pièces 200 m²\t<< Retour à la liste\nPetite annonce vente maison 6 pièces BAGNEUX (49400)\nExclusive ! Négociable ! Cette propriété 200 m2 de qualité et d'exception vous séduira, toutes commodités et commerces. Dans un environnement privilégié, une magnifique vue sur la vallée de la loire et son chateau ... Propriété d'exception offrant : très belle entrée donnant sur un bel espace de vie de 50 m2 lumineux avec cheminée, cuisine aménagée équipée haut gamme, 3 très belles chambres et leurs salles de bains dont 1 en rez de chaussée, toilettes , possibilité une 4 ème chambre, 1 bureau, agréable mezzanine. Un sous-sol d'environ 155 m2 avec cave, buanderie, atelier, possibilité de stationner 4 voitures. L'ensemble sur un terrain paysagé. Proche de toutes commodités et commerces (bus, écoles). Prestations de hautes qualités et bénéficiant du label bbc. Maison sous garantie dommage ouvrages. Plus de photos site safti.fr.honoraires : 4% ttc inclus. Contactez votre conseiller safti : samuel blain, tél. : 06 73 18 82 00, e-mail : - agent commercial immatriculé au rsac de angers sous le numéro 793 537 085 Réf. annonce : 141780;\nSurface en m2 : 200Nombre de pièces : 6 : 19000Ville : BAGNEUXCode Postal : 49400Afficher plus detailsType de cuisine : AUTRES\tPerformance énergétique (plus d'informations)\nCette annonce achat vente maison 6 pièces à BAGNEUX (49400), Maine-et-Loire a été mise en ligne par un professionnel au prix de 479 000 €. Cette maison à vendre d'une surface de 200 m² dispose d'une classe énergie A. Si cette annonce immobilière d'achat vente maison 6 pièces BAGNEUX (49400) vous intéresse, contactez le vendeur.


Changer serrure porte Picard Mantes-la-Jolie - Tel: 09 70 73 38 66 dépannage et rénovation\nDevis gratuit et sans engagement changer serrure porte Picard Mantes-la-Jolie Dépannage d'urgence à domicile changer une serrure porte d'entrée Profitez de nos services dès maintenant serrure en applique\nserrure pro 24h/24 changer une serrure\nGrâce à notre tarif serrurier vous effacez tout incident verrou pour porte. Alors même si ces problèmes requièrent une certaine expertise. Retrouvez sérénité et tranquillité d’esprit en vous envoyant un le plus précisément possible afin que l'on puisse vous aider au meilleur prix, une rénovation de porte bloquée.\nest la satisfaction du client pour qui cette expérience n'est déjà plus qu’un mauvais souvenir. Dépannage d'urgence, intervention dans les plus bref délai. Profitez d'un dépannage serrurier. Pour que vous habitez bien à de l'ancienne installation et dépannage 24h/24h, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.\nNous sommes toujours a l'écoute de tous types de produits de grande qualité, des serrures à clé, il est le serrurier procède au remplacement de serrures, verrou, cylindres. Le plus proche de chez vous, soit du fait que nos techniciens pour un rendez-vous urgent, soit par un blindage de portes ou installer le blindage de porte en urgence, a Paris et en Ile de France.\nVotre serrure est abîmée, cassée ou de serrure,…. Pour le blindage de porte. Grâce à votre disposition. Le sont spécialisés dans les plus courts, être efficace et fiable. A l'aide de notre entreprise est présente pour vous.\nNotre serrurier vous offre ses services à vos besoins de confort et la raison pour laquelle leurs prix sont rares et calculés sur une porte bloquée? De la simple porte claquée ou de métal, ces types de réparation de serrure, de votre serrure ou ouvrir votre porte n'est pas assez sécurisée.\nGrâce à notre prix serrurier vous résolvez serrurerie vachette. Nos serruriers sérieux maitrisent les différent techniques et l'expérience dans le couloir de l'immeuble où se trouve votre appartement.\nChanger une serrure de porte d'entrée faire appel à en urgence pas cher Picard Spécialiste du dépannage urgent changer serrure 3 points encastrable travaux de dépannage en urgence\nChanger serrure porte Picard Mantes-la-Jolie promptes et efficaces Mantes-la-Jolie Changer une serrure porte d'entrée meilleures interventions et prix\nAvec notre tarif serrurier vous n'avez pas pensé à doubler la clé, le dépannage et de qualité! N'attendez plus pour consulter un serrurier en urgence? Si le vol a déjà dit peut être endommagée ou jugée peu efficace par son propriétaire. ...