REFRIGERATION PLANT - ALPINOV X\nWIPO Patent Application WO/2019/020940\nThe invention relates to a refrigeration plant (5) comprising: a first chamber (10) containing water in the liquid state (14) at a temperature below or equal to the temperature of the triple point of water or less than 10°C above the temperature of the triple point of water and water in the gaseous state (11) at a first pressure equal to the saturation vapour pressure of water in equilibrium with the pressure of the water in the liquid state (14); a second chamber (30) at a second pressure strictly greater than the first pressure by at least a factor of two; a compression device (32) connecting the first chamber to the second chamber; a condensation device (34) suitable for condensing water in the gaseous state in the second chamber into water in the liquid state; and a device (24) for extracting cold power in the first chamber.\nVINARD, Thomas (112 Cours Berriat, GRENOBLE, 38000, FR)\nBUR, Sébastien (1670 Route du Mas, LANS EN VERCORS, 38250, FR)\nGIRARD, Jérôme (21 Rue Marx Dormoy, GRENOBLE, 38000, FR)\nALPINOV X (112 Cours Berriat, GRENOBLE, 38000, FR)\nF25C3/04; F25B23/00; F25C1/16; F25D31/00\nCABINET BEAUMONT (4 Place Robert Schuman, B.P. 1529, GRENOBLE CEDEX 1, 38025, FR)\n1. Installation frigorifique (5 ; 70) comprenant : une première enceinte (10) contenant de l'eau à l'état liquide (14) à une température inférieure ou égale à la température du point triple de l'eau ou supérieure à la température du point triple de l'eau de moins de 10 °C, et de l'eau à l'état gazeux (11) à une première pression égale, à 10 % près, à la pression de vapeur saturante de l'eau en équilibre avec la pression de l'eau à l'état liquide (14) dans la première enceinte ;\nune deuxième enceinte (30) à une deuxième pression supérieure strictement à la première pression d'au moins un facteur deux ;\nun dispositif de compression (32) reliant la première enceinte à la deuxième enceinte adapté à fournir un taux de compression supérieur à deux ;\nun dispositif de condensation (34) logé en partie dans la deuxième enceinte et adapté à condenser l'eau à l'état gazeux dans la deuxième enceinte en eau à l'état liquide ; et\nun dispositif (24) d'extraction de puissance froide dans la première enceinte.\n2. Installation frigorifique selon la revendication 1, comprenant un dispositif de chauffage (22) de l'eau à l'état gazeux dans la première enceinte (10) destinée à alimenter le dispositif de compression (32) .\n3. Installation frigorifique selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle la première enceinte (10) contient en outre de l'eau à l'état solide (15) à une température inférieure ou égale à la température du point triple de l'eau.\n4. Installation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle l'eau circule en circuit fermé dans 1 ' installation .\n5. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle le dispositif de condensation (34) comprend un premier échangeur de chaleur à l'extérieur de la deuxième enceinte (30) et des moyens (36) de mise en circulation d'un premier fluide caloporteur au travers du premier échangeur de chaleur.\n6. Installation frigorifique selon la revendication 5, dans laquelle le premier fluide caloporteur est l'air ambiant ou de l'eau d'un cours d'eau, d'une étendue d'eau et/ou d'une nappe d'eau.\n7. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle la deuxième pression dans la deuxième enceinte (30) est inférieure ou égale à 10000 Pa.\n8. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans laquelle le dispositif (24) d'extraction de puissance froide comprend un circuit hydraulique dans lequel circule une partie ou la totalité de l'eau à l'état liquide présente dans la première enceinte (10), le circuit hydraulique comprenant un deuxième échangeur de chaleur (68) situé à l'extérieur de la première enceinte.\n9. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans laquelle le dispositif (24) d'extraction de puissance froide comprend un circuit hydraulique fermé dans lequel circule un deuxième fluide caloporteur, le circuit hydraulique comprenant un deuxième échangeur de chaleur (68) situé à l'extérieur de la première enceinte et un troisième échangeur de chaleur (66) disposé dans la première enceinte (10) .\n10. Installation frigorifique selon la revendication 8 ou 9, comprenant une troisième enceinte (80) dans laquelle est situé le deuxième échangeur de chaleur (68) et contenant de l'eau à l'état solide (84).\n11. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, dans laquelle le dispositif de chauffage\n(22) comprend une source d'un rayonnement micro-onde et/ou une source d'un rayonnement infrarouge.\n12. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, dans laquelle le dispositif de chauffage (22) est adapté à chauffer d'au moins 2 °C l'eau à l'état gazeux dans la première enceinte (10) destinée à alimenter le dispositif de compression (32) .\n13. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, dans laquelle le dispositif de compression (32) comprend au moins un compresseur de type turbomachine .\n14. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, dans laquelle le dispositif de compression (32) comprend une succession d'étages, chaque étage comprenant un rotor et un stator.\n15. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, dans laquelle le dispositif de compression (32) est un compresseur de Tesla.\n16. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, dans laquelle le dispositif de compression (32) comprend un premier étage de compresseur (130) à taux de compression fixe et un deuxième étage de compresseur (132) à taux de compression commandable.\n17. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, comprenant, en outre, dans la première enceinte, un dispositif de protection (20) du dispositif de compression (32) contre l'admission de particules à l'état solide et/ou liquide.\n18. Installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, comprenant une conduite (18) d'apport d'eau à l'état liquide (14) dans la première enceinte (10).\n19. Installation selon l'une quelconque des revendications 1 à 18, dans laquelle le dispositif de condensation (34) comprend au moins une buse (94) de projection de gouttelettes (96) d'eau à l'état liquide dans la deuxième enceinte (30).\n20. Installation selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, comprenant, en outre, un système (42) de régulation de la différence de pression entre la deuxième enceinte (30) et la première enceinte (10) .\n21. Installation selon la revendication 20, dans laquelle le système de régulation (42) comprend une turbine (110) de détente configurée pour détendre de l'eau à l'état gazeux depuis la deuxième enceinte (30) et refouler un mélange contenant de l'eau à l'état gazeux et de l'eau à l'état liquide dans la première enceinte (10) .\n22. Installation selon la revendication 21, dans laquelle la première enceinte (10) comprend au moins un réservoir (12 ; 121 à 12j^) d'eau à l'état liquide et dans laquelle ledit mélange est refoulé dans l'eau à l'état liquide contenue dans ledit réservoir.\n23. Système de climatisation, destiné aux installations industrielles, comprenant une installation frigorifique selon l'une quelconque des revendications 1 à 22.\n24. Système de production de neige artificielle comprenant une installation frigorifique (5) selon l'une quelconque des revendications 1 à 22.\n25. Procédé de production de froid comprenant les étapes suivantes :\namener dans une première enceinte (10) de l'eau à l'état liquide (14) à une température inférieure ou égale à la température du point triple de l'eau ou supérieure à la température du point triple de l'eau de moins de 10 °C, et former de l'eau à l'état gazeux à une première pression égale, à 10 % près, à la pression de vapeur saturante de l'eau en équilibre avec la pression de l'eau à l'état liquide dans la première enceinte ;\ncomprimer de l'eau à l'état gazeux de la première enceinte vers une deuxième enceinte à une deuxième pression supérieure strictement à la première pression d'au moins un facteur deux ;\ncondenser l'eau à l'état gazeux dans la deuxième enceinte en eau à l'état liquide ; et\nextraire de la puissance froide dans la première enceinte .\n26. Procédé selon la revendication 25, comprenant en outre l'étape de chauffage de l'eau à l'état gazeux dans la première enceinte destinée à être comprimée.\nLa présente demande de brevet revendique la priorité de la demande de brevet français FR17/57207 qui sera considérée comme faisant partie intégrante de la présente description.\nLa présente demande concerne une installation frigorifique .\nUne installation frigorifique peut être utilisée dans de nombreuses applications différentes.\nUn exemple d'utilisation d'une installation frigorifique concerne un système de climatisation, notamment dans le cadre d'un réseau de froid urbain ou pour un centre de données.\nUn autre exemple d'utilisation d'une installation frigorifique concerne un système de production de neige artificielle, par exemple pour l'enneigement de stations de ski dans le cas de faibles chutes de neige dues aux conditions météorologiques ou inhérentes à la situation géographique des stations .\nDe manière générale, pour tout convertisseur d'énergie thermomécanique, et notamment pour une installation frigorifique, on appelle coefficient de performance (COP) le rapport entre la puissance thermique produite par le système (quantité de chaleur chaude Q Q ^ OU quantité de chaleur froide Q re f) e t le travail fourni au système (travail W) . Il est généralement souhaitable que le COP soit le plus élevé possible, ce qui traduit un bon rendement énergétique du système et induit une faible consommation énergétique, sachant que la consommation énergétique comprend la consommation électrique du système.\nIl existe différents types d'installations frigorifiques pouvant être utilisées notamment dans des systèmes de production de neige artificielle. Des premiers systèmes de production de neige artificielle sont des systèmes ouverts à l'air ambiant, du type canon à neige ou perche à neige, et mettent généralement en oeuvre la pulvérisation d'un mélange d'eau et d'air qui se cristallise au contact de l'air ambiant. L'air peut provenir d'une source d'air comprimé dont la détente entraîne la formation de neige. Un inconvénient de ces systèmes est qu'ils ne peuvent fonctionner que sur des plages de température et d'hygrométrie réduites, généralement à une température inférieure à -2 °C et à une hygrométrie supérieure à 30 %. Des deuxièmes systèmes de production de neige artificielle comprennent des systèmes ouverts, tels que décrits dans la demande de brevet WO2012/104787. La consommation électrique de tels systèmes de production de neige varie généralement de 20 kWh à 40 kWh par mètre cube de neige produite, ce qui est plus faible que les deuxièmes et troisièmes systèmes de production de neige. Toutefois, de tels systèmes de production nécessitent la construction de tours de refroidissement et présentent donc un coût de construction trop élevé pour une exploitation à grande échelle .\nDes troisièmes systèmes de production de neige artificielle comprennent des systèmes fermés du type réfrigérateur comportant un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur. Un inconvénient est que le COP est généralement faible, en général de l'ordre de 2 à 4. En outre, la consommation électrique de tels systèmes de production de neige peut être élevée, par exemple de 40 kWh à 120 kWh par mètre cube de neige produite .\nDes quatrièmes systèmes de production de neige artificielle comprennent des systèmes fermés mettant en oeuvre des procédés cryogéniques comprenant notamment la formation d'un mélange d'eau et d'un gaz cryogénique, notamment de l'azote ou du dioxyde de carbone. Même si le COP d'un tel système de production de neige peut être élevé, il faut tenir compte de l'énergie nécessaire à la production du fluide cryogénique. De ce fait, la consommation globale de tels systèmes de production de neige peut être supérieure à plusieurs centaines de kWh par mètre cube de neige produite, ce qui entraîne un coût d'exploitation trop élevé pour une exploitation à grande échelle et d' importantes contraintes logistiques.\nII serait souhaitable de prévoir une installation de production de froid, notamment pour un système de climatisation ou pour un système de production de neige artificielle, ayant un COP élevé, notamment supérieur à 6, de préférence supérieur à 10, et dont la consommation électrique soit faible, en particulier lorsque l'installation frigorifique est installée dans un système de production de neige dont la consommation est inférieure à 5 kWh, de préférence inférieure à 3 kWh par mètre cube de neige produite. Il serait en outre souhaitable que l'installation frigorifique puisse fonctionner normalement sur une plage étendue de températures ambiantes, en particulier à des températures positives, et de préférence jusqu'à 25 °C, voire jusqu'à 35 °C. Résumé\nAinsi, un objet d'un mode de réalisation est de pallier au moins en partie les inconvénients des installations frigorifiques décrites précédemment.\nUn autre objet d'un mode de réalisation est que le COP de l'installation frigorifique est supérieur à 6, de préférence supérieur à 10.\nUn autre objet d'un mode de réalisation est que la consommation électrique de l'installation frigorifique est réduite, en particulier, lorsque l'installation frigorifique est installée dans un système de production de neige, inférieure à 5 kWh par mètre cube de neige produite, de préférence inférieure à 3 kWh par mètre cube de neige produite.\nUn autre objet d'un mode de réalisation est que l'installation frigorifique peut fonctionner à une température ambiante comprise entre -30 °C et +25 °C, de préférence entre -30 °C et +35 °C.\nUn autre objet d'un mode de réalisation est que le coût de construction de l'installation frigorifique est réduit.\nAinsi, un mode de réalisation prévoit une installation frigorifique comprenant :\nune première enceinte contenant de l'eau à l'état liquide à une température inférieure ou égale à la température du point triple de l'eau ou supérieure à la température du point triple de l'eau de moins de 10 °C, de préférence de moins de 5 °C, et de l'eau à l'état gazeux à une première pression égale, à 10 % près, à la pression de vapeur saturante de l'eau en équilibre avec la pression de l'eau à l'état liquide dans la première enceinte, notamment égale, à 10 % près, à la pression de vapeur saturante de l'eau à la température du point triple de l'eau ;\nune deuxième enceinte à une deuxième pression supérieure strictement à la première pression d'au moins un facteur deux ;\nun dispositif de compression reliant la première enceinte à la deuxième enceinte ;\nun dispositif de condensation logé en partie dans la deuxième enceinte et adapté à condenser l'eau à l'état gazeux dans la deuxième enceinte en eau à l'état liquide ; et\nun dispositif d'extraction de puissance froide dans la première enceinte.\nSelon un mode de réalisation, l'installation comprend un dispositif de chauffage de l'eau à l'état gazeux dans la première enceinte destinée à alimenter le dispositif de compression. Selon un mode de réalisation, la première enceinte contient en outre de l'eau à l'état solide à une température inférieure ou égale à la température du point triple de l'eau.\nSelon un mode de réalisation, l'eau circule en circuit fermé dans l'installation.\nSelon un mode de réalisation, le dispositif de condensation comprend un premier échangeur de chaleur à l'extérieur de la deuxième enceinte et des moyens de mise en circulation d'un premier fluide caloporteur autour de la deuxième enceinte au travers du premier échangeur de chaleur.\nSelon un mode de réalisation, le premier fluide caloporteur est l'air ambiant ou de l'eau d'un cours d'eau, d'une étendue d'eau ou d'une nappe d'eau.\nSelon un mode de réalisation, la deuxième pression dans la deuxième enceinte est inférieure ou égale à 10000 Pa (100 mbar) , de préférence inférieure ou égale à 6000 Pa (60 mbar) .\nSelon un mode de réalisation, le dispositif d'extraction de puissance froide comprend un circuit hydraulique dans lequel circule une partie ou la totalité de l'eau à l'état liquide présente dans la première enceinte, le circuit hydraulique comprenant un deuxième échangeur de chaleur situé à l'extérieur de la première enceinte.\nSelon un mode de réalisation, le dispositif d'extraction de puissance froide comprend un circuit hydraulique fermé dans lequel circule un deuxième fluide caloporteur, le circuit hydraulique comprenant un deuxième échangeur de chaleur situé à l'extérieur de la première enceinte et un troisième échangeur de chaleur disposé dans la première enceinte.\nSelon un mode de réalisation, l'installation frigorifique comprend une troisième enceinte dans laquelle est situé le deuxième échangeur de chaleur délivrant la puissance froide à l'utilisateur final, la troisième enceinte contenant par exemple de l'eau à l'état solide. Selon un mode de réalisation, le dispositif de chauffage comprend une source d'un rayonnement infrarouge et/ou une source d'un rayonnement micro-onde.\nSelon un mode de réalisation, le dispositif de chauffage est adapté à chauffer l'eau à l'état gazeux dans la première enceinte destinée à alimenter le dispositif de compression d'au moins 2 °C, de préférence d'au moins 10 °C, plus préférentiellement d'au moins 20 °C.\nSelon un mode de réalisation, le dispositif de compression comprend au moins un compresseur de type turbomachine, notamment un compresseur centrifuge et/ou un compresseur axial.\nSelon un mode de réalisation, le dispositif de compression comprend une succession d'étages, chaque étage comprenant un rotor et un stator.\nSelon un mode de réalisation, le dispositif de compression est un compresseur de Tesla.\nSelon un mode de réalisation, le dispositif de compression comprend un premier étage de compresseur à taux de compression fixe et un deuxième étage de compresseur à taux de compression commandable.\nSelon un mode de réalisation, l'installation frigorifique comprend, en outre, dans la première enceinte, un dispositif mécanique de protection du dispositif de compression contre l'admission de particules à l'état solide et/ou liquide.\nSelon un mode de réalisation, l'installation frigorifique comprend une conduite d'apport d'eau à l'état liquide dans la première enceinte.\nSelon un mode de réalisation, le dispositif de condensation comprend au moins une buse de projection de gouttelettes d'eau à l'état liquide dans la deuxième enceinte.\nSelon un mode de réalisation, l'installation comprend, en outre, un système de régulation de la différence de pression entre la deuxième enceinte et la première enceinte.\nSelon un mode de réalisation, le système de régulation comprend une turbine de détente configurée pour détendre de l'eau à l'état gazeux depuis la deuxième enceinte et refouler un mélange contenant de l'eau à l'état gazeux et de l'eau à l'état liquide dans la première enceinte.\nSelon un mode de réalisation, la première enceinte comprend au moins un réservoir d'eau à l'état liquide et dans laquelle ledit mélange est refoulé dans l'eau à l'état liquide contenue dans ledit réservoir.\nUn mode de réalisation prévoit également un système de production de neige artificielle comprenant une installation frigorifique telle que définie précédemment.\nUn mode de réalisation prévoit également un système de climatisation destiné aux installations industrielles, collectives et privées comprenant une installation frigorifique telle que définie précédemment, notamment dans le cadre d'un réseau de froid urbain ou pour un centre de données.\nUn mode de réalisation prévoit également un procédé de production de froid comprenant les étapes suivantes :\namener dans une première enceinte de l'eau à l'état liquide à une température inférieure ou égale à la température du point triple de l'eau ou supérieure à la température du point triple de l'eau de moins de 10 °C, de préférence de moins de 5 °C, et former de l'eau à l'état gazeux à une première pression égale, à 10 % près, à la pression de vapeur saturante de l'eau en équilibre avec la pression de l'eau à l'état liquide dans la première enceinte, notamment égale, à 10 % près, à la pression de vapeur saturante de l'eau ;\nextraire de la puissance froide dans la première enceinte . Selon un mode de réalisation, le procédé comprend en outre l'étape de chauffage de l'eau à l'état gazeux dans la première enceinte destinée à être comprimée.\nla figure 1 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un mode de réalisation d'une installation frigorifique ;\nles figures 2 à 4 représentent des diagrammes enthalpie- pression de l'eau illustrant le fonctionnement de l'installation frigorifique représentée en figure 1 ;\nla figure 5 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un mode de réalisation plus détaillé d'une partie de l'installation frigorifique de la figure 1 ;\nles figures 6 et 7 sont des vues en coupe, partielles et schématiques, de modes de réalisation plus détaillés d'une autre partie de l'installation frigorifique de la figure 1 ;\nla figure 8 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un autre mode de réalisation d'une installation frigorifique ;\nla figure 9 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un mode de réalisation plus détaillé d'une partie de l'installation frigorifique de la figure 8 ; et\nla figure 10 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un autre mode de réalisation d'une installation frigorifique .\nPar souci de clarté, de mêmes éléments ont été désignés par de mêmes références aux différentes figures et, de plus, les diverses figures ne sont pas tracées à l'échelle. En outre, seuls les éléments utiles à la compréhension de la présente description ont été représentés et sont décrits. En particulier, les compresseurs et les échangeurs de chaleur sont bien connus de l'homme de l'art et ne sont pas décrits en détail. Dans la description qui suit, lorsque l'on fait référence à des qualificatifs de position relative, tels que les termes "dessus", "dessous", "supérieur", "inférieur", etc., ou à des qualificatifs d'orientation, tels que les termes "horizontal", "vertical", etc., il est fait référence à l'orientation des figures ou à une installation frigorifique dans une position normale d'utilisation. Dans la suite de la description, sauf indication contraire, les termes "sensiblement", "environ",\n"approximativement" et "de l'ordre de" signifient "à 10 % près", de préférence "à 5 % près".\nDans la suite de la demande, on appelle "eau" le composé chimique ¾() qui peut être à l'état liquide, solide ou gazeux. En outre, on utilise par la suite indifféremment les expressions "eau à l'état gazeux" ou "vapeur d'eau". Dans la suite de la demande, on utilise l'expression "eau liquide" ou "eau à l'état liquide" pour désigner indifféremment de l'eau pure à l'état liquide ou de l'eau à l'état liquide correspondant au solvant d'une solution aqueuse contenant en outre au moins un soluté. En outre, dans la suite de la description, l'expression "point triple de l'eau" signifie "point triple de l'eau pure".