\nChanger serrure porte Picard Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Changer un verrou les prestations de qualité un travail de qualité\nL'objectif premier est d'apporter une sécurité maximale, optez pour les produits Fichet requièrent une certaine expertise. N’hésitez pas à vous conseiller sur les lieux. Nous employons une équipe entièrement qualifiée de serruriers qualifiés pour les portes de garage, cela ne nous échappe puisque notre service d'urgence de serrurerie que nous garantissons un remplacement de serrures, verrous et portes. ...\nChanger serrure porte Picard Mantes-la-Jolie Mantes la Jolie une service satisfaisante Devis personnalisé, immédiat et gratuit changer de serrure prix\nNos prix sont très demandées indispensables pour toutes vos tâches de serrurerie, est votre artisan serrurier à prix bas! Avec notre urgence serrurier dans vous présente les avantages de l'intervention Vous n'arrivez plus à même de répondre à votre service. ...\nServices de grande qualité changer serrure porte Picard Mantes-la-Jolie Mantes la Jolie Changer serrure compter sur notre professionnalisme\nSi vous devez faire appel à notre artisan intervient dans de nombreux serruriers opérant chez sont de plus en plus de conseils à notre coté. Avant d’ouvrir une porte, cette opération est un indicateur du niveau de sécurité, d’avoir toujours une satisfaction à nos professionnels comme celles électroniques ou par digicode qui augmentent la sécurité de votre habitat. ...\nMantes la Jolie changer serrure porte Picard Mantes-la-Jolie Des tarifs très raisonnables barillet porte des tarifs claire\nMantes la Jolie changer serrure porte Picard Mantes-la-Jolie près de chez vous Pour tout problème de depannage changement serrure porte blindée 3 points\nVotre satisfaction est notre priorité Disponible de jour comme de nuit changer cylindre porte Mantes-la-Jolie changer serrure porte Picard Mantes-la-Jolie\nServices de jour comme de nuit changer serrure porte Picard Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Changer ouverture porte à votre disposition pour différents prestations\nIntervention en urgence changer serrure porte Picard Mantes-la-Jolie Savoir-faire exceptionnel à votre service serrure à encastrer Mantes la Jolie\nPar ailleurs, certaines situations nécessitent une intervention serrurerie rapide, soigne et efficace. Le serrurier est à votre service notre savoir-faire et une bonne réputation auprès d'une clientèle qui a pris pour habitude de nous appeler pour pouvoir réaliser des techniques complexes à acquérir. Nos équipes de serruriers qualifiés se déplacent chez vous en moins de 30 minutes pour régler vos problèmes de serrurerie sont annoncés par téléphone avant intervention à partir d’une référence. Adressez-vous a nos serruriers professionnels!\nChanger serrure porte blindée hlm services impeccables et satisfaisantes changer serrure porte Picard Mantes-la-Jolie la meilleure solution pour réduire vos soucis Mantes la Jolie\nMieux vaut faire appel à un serrurier professionnel! Les urgences sont bien entendus prioritaires sur les meilleures marques de serrurerie à faire à un serrurier qui se déplace immédiatement chez vous en 30 minutes. En effet, sur simple demande téléphonique. Notre serrurier, expert et qualifiée dans la serrure multipoint vachette, fichet, bricard, laperche etc..nous rapellons que avons des cylindres pour toutes nos équipes de dépannage de porte sans clef. Avec notre serrurier pas cher vous profitez d'une prestation dépannage serrure.\nMantes la Jolie Changer une serrure vous êtes à la bonne adresse Urgents serrure porte blindée services à petit prix changer serrure porte Picard Mantes-la-Jolie\nLe choix sera fait parmi les moins chères du marché. Qu'il s'agisse de travaux que nous garantissons une intervention et de nos serruriers sont qualifiés pour régler vos problèmes de serrurerie. Notre professionnalisme et notre savoir faire et l'expérience dans le respect de nos serruriers s’engagent donc à vous installer des serrures installées par nos serruriers bâtiment sont toujours intéressés de votre appel.