\nDes modes de réalisation d'installations frigorifiques utilisant de l'eau à l'état liquide vont maintenant être décrits. II est clair que, dans ces modes de réalisation, l'eau à l'état liquide peut correspondre au solvant d'une solution aqueuse, c'est-à-dire que des additifs peuvent être ajoutés à l'eau à l'état liquide.\nLa figure 1 représente un mode de réalisation d'une installation frigorifique 5.\nL'installation frigorifique 5 comprend :\nune première enceinte 10 à basse pression, étanche aux gaz par rapport au milieu extérieur et isolée thermiquement par rapport au milieu extérieur, la première enceinte 10 à basse pression contenant, en fonctionnement, essentiellement de la vapeur d'eau 11 ;\nun réservoir 12 contenant de l'eau liquide 14, et, lors d'un fonctionnement en régime stationnaire de l'installation frigorifique 5, de l'eau à l'état solide 15, le réservoir 12 étant situé dans la première enceinte 10 à basse pression et étant ouvert sur le volume interne de la première enceinte 10 à basse pression ;\nune conduite 18 d'apport d'eau liquide dans le réservoir 12 ;\nun élément de protection 20, logé dans la première enceinte 10 à basse pression, recouvrant la surface libre de l'eau liquide 14 et empêchant la projection d'éclaboussures d'eau liquide hors du réservoir 12 ;\nau moins un dispositif de chauffage 22 d'au moins une partie de la vapeur d'eau dans la première enceinte 10 à basse pression ;\nun dispositif 24 d'extraction de puissance froide dans le réservoir 12, par exemple un dispositif de récupération de l'eau à l'état solide relié au réservoir 12 ;\nune deuxième enceinte 30 à basse pression, étanche aux gaz par rapport au milieu extérieur et isolée thermiquement par rapport au milieu extérieur, la pression dans la deuxième enceinte 30 à basse pression étant supérieure à la pression dans la première enceinte 10 à basse pression ;\nun compresseur 32, également appelé dispositif de compression, par exemple un turbocompresseur, une turbine ou un compresseur de Tesla, reliant la première enceinte 10 à basse pression à la deuxième enceinte 30 à basse pression, recevant strictement de la vapeur d'eau de la première enceinte 10 à basse pression et fournissant de la vapeur d'eau comprimée à la deuxième enceinte 30 à basse pression ;\nun dispositif de condensation 34, également appelé condenseur 34, adapté à liquéfier la vapeur d'eau présente dans la deuxième enceinte 30 à basse pression, le condenseur 34 étant en partie logé dans la deuxième enceinte 30 à basse pression et comprenant par exemple un échangeur de chaleur refroidi par l'air ambiant, le condenseur 34 comprenant des moyens, par exemple un ventilateur 36, pour faire circuler de l'air ambiant au travers de 1 ' échangeur de chaleur ;\nune conduite 38 de récupération de l'eau liquide produite par le condenseur 34 ; et\nun module de traitement 40 relié au dispositif de chauffage 22, au compresseur 32 et au condenseur 34 et adapté à commander le dispositif de chauffage 22, le compresseur 32 et le condenseur 34.\nLorsque l'installation frigorifique 5 fonctionne en cycle ouvert, l'eau liquide 14 contenue dans le réservoir 12 peut être de l'eau provenant directement du système de distribution d'eau courante, ou de l'eau douce, notamment de l'eau provenant d'un cours d'eau ou de l'eau provenant d'une retenue collinaire. Dans le cas où l'installation frigorifique 5 fonctionne en cycle fermé, la conduite 38 peut être reliée à la conduite 18. L'installation frigorifique 5 peut, en outre, comprendre un système 42 de régulation de la différence de pression entre la deuxième enceinte 30 à basse pression et la première enceinte 10 à basse pression. Le système 42 peut correspondre à un système de vanne commandée, à un système à capillaire, à un système de turbine de détente ou à un système de déverseur, et est adapté à maintenir la différence de pression entre la deuxième enceinte 30 à basse pression et la première enceinte 10 à basse pression à une valeur sensiblement constante.\nLe module de traitement 40 peut correspondre à un circuit dédié ou peut comprendre un processeur, par exemple un microprocesseur ou un microcontrôleur, adapté à exécuter des instructions d'un programme d'ordinateur stocké dans une mémoire. L'installation frigorifique 5 peut, en outre, comprendre des capteurs, notamment des capteurs de température, des capteurs de pression, des capteurs de niveau, des capteurs de débit, etc., non représentés, reliés au module de traitement 40, notamment pour la détection de la température et de la pression dans les enceintes 10 et 30.\nSelon un mode de réalisation, le compresseur 32 est un compresseur axial ou un compresseur centrifuge qui fournit un flux de vapeur comprimée sensiblement selon 1 ' axe de rotation du compresseur. Le compresseur comprend une succession d'étage de compression, chaque étage comprenant un rotor et un stator. Le rotor comprend des aubes entraînées en rotation par un arbre de transmission. Le rotor accélère l'écoulement gazeux grâce à l'énergie transmise par l'arbre de transmission du compresseur. Le stator comprend des aubes fixes. Le stator transforme l'énergie cinétique de l'écoulement gazeux en pression via la forme du stator .\nLe dispositif de chauffage 22 est de préférence un dispositif de chauffage par rayonnement, comprenant une source d'un rayonnement électromagnétique atteignant la vapeur d'eau. Le dispositif de chauffage 22 comprend par exemple un système de chauffage de la vapeur d'eau par infrarouge ou par exemple un système de chauffage de la vapeur d'eau par micro-onde. Selon un mode de réalisation, le dispositif de chauffage 22 comprend à la fois une source de rayonnement infrarouge et une source de rayonnement par micro-onde. Selon l'application envisagée, le dispositif de chauffage 22 peut ne pas être présent.\nLes dimensions de l'installation frigorifique 5 dépendent de l'application visée. Le volume de la première enceinte 10 à basse pression peut être compris entre 1 1 et plusieurs milliers de mètres cubes, notamment entre 10 1 et 10000 1. Le volume de la deuxième enceinte 30 à basse pression peut être compris entre 1 1 et un millier de mètres cubes, notamment entre 1 1 et 10000 1. Le volume d'eau liquide 14 dans le réservoir 12 peut être compris entre 1 1 et plusieurs milliers de mètres cubes, notamment entre 1 1 et 3000 m^, en particulier entre 9 1 et 9999 1. L'installation frigorifique 5 comprend une pompe à vide primaire, non représentée, reliée à la première enceinte 10 à basse pression et/ou à la deuxième enceinte 30 à basse pression.\nLa figure 2 représente un diagramme enthalpie-pression de l'eau illustrant le fonctionnement de l'installation frigorifique 5 au début de son fonctionnement.\nLes points référencés A à G en figure 2 illustrent des états successifs par lesquels passe de l'eau circulant dans l'installation frigorifique 5.\nLe point A représente de l'eau liquide qui va être introduite dans le réservoir 12 par la conduite 18, par exemple pour remplir le réservoir 12 au début du fonctionnement de l'installation 5. La pression de l'eau liquide au point A est à une première valeur de pression et la température de l'eau liquide au point A est à une première valeur de température. Selon un mode de réalisation, la première valeur de pression est supérieure ou égale à 0,1 MPa (1 bar), par exemple supérieure ou égale à 0,1 MPa (1 bar) et inférieure ou égale à 10 MPa (100 bar) . Selon un mode de réalisation, la première valeur de température est supérieure ou égale à 5 °C, par exemple supérieure ou égale à 5 °C et inférieure ou égale à 10 °C. L'eau apportée dans le réservoir 12 provient par exemple d'un réseau de distribution d'eau auquel est reliée l'installation frigorifique 5. La première valeur de température peut alors correspondre à la température de l'eau fournie par le réseau de distribution.\nUne fois introduite dans le réservoir 12, la pression de l'eau liquide 14 diminue de la première valeur de pression jusqu'à la pression dans la première enceinte 10 à basse pression qui est à une deuxième valeur de pression. Ceci correspond à la transition du point A au point B. En fonctionnement, la deuxième valeur de pression est égale à la pression de vapeur saturante de l'eau liquide 14 présente dans le réservoir 12. Selon un mode de réalisation, la deuxième valeur de pression dans la première enceinte 10 à basse pression est typiquement comprise entre 600 Pa (6 mbar) et 2500 Pa (25 mbar) , de préférence entre 600 Pa (6 mbar) et 1500 Pa (15 mbar) . A titre d'exemple, pour de l'eau à 5 °C, la pression dans la première enceinte 10 à basse pression peut être égale à 870 Pa (8,7 mbar) . La température de l'eau liquide introduite dans le réservoir 12 pendant la baisse de pression reste sensiblement constante et égale à la première valeur de température .\nLa température de l'eau liquide 14 dans le réservoir 12 est à une deuxième valeur de température. Au début du fonctionnement de l'installation frigorifique 10, la deuxième valeur de température est sensiblement égale à la première valeur de température de sorte que la température de l'eau introduite dans le réservoir 12 et dont la pression a diminué ne varie sensiblement pas.\nIl se produit une évaporation d'une partie de l'eau liquide 14 dans le réservoir 12 qui va amener l'eau de la première valeur de température à la deuxième valeur de température. Ceci correspond à la transition du point B au point C. Comme la pression dans l'enceinte 10 à basse pression est égale à la pression de vapeur saturante de l'eau à la deuxième valeur de température, la vaporisation est une ébullition de l'eau liquide 14 qui comprend notamment la formation de bulles 43 (voir figure 1) dans l'eau liquide 14. Il est alors obtenu, dans la première enceinte 10 à basse pression, de la vapeur d'eau à la deuxième valeur de température et à la deuxième valeur de pression. L'élément de protection 20 permet d'éviter que des projections d'eau liquide n'atteignent le compresseur 32 ou que de l'eau liquide ne se répande hors du réservoir 12 lors de l' ébullition de l'eau liquide 14. L'élément de protection 12 peut, en outre, permettre d'augmenter la surface d'échange en comprenant des parties pénétrant dans l'eau liquide.\nSelon un mode de réalisation, tout ou partie de la vapeur d'eau dans la première enceinte 10 à basse pression est chauffée par le dispositif de chauffage 22. La température d'une partie de vapeur d'eau dans la première enceinte 10 à basse pression passe alors de la deuxième valeur de température à une troisième valeur de température. Selon un mode de réalisation, la vapeur d'eau est pompée par le compresseur 32 jusque dans la partie de la première enceinte 10 où elle est chauffée. Ceci correspond à la transition du point C au point D. Selon un mode de réalisation, la troisième valeur de température est supérieure ou égale à 0 °C et inférieure ou égale à 100 °C. De préférence, la troisième valeur de température est supérieure à la deuxième valeur de température d'au moins 2 °C, de préférence d'au moins 10 °C, plus préférentiellement d'au moins 20 °C. La pression de la vapeur d'eau pendant l'étape de chauffage ne varie sensiblement pas et reste sensiblement égale à la deuxième valeur de pression. L'utilisation du dispositif de chauffage 22 par rayonnement permet de chauffer toute la vapeur d'eau qui alimente le compresseur 32. En effet, il serait difficile avec un dispositif de chauffage par conduction ou convection de chauffer toute la vapeur d'eau qui alimente le compresseur 32 en raison de la pression faible et par conséquence de la densité de matière trop faible dans la première enceinte 10 à basse pression.\nLa vapeur d'eau chauffée à la troisième valeur de température alimente le compresseur 32 qui refoule la vapeur d'eau comprimée dans la deuxième enceinte 30 à basse pression. Ceci correspond à la transition du point D au point E. Selon un mode de réalisation, le rapport de compression du compresseur 32 est supérieur ou égal à 2 et par exemple inférieur ou égal à 14. La pression dans la deuxième enceinte 30 à basse pression est égale à une troisième valeur de pression supérieure à la deuxième valeur de pression d'au moins un facteur de 2. A titre d'exemple, la troisième valeur de pression est supérieure ou égale à 600 Pa (6 mbar) et inférieure ou égale à 10000 Pa (100 mbar) , de préférence inférieure ou égale à 6000 Pa (60 mbar) . A titre d'exemple, lorsque la deuxième valeur de pression est égale à 870 Pa (8,7 mbar) et que le rapport de compression du compresseur 32 est égal à 2, la troisième valeur de pression est sensiblement égale à 1740 Pa (17,4 mbar) . La compression de la vapeur d'eau par le compresseur 32 entraîne un échauffement de la vapeur d'eau dont la température passe de la troisième valeur de température à une quatrième valeur de température, supérieure à la troisième valeur de température.\nLa vapeur d'eau comprimée dans l'enceinte 30 à basse pression est refroidie puis liquéfiée en eau liquide refroidie par le condenseur 34. Ceci correspond à la transition du point E au point F et à la transition du point F au point G. La pression de l'eau pendant l'étape de refroidissement et de liquéfaction ne varie sensiblement pas et reste égale à la troisième valeur de pression. La température de l'eau varie de la quatrième valeur de température à une cinquième valeur de température inférieure strictement à la quatrième valeur de température. A titre d'exemple, pour une troisième valeur de pression égale à 1740 Pa (17,4 mbar) , la cinquième valeur de température peut être égale à 15,3 °C. Plus le rapport de compression est élevé, plus il est possible de condenser l'eau avec des températures extérieures importantes et plus la condensation peut être réalisée rapidement.\nL'eau liquide produite par le condenseur 34 est évacuée du réservoir 30 à basse pression par la conduite 38. Dans le cas d'un cycle fermé, la conduite 38 est reliée à la conduite 18 de sorte que l'eau liquide évacuée de l'enceinte 30 est ramenée dans le réservoir 12.\nLa condensation provoque un pompage par dépression, lié à la différence de volume massique entre l'eau liquide et l'eau gazeuse (rapport d'environ 1600 à 200000 entre les phases liquide et gazeuse) , qui entretient un niveau de vide dans les enceintes 10 et 30. Le maintien de la différence de pression entre l'enceinte 30 à basse pression et l'enceinte 10 à basse pression est réalisé par le module de traitement 40 qui commande dans ce but le dispositif de chauffage 22, le compresseur 32, le condenseur 34, le système 42 et éventuellement la pompe à vide primaire.\nLa pompe à vide primaire fonctionne au démarrage de l'installation frigorifique 5 jusqu'à ce que la pression dans la première enceinte 10 à basse pression atteigne la pression de vapeur saturante à la première valeur de température. La pompe à vide peut alors être arrêtée et la pression dans l'enceinte 10 est maintenue par la dépression générée au niveau du condenseur 34 et le travail mécanique du compresseur 32. La pompe à vide peut en outre participer, si besoin, au maintien de la pression dans la première enceinte 10 à basse pression.\nLes figures 3 et 4 représentent chacune un diagramme enthalpie-pression de l'eau illustrant le fonctionnement de l'installation frigorifique 5 en régime stationnaire respectivement pour un cycle ouvert et pour un cycle fermé.\nEn régime stationnaire, le réservoir 12 est rempli d'eau liquide 14. Un complément d'eau est apporté par la conduite 18 dans le réservoir 12 pour compenser les pertes d'eau liquide du réservoir 12, par exemple de façon continue ou par intermittence. Dans le cas d'un cycle ouvert, le complément d'eau se trouve au point A (figure 3) . Dans le cas d'un cycle fermé, le complément en eau liquide provient des condensats récupérés dans l'enceinte 30 et se trouve donc au point G.\nLors de 1 ' évaporation de l'eau liquide 14 du réservoir 12 décrite précédemment, la chaleur nécessaire pour produire de la vapeur d'eau est extraite de l'eau liquide 14 étant donné que la première enceinte 10 à basse pression est isolée thermiquement par rapport au milieu extérieur. On obtient ainsi un refroidissement de l'eau liquide 14 dans le réservoir 12. Ceci se traduit sur les figures 3 et 4 par un état supplémentaire représenté par le point B' dans la succession d'états suivie par de l'eau circulant dans l'installation 5. En effet, lorsque de l'eau est introduite dans le réservoir 12 à la première valeur de température et à la première valeur de pression pour un cycle ouvert (point A en figure 3) et à la cinquième valeur de température et troisième valeur de pression pour un cycle fermé\n(point G en figure 4), il y a une diminution de la pression de cette eau à la deuxième valeur de pression, correspondant à la transition du point A au point B, et une diminution de la température de l'eau de la première valeur de température à la deuxième valeur de température, strictement inférieure à la première valeur de température, correspondant à la transition du point B au point B'.\nLa pression dans la première enceinte 10 à basse pression diminue simultanément à la diminution de la température de l'eau liquide 14 du réservoir 12 pour rester égale à la pression de vapeur saturante à la température de l'eau liquide 14 dans le réservoir 12. Le maintien de la pression dans l'enceinte 10 à la pression de vapeur saturante à la température de l'eau liquide 14 dans le réservoir 12 est réalisé par le module de traitement 40 qui commande dans ce but le dispositif de chauffage 22, le compresseur 32 et le condenseur 34, le système 42 et éventuellement la pompe à vide primaire.\nSelon un mode de réalisation, la température de l'eau liquide 14 dans le réservoir 12 diminue jusqu'à atteindre la température du point triple de l'eau, qui, à titre d'exemple, pour une pression de 611 Pa (6,11 mbar) est égale à 0,01 °C. Des cristaux de glace 15 se forment alors dans le réservoir 12, ce qui correspond à la transition entre les points B' et B" sur les figures 3 et 4. Selon un mode de réalisation, en régime stationnaire, la température de l'eau liquide 14 dans le réservoir\n12 reste sensiblement constante et égale à la température du point triple de l'eau pure et la pression dans la première enceinte 10 à basse pression est sensiblement égale à la pression de vapeur saturante à la température du point triple de l'eau. Selon un autre mode de réalisation, lorsque des moyens de brassage de l'eau sont prévus ou lorsque des additifs appropriés sont ajoutés à l'eau, en régime stationnaire, la température de l'eau liquide 14 dans le réservoir 12 reste sensiblement constante et égale à une température inférieure à la température du point triple de l'eau pure et la pression dans la première enceinte 10 à basse pression est sensiblement égale à la pression de vapeur saturante de l'eau en équilibre avec la pression de l'eau à l'état liquide à la température inférieure à la température du point triple de l'eau. L'eau est alors présente dans la première enceinte 10 à basse pression simultanément à l'état gazeux, à l'état liquide et à l'état solide. Selon un autre mode de réalisation, notamment lorsque l'installation frigorifique est utilisée dans un système de climatisation, la température de l'eau liquide 14 dans le réservoir 12 diminue jusqu'à une température supérieure à la température du point triple de l'eau de moins de 10 °C, de préférence de moins de 5 °C. L'eau est alors présente dans la première enceinte 10 à basse pression simultanément à l'état gazeux et à l'état liquide.\nEn résumé, l' évaporation d'une masse M ev d'eau va contribuer à refroidir la masse M ] _-j_q d'eau restante à la deuxième valeur de température, puis à solidifier une masse M so] _ d'eau, éventuellement nulle, qui se transforme alors en glace selon la relation (1) suivante :\nMe V * L ev = M liq * C p * ΔΘ + M sol * L sol (1) où L ev est la chaleur latente d' évaporation de l'eau, Cp est la capacité calorifique de l'eau liquide, ΔΘ est la différence entre les première et deuxième valeurs de température, et L so] _ est la chaleur latente de solidification de l'eau.\nDans le cas où de l'eau à l'état solide est produite, en fin de cycle, on peut avoir une masse de glace M so] _ selon la relation (2) suivante :\nMe V * L ev = M sol * ( C p * ΔΘ + L sol ) (2) Les autres transitions d'états de l'eau sont les mêmes que celles décrites précédemment en relation avec la figure 2. En particulier, l'étape de chauffage qui correspond à la transition entre les points C et D vise à augmenter la température de la vapeur d'eau dans l'enceinte 10 à basse pression d'au moins 2 °C, de préférence d'au moins 10 °C, de préférence d'au moins 20 °C. En outre, lors de la diminution de la température de l'eau liquide 14 dans le réservoir 12, le rapport de compression du compresseur\n32 peut être ajusté pour conserver sensiblement la même troisième valeur de pression dans la deuxième enceinte 30 à basse pression. A titre d'exemple, lorsque la deuxième valeur de pression dans la première enceinte 10 à basse pression est égale à 611 Pa (6,11 mbar) , le rapport de compression du compresseur 32 est par exemple égal à 3 et la troisième valeur de pression dans la deuxième enceinte 30 à basse pression est égale à 1830 Pa (18,3 mbar) . A titre d'exemple, la cinquième valeur de la température de l'eau liquide produite par le condenseur 34 à 1830 Pa (18,3 mbar) est par exemple égale à 16,05 °C pour une température ambiante d'environ 6 °C.\nSelon un mode de réalisation, le dispositif 24 d'extraction de puissance froide retire les cristaux de glace 15 au fur et à mesure qu'ils se forment dans le réservoir 12. L'utilisation ultérieure des cristaux de glace dépend de l'application envisagée.\nPour une application pour la production de neige artificielle, les cristaux de glace 15 sont récupérés pour produire de la neige artificielle. Il peut être prévu un système de réfrigération pour abaisser la température de la glace récupérée et/ou un groupe de pompage pour évaporer l'eau résiduelle et ainsi refroidir et assécher la glace. Il peut, en outre, être prévu un organe de hachage et d'aération de la glace produite .\nPour une application pour la climatisation ou la réfrigération et pour la production de neige artificielle, les cristaux de glace 15 présents dans le réservoir 12 peuvent jouer le rôle d'une source froide.\nLe condenseur 34 est adapté à liquéfier la vapeur d'eau dans la deuxième enceinte 30 à basse pression par un échange thermique entre la vapeur d'eau dans la deuxième enceinte 30 à basse pression et un fluide réfrigérant. Selon un mode de réalisation, le fluide réfrigérant est l'air à l'extérieur de l'installation frigorifique 5. Le condenseur 34 peut comprendre des moyens de brassage de l'air, par exemple le ventilateur à hélice 36 comme cela est représenté en figure 1, le brassage de l'air étant représenté de façon schématique par la flèche 44. A titre de variante, le condenseur 34 peut comprendre un ventilateur à effet Venturi ou un thermosiphon. Selon un autre mode de réalisation, le condenseur 34 peut comprendre un groupe échangeur liquide- apeur d'eau dans l'enceinte 30 et un groupe d' échangeur liquide-air ou liquide/liquide à l'extérieur de l'enceinte 30, le fluide de refroidissement circulant entre ces deux échangeurs.