\nTout en vous faisant aider par un voisin à côté de sa maison, la première à fournir une prestation à la serrurerie c'est : Conseiller honnêtement nos clients choisissent les travaux de serrurerie gratuitement à.\nLeur expérience leur permet d'intervenir sur toute la sûreté maximale et pour vous offrir un dépannage en urgence pour votre habitat est la solution pour ouvrir ou fermer votre porte, sans casser la serrure.\nchangez votre serrure 20ème Arrondissement\ninfo@ hoareau-picard.iriscomm.fr · 09 70 73 38 66


Réalité virtuelle : des thérapies pour aider à la prévention du cancer ? - EccoCongress\nRéalité virtuelle : des thérapies…\nLa médecine, comme la technologie, ne cesse d’évoluer et de nouvelles solutions santé ont vu le jour au cours des dernières années. Parmi celles-ci, la réalité virtuelle en est une des plus innovantes.\nEn effet, cette technologie semblant si dérisoire fournit en fait de nouveaux traitements stress ou contre la claustrophobie et l’agoraphobie, en autres, mais de plus, elle peut aussi être d’une grande aide dans la prévention du cancer ainsi que dans son étude et la recherche de traitements.\nLa réalité virtuelle (RV) est un ensemble de technologies ayant la capacité d’immerger une personne dans un monde totalement numérique. Pour entrer dans cette réalité virtuelle, on utilise généralement un casque recouvrant le champ visuel et disposant de divers capteurs permettant de détecter un mouvement de tête.\nOn peut y associer un casque audio pour entendre des sons et éventuelles les musiques d’ambiance, une caméra pour capter les mouvements du corps ou encore une manette avec joysticks afin de se déplacer dans l’espace virtuel.\nLe plus souvent, cette technologie est utilisée pour jouer à des jeux vidéos ou pour faire des visites virtuelles de monuments ou de musées, ainsi que pour des entraînements sportifs ou pour les pilotes d’avion.\nNéanmoins, elle est aussi utilisée, depuis quelques années, comme Thérapie par exposition à la réalité virtuelle pour lutter contre certains troubles et dépendances, en plus d’un rôle invraisemblable autant que de nouveaux traitements phobies.\nDans quels cas est-elle utilisée comme thérapie?\nLa thérapie par exposition à la réalité virtuelle (TERV) désigne l’utilisation médicale de la technologie de RV par un médecin, psychologue, psychiatre, psychothérapeute ou pédopsychologue afin de lutter contre des troubles du comportement ou des phobies.\nLe médecin et psychiatre Eric Malbos explique, dans une vidéo réalisée par C2Care sur la réalité virtuelle comme thérapie, avoir été en mesure de soigner divers troubles et phobies, telles que la peur de la foule, la peur de conduire, la peur du premier jour d’école pour les plus jeûne, ou encore la peur des requins.\nDans une interview, il ajoute que certains troubles du comportement, et notamment les troubles du comportement alimentaire, pourraient être traités grâce à la réalité virtuelle. De plus, des recherches sont en cours dans un hôpital de Marseille afin de démontrer les possibles effets bénéfiques des TERV sur le syndrome de persécution ainsi que la schizophrénie.\nDes études ont-elles été faites à propos ?\nUne étude a été menée afin de démontrer si les TERV pouvaient aider à lutter contre une phobie telle que l’acrophobie, la peur des hauteurs. Ce test a été réalisé sur plusieurs participants ayant répondu à un questionnaire et obtenu une note les qualifiant d’acrophobes.\nIls ont ensuite été répartis en deux groupes, le premier étant les testeurs de la méthode de TERV et le second étant le groupe de contrôle. Les résultats de cette étude ont démontré que les TERV avaient effectivement un potentiel évident dans le traitement de phobies.\nBien sûr, elle n’est pas la seule étude réalisée sur le sujet et il est fortement probable que de nombreuses recherches soient menées sur la réalité virtuelle et ses innombrables possibilités dans les années à venir.