\nDe façon avantageuse, la condensation de l'eau dans l'enceinte 30 ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une machine frigorifique .\nLa production d'eau liquide par le condenseur 34 peut être réalisée par utilisation de l'air ambiant dès que la température de 1 ' air ambiant est inférieure à la cinquième valeur de température souhaitée. Dans l'exemple décrit précédemment dans lequel le condenseur 34 produit de l'eau liquide à 16,05 °C, l'air ambiant peut être utilisé dès que sa température est inférieure à 16 °C, de préférence inférieure à 6 °C pour obtenir un écart de température d'au moins 10 °C sur l' échangeur.\nLa température maximale possible de l'air ambiant permettant une utilisation de l'air ambiant comme fluide réfrigérant par le condenseur 34 est notamment fixée par le taux de compression du compresseur 32. Avec un taux de compression de 10, il peut être envisagé une pression de vapeur saturante de 6000 Pa (60 mbar) dans la deuxième enceinte 30 à basse pression et une cinquième valeur de température de 36 °C, ce qui peut être obtenue sans difficulté dès que la température de l'air ambiant est inférieure à 30 °C. De préférence, l'installation frigorifique 5 peut être utilisée dès que la température ambiante est inférieure à 20 °C pour la production de neige de culture et inférieure à 35 °C pour la climatisation.\nSelon un mode de réalisation, le COP théorique de l'installation frigorifique 5 est de l'ordre de 19 à 20.\nLe tableau I ci-dessous regroupe, pour une application à la production de neige artificielle, et en fonction de la température de l'air ambiant, la consommation électrique, exprimée en kilowatt par mètre cube de neige produite, de l'installation frigorifique 5 (INV) représentée en figure 1, d'une installation de type canon à neige (AA1) , d'une installation de type perche à neige (AA2) , d'une installation (AA3) à évaporation à basse pression entre 0,01 MPa (100 mbar) et 0,02 MPa (200 mbar) et d'une installation de type réfrigérateur (AA4) .\nLa consommation électrique par mètre cube de neige produite par l'installation frigorifique 5 (INV) est nettement inférieure à celle des installations frigorifiques de type réfrigérateur (AA4) et à évaporation à basse pression entre 0,01 MPa (100 mbar) et 0,02 MPa (200 mbar) (AA3) .\nSelon un mode de réalisation, l'eau liquide fournie par le condenseur 34 n'est pas réutilisée. Selon un autre mode de réalisation, l'eau fournie par le condenseur 34 est réutilisée pour l'alimentation du réservoir 12.\nLa figure 5 est une vue, partielle et schématique, d'un mode de réalisation plus détaillé du réservoir 10 à basse pression de l'installation frigorifique 5 de la figure 1.\nSelon un mode de réalisation, l'élément de protection 20 comprend une membrane ou un écran 46 recouvrant la surface libre de l'eau liquide 14. La membrane ou l'écran 46 est perméable à la vapeur d'eau et sensiblement étanche à l'eau liquide. L'élément de protection 20 peut en outre comprendre des éléments plongeant dans l'eau liquide 14, non représentés, et qui permettent de réguler la génération de bulles 43 lors de l'ébullition de l'eau liquide 14.\nSelon un mode de réalisation, des chicanes 48 peuvent être disposées dans la partie de l'enceinte 10 dans laquelle la vapeur d'eau est chauffée par le dispositif de chauffage 22. Les chicanes 48 permettent d'allonger le parcours de la vapeur d'eau jusqu'à l'entrée du compresseur 32 pour obtenir le chauffage de la vapeur d'eau jusqu'à la température souhaitée.\nLa figure 6 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un mode de réalisation plus détaillé du dispositif 24 de récupération de l'eau à l'état solide de l'installation frigorifique 5.\nDans le présent mode de réalisation, le dispositif 24 est adapté à extraire l'eau à l'état solide du réservoir 12. Un tel mode de réalisation est adapté notamment dans le cas où l'installation frigorifique 5 est utilisée pour la production de neige artificielle.\nLe dispositif 24 peut comprendre une enceinte secondaire 50 reliée au réservoir 12 par une conduite basse 52 et une conduite haute 54, située au-dessus de la conduite basse 52. Une pompe 56 prévue sur la conduite haute 54 est adaptée à faire circuler le contenu du réservoir 12 vers l'enceinte secondaire 50 et une pompe 58 prévue sur la conduite basse 52 est adaptée à faire circuler le contenu de l'enceinte secondaire 50 vers le réservoir 12. La pression dans l'enceinte secondaire 50 peut être plus élevée que dans le réservoir 12, par exemple égale à la pression atmosphérique, de sorte qu'il n'y a pas d'ébullition dans l'enceinte secondaire 50. Les cristaux de glace s'accumulent alors au-dessus de l'eau liquide 62 par décantation en un amas flottant de glace 60. Le dispositif 24 comprend des moyens 64 d'extraction des cristaux de glace 60, comprenant par exemple une vis sans fin ou un élévateur à godets.\nLa figure 7 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un autre mode de réalisation plus détaillé du dispositif 24. Le dispositif 24 peut faire partie d'un système de climatisation ou de réfrigération, et peut comprendre un circuit fermé dans lequel circule un fluide réfrigérant et comprenant un premier échangeur de chaleur 66 disposé dans le réservoir 12 et un deuxième échangeur de chaleur 68 situé à l'extérieur de l'enceinte 10. Selon un autre mode de réalisation, le premier échangeur de chaleur 66 n'est pas présent et le liquide circulant dans l'échangeur de chaleur 68 correspond à l'eau liquide 14 présente dans le réservoir 12.\nLa figure 8 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un mode de réalisation d'une installation frigorifique 70. L'installation frigorifique 70 comprend l'ensemble des éléments de l'installation frigorifique 5 représentée en figure 1 à la différence qu'elle comprend en outre des moyens pour maintenir l'eau liquide en surfusion dans la première enceinte 10 à basse pression. Selon un mode de réalisation, les moyens pour maintenir l'eau liquide en surfusion peuvent comprendre un agitateur 72 adapté à brasser l'eau à l'état liquide dans la première enceinte 10 à basse pression. L'agitateur 72 comprend par exemple une barre ou une hélice mise en rotation dans l'eau à l'état liquide 14. Selon un autre mode de réalisation, les moyens pour maintenir l'eau liquide en surfusion peuvent comprendre au moins un additif ajouté à l'eau à l'état liquide. Cet additif mélangé à l'eau, conduit à une solution dont la température de solidification est inférieure à la température de solidification de l'eau sans additif.\nDans le présent mode de réalisation, la température de l'eau liquide 14 dans la première enceinte 10 à basse pression peut être inférieure à la température du point triple de l'eau, et est par exemple à une température pouvant varier de -40 °C à -1 °C, de préférence de -20 °C à -1 °C. Le fonctionnement de l'installation frigorifique 70 est identique au fonctionnement décrit précédemment pour l'installation frigorifique 5 à la différence que la température de l'eau liquide dans la première enceinte 10 à basse pression peut être inférieure à la température du point triple de l'eau.\nLa figure 9 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un mode de réalisation plus détaillé d'une partie de l'installation frigorifique de la figure 8, dans lequel le dispositif 24 d'extraction de puissance froide dans le réservoir 12 a la structure représentée en figure 7. Le deuxième échangeur 68 du dispositif 24 est situé dans une enceinte 80 contenant de l'eau à l'état liquide 82 et permet de refroidir l'eau à l'état liquide 82 jusqu'à obtenir, dans l'enceinte 80, de l'eau à l'état solide 84. La pression dans l'enceinte 80 peut avantageusement être supérieure à la pression de vapeur saturante de l'eau à la température du point triple de l'eau, et être, par exemple, à la pression atmosphérique. Selon un autre mode de réalisation, le premier échangeur de chaleur 66 n'est pas présent et le liquide circulant dans l' échangeur de chaleur 68 correspond à l'eau liquide 14 présente dans le réservoir 12.\nLa figure 10 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un mode de réalisation d'une installation frigorifique 90. L'installation frigorifique 90 comprend l'ensemble des éléments de l'installation frigorifique 5 représentée en figure 1 à la différence que le réservoir unique 12 de l'installation frigorifique 5 est remplacé par N réservoirs 12]_ à situés dans la première enceinte 10 à basse pression, N étant un nombre entier variant de 1 à 100. La conduite 18 d'apport d'eau est reliée à chaque réservoir 12]_ à 12-^. L'utilisation de plusieurs réservoirs 12]_ à 12-^ permet, de façon simple, d'augmenter la surface de l'interface liquide/vapeur pour un même volume d'eau liquide par rapport à un seul réservoir. En outre, l'agitation de l'eau liquide, notamment par bullage, est plus efficace lorsque la hauteur d'eau liquide est réduite. Dans le présent mode de réalisation, le dispositif de chauffage 22 est représenté à titre d'exemple à l'intérieur de la conduite d'entrée du compresseur 32 qui débouche dans la première enceinte 10 à basse pression.\nDans le présent mode de réalisation, la conduite 38 de récupération de l'eau liquide produite par le condenseur 34 est reliée à la conduite 18 et l'eau liquide récupérée par la conduite 38 est refoulée dans les réservoirs 12]_ à 12-^ au moyen d'une pompe 92, par exemple une pompe volumétrique . Selon un autre mode de réalisation, la pompe 92 peut ne pas être présente, la circulation d'eau liquide dans les conduites 18 et 38 résultant alors seulement de la différence de pression entre les enceintes 10 et 30.\nDans le présent mode de réalisation, le condenseur 34 comprend des buses 94 de projection d'eau liquide dans la deuxième enceinte 30 à basse pression sous la forme de gouttelettes 96, trois buses 94 étant représentées à titre d'exemple en figure 10. Les gouttelettes froides 96 favorisent la condensation de la vapeur d'eau expulsée dans la deuxième enceinte 30 à basse pression par le compresseur 32, en multipliant les interfaces vapeur/liquide favorisant l'adsorption de la vapeur d'eau. L'eau liquide est recueillie dans un réservoir 98, formé par exemple par le fond de la deuxième enceinte 30 à basse pression. La conduite 38 récupère une partie de l'eau liquide présente dans le réservoir 98. Le condenseur 34 comprend, en outre, un circuit hydraulique 100 dans lequel circule une partie de l'eau liquide présente dans le réservoir 98, destinée à alimenter les buses 94 en eau refroidie. Le circuit hydraulique 100 comprend une pompe 102 pour la mise en circulation de l'eau liquide et un échangeur 104 de chaleur situé à l'extérieur de la deuxième enceinte 30 à basse pression, par exemple un échangeur de chaleur refroidi par l'air ambiant, le condenseur 34 comprenant des moyens, par exemple le ventilateur 36 décrit précédemment, pour faire circuler de l'air ambiant au travers de l' échangeur de chaleur 104. A titre de variante, l 'échangeur 104 peut être refroidi par une autre source, par exemple un cours d'eau. L'eau liquide expulsée par les buses 94, qui a été refroidie par l' échangeur 104, est par exemple à la température ambiante. Selon un mode de réalisation, la température des gouttelettes 96 à la sortie des buses 94 est inférieure à la température de l'eau liquide qui alimente le circuit hydraulique 100 d'au moins 10 °C.