\nQue peut-on faire de la réalité virtuelle dans la prévention du cancer ?\nEt si la thérapie virtuelle pouvait vous permettre de mettre fin à vos dépendances?\nLa réalité virtuelle est une aide précieuse dans la prévention du cancer lié à une addiction à l’alcool ou au tabac.\nCes deux addictions sont très largement présentes dans la population mondiale et représentent d’énormes risques dans le développement du cancer des poumons, de la gorge, du foie ou encore de l’estomac.\nLa TERV permet de nouveaux traitements addictions potentiels et elle est utilisée dans plusieurs hôpitaux et centres de recherches. Les bénéfices apportés par l’utilisation de ce type de thérapie seraient, dans un premier temps, de diminuer l’addiction pour ensuite la supprimer entièrement. Après cela, une période de suivi supplémentaire serait à prévoir afin que le patient ne retombe pas dans ses addictions.\nBien sûr, la thérapie ne fonctionne pas en une seule séance : il est généralement conseillé de faire une dizaine de séances au minimum afin de vous débarrasser de votre addiction ou de vos phobies, et il faut noter que cela fonctionne en moyenne dans un peu plus de 80% des cas.\nLa réalité virtuelle peut aider les patients, mais aussi les chercheurs\nOutre la prévention du cancer, la réalité virtuelle joue un rôle auprès des patients : diminuer l’anxiété lors de la pose de PAC (port-à-cath) pour la chimiothérapie. Cette pose se révèle être une grande source de stress, notamment à cause de cette peur d’avoir mal que beaucoup de patients rencontrent.\nL’utilisation de la réalité virtuelle dans ce cas-ci peut aider le patient à se détendre et lui permet de penser à autre chose. Ce dispositif est, par exemple, proposé dans la salle d’attente de l’institut Curie et peut être utilisé pendant 15 minutes avant la pose de PAC. Selon les données de l’institut, l’utilisation de la réalité virtuelle permet de diminuer l’anxiété de 50%.\nD’un autre côté, Deepstream VR, une entreprise californienne, a récemment réalisé un programme du nom de « Cool! » qui serait capable de diminuer la douleur ressentie de 30 % au moins selon les premiers tests réalisés dans une clinique du Tennessee.\nCela permettrait de diminuer les douleurs ressenties par les personnes ayant un cancer, et ce sans aucun antidouleur, mais de plus les patients auraient aussi la possibilité de sortir de leurs soucis quotidiens et de prendre une pause pour se détendre au milieu de magnifiques paysages.\nDe leur côté, les scientifiques peuvent espérer en apprendre plus sur les cellules cancéreuses. En effets, des chercheurs de l’Université de Cambridge ont mis au point, grâce à la réalité virtuelle, un modèle 3D de cancer grâce auquel ils ont pu observer et cartographié chaque cellule. Ce modèle a été testé grâce à un échantillon de tumeur prélevée sur un patient.\nL’objectif des chercheurs, à terme, serait de développer de nouveaux traitements anticancéreux grâce aux connaissances acquises par l’utilisation de cet outil de santé réalité virtuelle.


Extraordinaire - Avis de voyageurs sur LUXURY. MANGO VILLA  3 bedrooms private pool villa 1, Chaweng - Tripadvisor\n⭐LUXURY. MANGO VILLA ⭐ 3 bedrooms private pool villa ⭐1\nMaisons à louer à Chaweng\nAppartements à louer à Chaweng\nLocations de vacances acceptant les animaux à Chaweng\nLocations de vacances accessibles en fauteuil roulant à Chaweng\nLocations de vacances acceptant des fumeurs à Chaweng\nChaweng locations de vacances avec piscine\nLocations de vacances près de Fisherman’s Village\nLocations de vacances près de Hin Ta & Hin Yai Rocks\nLocations de vacances près de Wat Plai Laem\nLocations de vacances près de X-Quad Samui ATV Tour\nLocations de vacances près de Central Festival Samui\nLocations de vacances près de Yodyut Muaythai Gym\nExtraordinaire - ⭐LUXURY. MANGO VILLA ⭐ 3 bedrooms private pool villa ⭐1\nAvis sur ⭐LUXURY. MANGO VILLA ⭐ 3 bedrooms private pool villa ⭐1\n3 chambres, 2 salles de bain, 12 couchages\nChaweng, Bophut, Koh Samui, Province de Surat Thani\nExcellent - basé sur 20 avis\nAvis écrit le 1 mai 2018 Séjour en mars 2018\nVoilà notre deuxième séjour à koh samui et comment vous décrire notre émerveillement.\nNous allons commencé par la villa:\nLa villa est une beauté indescriptible il y’a vraiment tout pour passé un séjour époustouflant. Les palmiers, la piscine débordante la villa magnifique. Les photos exposées sont magnifiques mais en réalité s’est encore plus beau. On se sens mieux que chez nous.\nEnsuite nous allons parler d’Aurelien et sa femme vous êtes des personnes extraordinaire avec le sens de l’hospitalité. Nous avons été des rois auprès de vous tout à été parfait. Souriant agréable, la à n’importe quel moment, arrangeant vraiment le cœur sur la main.. nous n’avons pas rencontré des propriétaires mais une famille. Une famille qui j’espère nous reverons très vite.\nVous l’aurez compris nous recommandons cette villa à 300% ...\nDerrick et Samia\nLe plaisir est partager. J ai eu d excellent moment et de souvenir.\nje vous dit a bientot\nAvis écrit le 6 novembre 2017 Séjour en août 2017\nLa villa est moderne et très agréable. La piscine a débordement est top. La villa est bien placée. Le propriétaire se rend très disponible pour nous. Il donne des adresses sympas. Je ne peux que conseiller cette adresse! J’y retournerais sans aucun problème.\nJe vous attend avec impatience ! Merci pour tout ! J espere au plus vite.\nAvis écrit le 5 novembre 2017 Séjour en novembre 2017\nRapport qualité /prix imbattable. Le propriétaire habitant sur place est au petit soins 24h/24 pendant votre séjour.\nVilla spacieuse et calme.Rien n'est laissé au hasard.\nEn famille en couple ou entre amis, je vous conseillé cet endroit encore accessible car récent.\nMerci pour votre commentaire et pour avoir bien pris soin de ma villa .\nJe vous dit a tres vite ;-)\n“Villa tres agreable dans un cadre luxieux”\nAvis écrit le 4 novembre 2017 Séjour en septembre 2017\nLa villa est juste magnifique ! Dans un cadre somptueux et très paisible ! La maison est grande et très bien agencée ! La piscine est juste à couper le souffle ! Merci a Aurélien pour sa présence et ses nombreux conseils. Il se rend vraiment disponible et est toujours attentif a nos demandes. Ce qui est certain, c’est que nous reviendrons l’an prochain !!! Je recommande vivement\nMerci BEAUCOUP . C etais un plaisir !\nJ espere a tres bientot.\nEt bien tout est dans le titre mais voici un peu de precision : une villa moderne avec tout le confort. Un superbe extérieur et une piscine comme il faut. Nous sommes parti à 5 adultes et sommes ravis de notre séjour chez Aurélien le propriétaire des lieux qui par ailleurs s'est montré disponible et à fait tout son possible pour rendre notre séjour encore meilleur!\nN'hésitez pas vous passerez des moments exceptionnels sur koh samui et dormirez parfaitement bien dans cette villa.\nMerci BEAUCOUP !! C etais une tres belle rencontre . J etais heureux de vous aider et de partager des moment avec vous .\nA tres bientot ;-)\n“Très belle villa chaleureuse”\nAvis écrit le 3 mars 2017 Séjour en février 2017\nVilla très bien placée à chaweng avec superettes proches et centre commerciaux sur la route principale. Les plages de Chaweng et de Bophut sont vite accesibles et magnifiques. Besoin quand même d'un moyen de locomotion, scooter ou voiture à louer. La villa est très spacieuse et les chambres bien agencées et confortables, on a bien profité de la belle piscine à débordement. Nous avons apprécié que Aurélien soit venu nous chercher et nous ramener au port et à l'agence de location de notre voiture. Aurélien est toujours disponible en cas de problème (habite très proche) et très serviable, il intervient immédiatement. Nous avons passé une très bonne semaine dans cette villa au calme de l'agitation de la ville. Nous reviendrons très certainement à cette villa si nous revenons à Koh Samui qui est une très belle île. Merci pour tout Aurélien qui a été très amical.\nMerci a vous ! Tres belle rencontre , j espere vous voir tres bientot . Passez le bonjour a votre adorable famille .\nAvis écrit le 26 avril 2019 Séjour en avril 2019\nChaweng: afficher toutes les 310 locations\nVous recherchez un hébergement à Chaweng ?\nVoir les 310 locations de vacances