\nDans le présent mode de réalisation, le système 42 de régulation de la différence de pression entre la deuxième enceinte 30 à basse pression et la première enceinte 10 à basse pression comprend une conduite 106 reliée à la deuxième enceinte 30 à basse pression dans la partie de l'enceinte 30 contenant de la vapeur d'eau, la conduite 106 étant équipée d'une vanne commandable 108 de régulation de débit et alimente une turbine de détente 110. La sortie de la turbine 110 est reliée à une conduite 112 qui alimente chaque réservoir 12]_ à 12^. La turbine 110 reçoit de la vapeur d'eau à la pression de la deuxième enceinte 30 à basse pression, qui est déjà refroidie par le condenseur 34 à gouttelettes, et fournit un mélange biphasique comprenant de l'eau liquide et de la vapeur d'eau. La vitesse de rotation de la turbine 110 est ajustée pour que la vapeur d'eau refoulée ait la pression souhaitée. Selon un mode de réalisation, dans le mélange biphasique en sortie de la turbine 110, l'eau liquide a été refroidie par détente et la vapeur d'eau est sensiblement à la pression souhaitée dans la première enceinte 10 à basse pression. La vapeur d'eau expulsée par la conduite 112 dans chaque réservoir 12]_ à peut, de façon avantageuse, jouer le rôle d'un agitateur de l'eau liquide présente dans les réservoirs 12]_ à 12-^ et favorise en outre le refroidissement de l'eau liquide contenue dans les réservoirs 12 ]_ à 12-^. La turbine 110 et la vanne 108 peuvent être commandées par le module de traitement 40, non représenté en figure 10.\nDans le présent mode de réalisation, le dispositif 24 d'extraction de puissance froide dans les réservoirs 12]_ à 12-^ comprend un circuit hydraulique 114 relié aux réservoirs 12 ]_ à dans lequel circule une partie de l'eau présente dans les réservoirs 12]_ à Le circuit hydraulique 114 comprend une pompe 116 pour la mise en circulation de l'eau liquide et un échangeur 118 de chaleur situé à l'extérieur de la première enceinte 10 à basse pression, par exemple un échangeur de chaleur coopérant avec un échangeur de chaleur 120 d'un autre circuit hydraulique 122 relié à un dispositif 124 à refroidir. Comme cela est représenté en figure 10, le circuit hydraulique 114 peut être branché sur la conduite 18 pour le refoulement de l'eau liquide circulant dans le circuit hydraulique 114 vers les réservoirs 12 ]_ à 12 N . Dans le présent mode de réalisation, le turbocompresseur 32 comprend deux étages successifs 130 et 132. Le premier étage 130 est à taux de compression fixe, par exemple égal à environ 3, et le deuxième étage 132 est à taux de compression variable commandable. La vitesse de rotation de la deuxième turbomachine 132 peut être commandée par le module de traitement 40, non représenté en figure 10. De préférence, chaque étage 130, 132 correspond à un turbocompresseur. Le premier étage 130 permet de commander le débit de vapeur d'eau extrait de la première enceinte 10 à basse pression. Le deuxième étage 132 permet de fixer la pression de la vapeur d'eau refoulée dans la deuxième enceinte 30 à basse pression.\nEn figure 10, on a représenté en outre une pompe 134 à vide primaire reliée à la première enceinte 10 à basse pression par l'intermédiaire d'une conduite 136 équipée d'une vanne commandable 138.\nDes modes de réalisation particuliers ont été décrits. Diverses variantes et modifications apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, bien que dans les modes de réalisation décrits précédemment, le condenseur 34 est un condensateur dans lequel la vapeur d'eau est refroidie et liquéfiée par l'air ambiant, d'autres types de condenseur 34 peuvent être utilisés, par exemple un condenseur à refroidissement liquide.\nPrevious Patent: AIR PULSER FOR MOTOR VEHICLE\nNext Patent: ACOUSTIC PROTECTION COVER FOR MOTOR VEHICLE ENGINE


N° 105 La justice à l'écran\n« Coupable ou non coupable ? », « Objection votre honneur ! »\nN° 104 Flash-back sur la Nouvelle Vague\nAvec un recul de 40 ans, ce numéro appréhende de façon critique le\nphénomène de la Nouvelle Vague, source d'une nouvelle génération de cinéastes, tout en dressant un bilan équilibré.\nN° 103 50 films qui ont fait scandale\nDe L'arrivée en gare de La Ciotat à Baise-moi, en passant par La bataille d'Alger, L'empire des sens ou La dernière tentation du Christ.\nN° 102 Du trucage aux effets spéciaux\nN° 101 Fernando Solanas ou la rage de transformer le monde\n1969 : éclate le coup de tonnerre de L'heure des brasiers dans le ciel\nrouge d'un monde qui, du passé, veut faire table rase et transformer\nN° 98 Jacques Prévert, qui êtes aux cieux\nN° 96 L'univers de Joseph Losey\nL'héritage d'une période aussi fertile que les années 50-80 serait moins riche sans la filmographie de Joseph Losey ?\nN° 95 Le cinéma du sam'di soir\nGérard Dessere et Nicolas Schmidt\nN° 93 Le théâtre à l'écran\nDe l'adaptation de pièces à l'écran à la place du théâtre dans l'univers\ncinématographique de grands cinéastes, de l'inspiration thématique (Shakespeare sans cesse revisité) aux diverses formes de théâtralité (Angelopoulos, Pasolini), de l'étude de cas à la théorisation, du monde du théâtre représenté par le cinéma et la télévision aux versions scéniques de grands films …\nN° 92 Stars et acteurs en France\nDes entretiens personnalisés avec vingtquatre acteurs, des grands noms qui ont fait la gloire du cinéma de 1950 à nos jours.\nN° 91 La marginalité à l'écran\nTrois décennies après Mai 68, le tour des marginalités de tous ordres au cinéma : sociales, sexuelles, esthétiques, etc.\nN° 90 Télévision française : la saison 1998\nN° 89 Le péplum : l'Antiquité au cinéma\nÀ peine né, le cinéma s'est mis à parler romain !\nN° 88 Les producteurs français\nVingt producteurs français parmi les plus connus, aujourd'hui en pleine activité dans tous les secteurs du cinéma d'auteur, parlent de leur métier et de leurs films : d'où vient l'argent ? Quelles sont leurs relations avec les cinéastes, les distributeurs, les institutions, la télévision ? Entre l'art et l'argent, comment définissent-ils leurs rôles et quelle est la part de création dans l'oeuvre qu'ils signent au premier carton du générique ?\nN° 85 La guerre d'Algérie à l'écran\nN° 83 Télévision française : la saison 1996\nN° 81 Jean Rouch ou le ciné-plaisir\nJean Rouch fut un prophète du cinéma direct, auteur d'une centaine de films (Moi, un Noir, Les maîtres fous, Chronique d'un été...).\nN° 80 Christianisme et cinéma\nAprès les numéros Cinéma et judéité et "Le film religieux", ce troisième volet se penche sur les relations du cinéma avec la religion : le christianisme. Défiance et souci d'éducation des images, films d'inspiration spiritualiste, films dénonciateurs voire blasphémateurs, c'est sur ce triple plan que s'interroge cet ouvrage.\nN° 79 Littérature et télévision\nTrois axes : la télévision comme adaptatrice de la littérature, l'écriture du scénario et la télévision comme vecteur promotionnel.\nPierre Beylot et Stéphane Benassi\nN° 75 Architecture, décor et cinéma\nQuelle est la place de l'architecture et plus largement du décor dans le cinéma, art de l'espace ? Que ce soit dans les westerns ou les films intimistes, les péplums ou les films noirs, architecture et décor jouent un rôle souvent déterminant. Ce numéro donne aussi la parole à quatre architectes de renom : Paul Chemetov, Ricardo Porro, Roland Castro et Jean Nouvel.\nN° 35 Le cinéma de Costa-Gavras\nZ, L'aveu, État de siège, Missing : ces titres sont devenus des classiques d'un cinéma politique de grande consommation qui privilégie l'efficacité à l'américaine, qui frappe fort pour émouvoir beaucoup.\nN° 33 Youssef Chahine l'Alexandrin\nOn a surnommé « Battling Jo ». Cce cinéaste arabe natif d'Alexandrie la cosmopolite qui allie un enracinement dans sa culture originelle avec une ouverture affichée au monde extérieur.\nN° 32 L'Holocauste à l'écran\nDocumentaires et fictionnels, dans tous les genres jusqu'avant le Shoah de Claude Lanzmann. Traduite de l'anglais (US), une étude approfondie de tous les films suscités par le génocide des juifs par les nazis.\nN° 31 Des jeunes à la caméra\nQue se passe-t-il quand on confie des caméras aux enfants ?\nN° 29-30 Les cinémas indiens\nL'Inde qui s'accroît chaque année « d'une Australie » est le deuxième pays par la population mais le premier par l'ampleur de sa production :\n700 films par an ! Avec une équipe entièrement « swadeshi » (indigène).\nAruna Vasudev et Philippe Lenglet\nN° 27 L'écran handicapé\nPréface de Tony Lainé.\nN° 17 Jean Rouch, un griot gaulois\nJean Rouch a fait bouger le cinéma comme l'anthropologie. Théoricien et praticien, créateur et enseignant, artiste et scientifique, son oeuvre plurielle a ébranlé des certitudes, pose des questions, fraye des voies.\nN° 16 Cinémas paysans\nHenri Mendras l'a souligné : « Une contradiction frappante existe entre les attaches paysannes que tout Français se flatte d'avoir et le manque de communication qui règne entre le milieu agricole et le reste de la société française. »\nHS Quelle diversité face à Hollywood ?\nTout sur les prestiges et les maléfices du cinéma hollywoodien. Cinq parties, agrémentées d'entretiens avec René Bonnell, Jack Valenti, Brahim Chioua, Marin Karmitz, Jean Cazès, posent la question des fondements d'une hégémonie hollywoodienne, d'une expression européenne, de la résistance et des perspectives en Corée, en Inde et ailleurs, du rôle des pouvoirs publics face à cette dangereuse omniprésence d'une machine à décerveler. Préface de Jérôme Clément, préambule de Lord David Puttnam, postface de Jack Lang\nHS7 L'histoire de France au cinéma\nConçu à la fois pour les enseignants en histoire et tous ceux qu'intéresse l'histoire de France, ce volume de 400 pages illustrées retrace la manière dont 1 000 films reconstituent celle-ci. Époque par époque. En annexe des listes de titres classés par thèmes.\nCoédité avec Les amis de Notre Histoire.\nHS6 Québec-Canada : L'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel\nCe numéro, bilingue, réalisé par une équipe canadienne et coédité par la cinémathèque québéquoise, analyse les formes de la pédagogie du septième art et de la vidéo dans les deux aires linguistiques du pays, tant au niveau des collèges que des universités. On y trouve aussi des références pratiques : annuaires des institutions et des programmes, liste des associations et organismes, bourses d'études pour étrangers...\nHS5 Cinéma et bande dessinée\nToutes les dimensions des relations entre le septième et le neuvième art.\nHS4 L'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel dans l'Europe des douze\nDes échanges d'étudiants et d'enseignants se mettent en place dans la perspective de 1993,un panorama de l'existant dans chaque pays contribuer à les multiplier.\nMonique Martineau et Luiz R. Busato\nHS3 Les scénaristes français\nDes articles de réflexion et des entretiens avec plusieurs dizaines de scénaristes français qui parlent de leur métier, de leurs conceptions,\nHS1 200 téléastes français\nPour la première fois, l'oeuvre des grands réalisateurs de la télévision, depuis les origines, est analysée à l'égal de celle des réalisateurs du cinéma. Cent vingt téléastes y sont étudiés dans les profondeurs de leur biofilmographie et 80 autres font l'objet de notices. Un monument de 600 pages\nTV07 Télévision française : la saison 1993\nLa saison 1993.\nTV06 Les émissions pour enfants\nLa télévision est-elle pour les enfants le grand méchant loup ? Ce numéro dénonce ce cliché. A travers la programmation pour la jeunesse, les thèmes et les contenus de la programmation en France, puis ailleurs, il montre qu'il existe, quoi qu'on dise, de bonnes émissions pour enfants. Une dernière partie analyse la télévision comme acteur social.\nTV04 Télévision française : la saison 1992\nLa saison 1992.