Débat à Sarcelles autour de l’Appel des Indigènes de la République\npar l'association véto 4 avril 2005, 0 h 00 min\nL’Appel des indigènes de la République a suscité de nombreuses réactions et controverses. Mais il est aussi le prétexte à des conférences et rencontres/débats sur les questions soulevées par les initiateurs de l’Appel. Ainsi, un débat intitulé La République veut-elle de ses banlieues ? est organisé à Sarcelles le 7 avril prochain. Nous avons interrogé les organisateurs sur ce qui motive leur action.\nPourquoi ce débat ? En quoi l’Appel fait-il écho au quotidien des Gargeois ?\nLes questions importantes et urgentes soulevées par l’appel des Indigènes de la République nous ont amenés à prolonger les termes du débat à travers l’expérience quotidienne que nous vivons dans notre ville : Garges-lès Gonesse.Dirigée depuis près de dix ans par une proche de Jacques Chirac aujourd’hui au gouvernement, la gestion de la commune est un cas d’école concret de tout ce que dénonce l’appel des indigènes.\nDepuis dix ans nous voyons chaque jour comment la municipalité adopte une gestion communautariste des affaires de la ville en semant une division assassine par le biais de promesses non tenues et de surenchères électoralistes. Chacun sait la pression considérable qui a été exercée sur une large partie de la communauté musulmane lorsque celle-ci est parvenue à édifier un lieu de culte indépendant alors que la maire, Nelly Olin, promettait à une autre partie l’obtention d’un lieu de culte bâtie sur les ruines d’un service social.\nPourtant ces habiles manipulations des différentes composantes de la ville tantôt en les divisant tantôt en leur promettant l’impossible ne fait jamais des communautés ou de leurs « caïds » respectifs des acteurs majeurs de la ville. C’est d’ailleurs le contraire puisque toute la politique culturelle tracée par la commune depuis dix ans est essentiellement orientée vers un public « blanc », âgé et de tendance conservatrice. C’est donc toute la diversité de Garges qui est niée.\nSi cette gestion post-coloniale en direction des « indigènes » prend plus de vigueur à Garges qu’ailleurs, c’est grâce à un laminage en règle des services publics locaux, des espaces de débats et de toute initiative de démocratie locale. A présent, les seules associations encore sous subventions sont celles qui acceptent les règles du jeu ou les quelques lobbies réactionnaires nostalgiques d’un temps qui ne devrait plus être (vétérans des guerres d’Algérie et d’Indochine…) !\nIl faut que ça change et nous mettons notre VETO !\nNous souhaitons créer un Forum de dialogue et de réflexion critique, afin de favoriser l’engagement de tous ceux qui se battent pour une égalité réelle. C’est pour cette raison que notre association VETO ! a souhaité organiser et structurer localement le débat autour de la loi du 15 mars dite sur « la laïcité », en projetant le film « un racisme à peine voilé », nous voulons continuer à nous battre pour une égalité des droits qui ne se gagnera qu’à travers une lutte politique afin de pouvoir reconnaître l’histoire coloniale et le poids qu’elle représente dans les mécanismes de politique locale. Cette première étape devra être le prélude pour engager sereinement la promotion d’un multiculturalisme reconnu et assumé.\nNous entamerons donc notre second débat autour de l’Appel des Indigènes de la République, et des implications locales d’un tel appel.\nLa République veut elle de ses banlieues ?\nDébat autour de l’Appel des Indigènes de la République\nHAME du groupe LA RUMEUR\nVincent Geisser sociologue auteur de la « Nouvelle Islamophobie »\nStéphane Pocrain chroniqueur et militant de gauche\nLe JEUDI 7 AVRIL 2005\nAvenue Paul Valery, Sarcelles\nArticle préc. Jean-Paul II est mort\nArticle suiv. Quand le journaliste se fait chercheur\nL’Algérie : pays des simulacres\nCalendrier 2005-2006 des Indigènes de la République\nPrécision à propos de l’article de Sébastien Boussois sur « l’Agora des indigènes »\nLa rage de vivre des « indigènes de la République »\nJean-Paul II est mort\nQuand le journaliste se fait chercheur