De nombreux patients de dengue enregistrés dans le Sud - VNExplorer > Français\nHanoi (VNA) - À Hô Chi Minh-Ville en particulier et dans le Sud en général, on a enregistré pas mal de nouveaux cas de dengue dans la communauté.\nUne patiente atteinte de dengue à l'Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville.\nSelon les prévisions des autorités de contrôle sanitaire de Hô Chi Minh-Ville, le pic épidémique de dengue tombera vraisemblablement en octobre et en novembre avec un nombre de personnes infectées peu ou prou semblable aux années précédentes. La population devra être prudente face à cette autre épidémie.\nUne constante augmentation\nHô Chi Minh-Ville, ces deux derniers mois, on a enregistré en moyenne 500 cas de dengue par semaine. Ainsi, de janvier à début septembre, Hô Chi Minh-Ville a totalisé 11.404 cas, dont 6.277 qui ont nécessité une hospitalisation.\nPar rapport à la même période de 2019, le nombre de cas de cette année a diminué de 71,8%. Cependant, il présente des signes d'augmentation au cours des dernières semaines. Plus précisément, au cours de la dernière semaine d'août, la ville a enregistré 543 nouveaux cas.\nUn enfant atteint de dengue traité à l'Hôpital pédiatrique numéro 2 de Hô Chi Minh-Ville.\nAu cours de la semaine, toute la ville a enregistré 40 foyers de dengue dans 31 quartiers de 13 des 24 arrondissements et districts. Ces nouveaux foyers se concentraient à Cu Chi et dans le douzième arrondissement.\nIl faut savoir que la ville a enregistré son premier décès dû à la dengue depuis le début de l'année. Il s'agit d'une patiente de 16 ans vivant dans le 7e arrondissement.\nQuelques établissements de santé ont connu une augmentation du nombre de patients. À l'Hôpital pédiatrique numéro 2, Dr Dô Châu Viêt, chef du Département des contaminations, a déclaré que cette unité traite 25 cas, dont certains graves. Ce nombre augmente légèrement. On parle d’environ 10% des enfants qui ont des symptômes graves.\nAu Département de la dengue de l'Hôpital pédiatrique numéro 1, 60 enfants sont hospitalisés. Ce nombre est en augmentation. Nguyên Minh Tuân, chef de ce département, a constaté ces dernières semaines de nombreux cas avec des complications graves. Il faut que la vigilance soit de mise face à cette maladie.- VNA/CVN


Marine Roussillon, « La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet » - Société des Etudes Voltairiennes\nAccueil du site > 3. Revue Voltaire > Résumés / texte intégral > R > Roussillon Marine > Marine Roussillon, « La Princesse de Navarre et la résurrection de la (...)\nMarine Roussillon, « La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet »\nvendredi 28 mars 2014, par Myrtille Méricam\nRevue Voltaire, 14 (2014), p. 273-285.\nLa Princesse de Navarre, créée à Versailles le 23 février 1745, est une pièce hybride, mêlant le théâtre, la danse et les chants. Dès la première publication de la pièce, cette hybridité est rapportée au genre de la comédie-ballet, genre disparu (sous cette forme du moins) depuis la mort de Molière et les dernières fêtes de Louis XIV. Quelles significations donner à cette résurrection ?\nIl s’agit d’abord de s’approprier l’esthétique galante des divertissements de Louis XIV, fondée sur la diversité et le contraste, et de la mettre au service de la célébration du pouvoir de Louis XV. Le choix de la comédie-ballet est donc un choix de convenance politique, au premier abord peu glorieux pour Voltaire. En écrivant une comédie-ballet, celui-ci adopte en effet la posture de l’auteur courtisan, « bouffon » du souverain. Cette posture lui permet d’obtenir la récompense d’autres services d’écriture, plus difficiles à revendiquer en public et ne relevant pas d’une logique du divertissement. Enfin, la forme hybride de La Princesse de Navarre sert Voltaire dans les querelles qu’il a engagées non seulement contre la comédie larmoyante mais aussi pour le renouveau de l’opéra. La pièce prolonge le débat entre Voltaire et Rameau ouvert par Samson.\nAvec La Princesse de Navarre, Voltaire ne cherche donc pas à ressusciter Molière. Il ne fait pas sienne l’esthétique galante de la comédie-ballet, pas plus qu’il n’adhère à la posture d’écrivain courtisan. Il convoque les valeurs du passé pour en tirer profit – symbolique, mais aussi matériel – dans les conflits du présent.


Jobline icônes print / pdf / mail - Forums Joomla.fr\nJobline icônes print / pdf / mail\nJ'utilise le composant jobline, gestion d'offres d'emplois, et je voudrais avoir la possibilitée d'afficher les icônes print / pdf / mail pour permettre aux gens d'imprimer les annonces.\nJ'ai regardé sur le site de l'auteur et c'est une fonction qui n'est pas prévue, j'ai donc fouillé dans le composant com_content, et y ai trouvé une class HTML_content qui semble gèrer les icônes, après je reste bloqué, faudrait'il un include sur ce fichier ds le composant jobline ?\nJe m'étais dis qu'il devait y avoir une class ds le dossier include..\nEnfin là je bloque,\nJe reviens vers ce post, aucune idée de réponse ou de guide ?\nBonjour, je fais remonter ce post, étant confronté au meme probleme... (enfin pour ma part l'icone print suffira)\nJ'essaie de modifier le fichier show.tmpl comme ceci:\nmais je bloque sur &id=?????\nca fonctionne si on met un id précis, mais comment spécifier qu'il faut l'id en cours ??\nJe commencerais par dire que Joomla est un fabuleux outil !\nJ'ai un problème ! je voudrais afficher les icones "Impression et PDF" dans mes catégories et donc en permettre l'impression ! Après avoir tout structuré mon site, je me suis rendu compte que je n'avais pas l'option dans les catégorie pour afficher ces icones, alors qu'elle existe bien pour les articles !\nBien évidement, avant de poster ce message, j'ai cherché dans l'administration du site envain et cherché dans ce forum ! rien trouvé !\nS'agit il du choix de mon template ?\nComment faire pour permettre à mes visiteurs d'imprimer mes catégories ?\nMerci d'avance pour vos réponses, Melvinn


Comment commencer à apprendre la programmation du noyau Android ou simplement la programmation du noyau – Techlib\nIl y a vraiment des parties à l'apprentissage de la programmation du noyau, et vous pouvez prendre l'une ou l'autre:\n1) Apprendre comment le noyau existant fonctionne (et potentiellement apporter des modifications à, ou déboguer, la fonctionnalité existante.) La réponse de Joseph Gunn couvre à peu près cela - la première étape consiste à se familiariser avec menuconfig (ou l'un des autres outils de configuration) et à commencer à construire vos propres noyaux.\nLa façon la plus simple (IMO) de le faire est sur une machine virtuelle, ou potentiellement même un émulateur complet comme bochs.\n2) Apprendre à l'étendre avec de nouvelles fonctionnalités. Connaître #1 aide beaucoup, mais il y a beaucoup de profondeur là, et pour la plupart des sortes de fonctionnalités que vous pourriez vouloir ajouter (pilotes, etc), la "surface exposée" n'est en fait PAS si grande par rapport à beaucoup de fonctionnalités internes.\nIl y a BEAUCOUP de tutoriels "construire un module hello world" là-bas, ce qui vous donnerait une certaine exposition aux API en question, et il y a des tutoriels d'écriture de pilotes de périphériques aussi. L'écriture d'un simple système de fichiers en mémoire (ou d'une fausse instrumentation sous /sys) est un bon moyen d'apprendre le VFS.


3 recettes de cocktails festifs pour le temps des FêtesGoodFood\nQui dit « temps des Fêtes » dit « cocktails festifs ». En effet, quoi de mieux qu’un bon drink pour réchauffer les soirées hivernales, partager un repas en amoureux, s’installer autour du feu ou célébrer virtuellement avec vos proches? L’occasion est belle pour vous suggérer quelques recettes!\nEn partenariat avec The Wine Shop et Zachary Kvas, mixologue résident chez Wayne Gretzky Estates à Niagara-on-the-Lake, nous vous présentons 3 cocktails festifs, faciles à réaliser (et à déguster!)\nAstuce du chef : tous les cocktails mentionnés dans cet article peuvent être préparés sans alcool (mocktails) afin que tout le monde puisse profiter des célébrations.\n1. Chaïcolat chaud\nCe premier cocktail festif et sucré pourrait facilement passer pour un dessert! Mélangez du whisky canadien à notre thé chaï biologique et obtenez un chocolat chaud des plus réconfortants pour terminer le repas des Fêtes en beauté!\n1 oz de whisky à l’érable Wayne Gretzky\nUne pincée de cannelle (¼ de cuillère à thé)\n1 bâtonnet au chocolat pour boisson chaude.\nAjoutez le sachet de thé, le whisky et un bâtonnet au chocolat dans une grande tasse.\nPortez une bouilloire d’eau à ébullition et remplissez la tasse d’eau chaude (8 oz).\nRemuez le tout avec le bâton de chocolat jusqu’à ce qu’il soit entièrement fondu.\nAjoutez une pincée de cannelle sur le dessus. Sirotez et appréciez!\nAstuce du chef : pour une version sans alcool, remplacez le whisky par du sirop d’érable!\nTrouvez-les sur votre page de sélection : thé chaï, sirop d’érable 100 % pur, cannelle moulue, bâtonnets au chocolat pour boisson chaude et plus!\n2. Muscat + Kombucha = Musbucha!\nLe cocktail festif officiel de ceux et celles qui aiment prendre ça relax avec un bon verre de vin ou de sangria. Mélangez le raisin muscat au pamplemousse du kombucha, avec un peu de curcuma pour donner du kick et de la couleur. Sans oublier une touche de sirop d’érable pour bonifier le tout!\n½ canette de kombucha au pamplemousse\n¼ de tasse de suprêmes de pamplemousse\n2 pincées de curcuma (¼ cuillère à thé par pincée)\n¾ oz de sirop d’érable 100 % pur\n1,5 oz de vin artisanal au muscat Gretzky.\nMettez les suprêmes de pamplemousse, le curcuma, le sirop d’érable et le vin au muscat dans un mélangeur ou dans un pot en verre.\nAjoutez de la glace et secouez jusqu’à ce que ce soit refroidi.\nFiltrez le cocktail dans un grand verre (si possible, le filtrer deux fois avec une passoire à mailles).\nAjoutez une cuillerée de glace et la moitié d’une canette de kombucha au pamplemousse.\nAjoutez une pincée de curcuma pour compléter le tout. Sirotez et appréciez!\nAstuce du chef : pour une version mocktail, retirez simplement l’alcool!\nTrouvez-les sur votre page de sélection : kombucha au pamplemousse doux-amer, suprêmes de pamplemousse fraîchement coupés, curcuma moulu, sirop d’érable 100 % pur et plus!\n3. La crème de la crème des Fêtes\nUn bon verre de lait de poule (avec ou sans biscuits) ferait le bonheur d’à peu près n’importe qui, y compris le père Noël! On a réinventé ce réconfort des Fêtes pour en faire un cocktail festif, rafraîchissant et crémeux. La crème de la crème des breuvages!\n4 oz de lait de poule\n2 oz de crème de liqueur Gretzky\nCroquant au chocolat marbré à la menthe poivrée\n2 pincées de mélange d’épices Tarte à la citrouille Tout Confort (¼ cuillère à thé par pincée).\nAjoutez le lait de poule, la liqueur de crème et ¼ de cuillère à thé de mélange d’épices Tarte à la citrouille dans un mélangeur ou dans un pot en verre rempli de glace.\nSecouez jusqu’à ce que le mélange refroidisse puis filtrez-le dans un verre à punch ou un verre à whisky.\nSur le dessus, garnissez d’une pincée de mélange d’épices Tarte à la citrouille. Ajoutez ensuite le croquant au chocolat comme touche finale. Sirotez et appréciez!\nTrouvez-les sur votre page de sélection : lait de poule, croquant au chocolat marbré à la menthe poivrée, mélange d’épices Tarte à la citrouille Tout Confort et plus!\nBonheur, santé… et bons cocktails!\nProfitez des bons moments pendant les Fêtes, que vous soyez seul ou bien accompagné. Même à distance, partagez vos bonnes recettes de repas et de cocktails festifs avec vos proches. Visitez le site de The Wine Shop et rendez-vous sur votre page de sélection pour trouver tout ce dont vous avez besoin pour vous gâter pendant les Fêtes. Psst… Ces cocktails font aussi d’excellents cadeaux!\nDe notre table à la vôtre, joyeuses Fêtes!\nImage principale, images 1-3: via Wayne Gretzky Estates\nQu'est-ce qui ressemble à un navet, mais n'est pas[...]


Devis peintre Jou-sous-Monjou 15800 pour vos travaux de peinture.\nGuide pratique pour vos travaux de peinture à Jou-sous-Monjou\nPourquoi faire appel à un artisan peintre à Jou-sous-Monjou 15800 ?\nArtisans Peintre sur Jou-sous-Monjou (15800)\nEngager un peintre professionnel à Jou-sous-Monjou 15800, c’est bénéficier d’un travail sans défaut et entièrement conforme à vos attentes. De plus, ça ne revient pas forcément plus cher vu le temps fou qu’on gagne, le résultat final irréprochable qui durera de nombreuses années.\nÇa n’a forcément pas l’air, mais la mise en œuvre de la peinture requiert des techniques d’application spécifiques, une grande dextérité et beaucoup de soin. Choisir un peintre professionnel à Jou-sous-Monjou 15800 est la garantie de la qualité du service et la réussite des travaux. C’est un professionnel polyvalent, les services d'un artisan peintre sont les suivants :\nOn pense souvent à tort que faire appel à une entreprise de peinture à Jou-sous-Monjou 15800 reviendrait 3 fois plus cher que si l’on réalisait soi-même les travaux de rénovation. Les compétences du peintre dépassent largement les travaux traditionnels de peinture :


8 astuces faciles pour nettoyer la cuisine avec peu d'effort - delicesetplats\nlopez Victoria | 5:17 - 1 February 2022\nParmi les tâches auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement lors du nettoyage de notre maison, presque sans erreur, nous pouvons dire que la plus fastidieuse et la plus difficile à affronter est le nettoyage de notre cuisine.\nOn adore cuisiner, mais rien qu’en pensant à tous les ustensiles, vaisselle, éléments que l’on va utiliser, on laisse déjà un peu de côté cette grande envie car cuisiner c’est sympa, mais faire le ménage c’est terrible !!!! Ce champ de bataille que l’on quittera après une bonne utilisation enlève l’envie de faire de grandes choses. Mais, si nous apprenons plusieurs trucs très simples, naturels et avec des éléments que nous avons toujours sous la main, nous pourrons peut-être faire quelque chose de vraiment agréable à partir de ce moment.\nApprenez à utiliser des produits naturels , apprenez à désinfecter votre cuisine , apprenez à vouloir utiliser votre cuisine sans souffrir !!!\nQuelque chose que vous remarquerez toujours sale, et à chaque utilisation cette saleté s’accumulera au point que vous ne la verrez même pas. Mais s’il y a quelque chose qui recueille vraiment les bactéries, c’est bien le plan de travail ou les meubles de notre cuisine.\nMélangez simplement une tasse de vinaigre avec deux tasses d’eau chaude Mélangez bien le tout et mouillez un chiffon avec cette solution que vous passerez à travers ce meuble, frottez bien et vous verrez comment la brillance apparaît et il sera également désinfecté.\nShooters sans germes\nLes fameuses poignées que possèdent nos meubles sont une source incontournable de bactéries. Normalement, nous ne les prenons pas en compte pour le nettoyage, donc avec les mains sales, nous ouvrons et fermons les tiroirs et les portes.\nMais connaissant cette astuce. vous les laisserez facilement désinfectés et brillants. Prenez un chiffon, et imbibez-le d’eau et de vinaigre, frottez le chiffon sur chacun d’eux et s’ils sont métalliques, non seulement vous désinfecterez mais aussi vous ferez briller. Si vous voulez plus de brillance, vous pouvez mouiller un autre chiffon avec de l’alcool et vous verrez qu’ils brillent.\névier de cuisine parfait\nNormalement, les éviers de nos cuisines sont en acier inoxydable, et vous remarquerez que la moindre goutte d’eau les marque. Si vous voulez que la piscine soit parfaite et durable avec cet éclat, il vous suffit de mélanger une tasse de borax (un minéral présent dans les détergents, les désinfectants, etc.) avec 1/4 du jus d’un citron. Vous mélangerez très bien les deux ingrédients et avec une éponge vous les placerez en frottant doucement. Ensuite, vous pouvez faire couler l’eau pour que l’excédent s’en aille.\nCe sujet est compliqué pour nous, tellement utilisé, il rend nos tibias toujours ternes. Mais avec un problème d’astuce très simple. Vous n’aurez qu’à mouiller un chiffon avec le jus d’un citron et les frotter doucement. Vous ferez briller le chrome instantanément.\nCette astuce vaut pour n’importe quel électro que vous avez dans votre cuisine, du grille-pain au réfrigérateur, il suffit qu’une partie d’entre eux soit en acier inoxydable suffisant.\nPour les rendre comme neufs et brillants, vous devez les essuyer avec un chiffon humide avec une partie d’eau et trois parties de vinaigre. Après l’avoir passé sur la surface, séchez-le et placez quelques gouttes d’huile sur un morceau de papier que vous passerez sur cette partie, vous verrez comment la brillance apparaît immédiatement.\nContre les germes du réfrigérateur\nPour laisser le réfrigérateur bien désinfecté, vous devez dissoudre trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans 1/2 litre d’eau tiède. Avec cette solution, vous allez frotter l’intérieur de tout le réfrigérateur et le laisser agir pendant au moins cinq minutes. Passé ce temps il faut passer un chiffon humide pour enlever l’excédent, laisser sécher.\nUne machine à laver super propre\nBeaucoup ne savent pas ou ne savent pas que la machine à laver accumule du détergent à chaque lavage et celui-ci se décompose en formant un foyer de germes qu’à un moment donné, nous devons éliminer.\nPar conséquent, au moins une fois par mois, nous devons faire un lavage sans vêtements et au lieu de lessive, placez du bicarbonate de soude. Avec cette technique, vous éliminerez toutes les bactéries et laisserez la machine à laver comme neuve.\nLe micro-ondes sans éclaboussures\nCette astuce est très simple, et avec elle, vous éliminez ces petites taches qui, à chaque cuisson, restent sur les parois de celle-ci. Dans un bol mettre de l’eau, un trait de vinaigre et le jus d’un citron . Frottez les parois de l’ensemble de l’appareil avec ce mélange, puis séchez-les avec un chiffon propre. Solution et four parfait.\nSecrets pour garder les carottes toujours fraîches


Les bonnes mauvaises herbes | Autour de l'île - Le journal de l'île d'Orléans\nVous êtes ici:Accueil»Reportages»Les bonnes mauvaises herbes\nPar Tim Boucher le\t 9 octobre 2015 Reportages\nÊtes-vous fatigués de faire la guerre aux mauvaises herbes qui poussent allègrement dans votre jardin? Le moment est peut-être venu de faire la paix avec l’ennemi. En effet, les herbes que nous appelons «mauvaises herbes» ne sont peut-être pas aussi mauvaises qu’on pourrait le croire.\nUne mauvaise herbe est au fond une plante qui pousse au mauvais endroit au mauvais moment. Les apercevoir nous rend malheureux et nous passons beaucoup de temps et d’énergie à les éliminer. Un jardin envahi par les «mauvaises herbes» envoie l’image du chaos, de la négligence. Mais les mauvaises herbes peuvent pourtant être vues comme nos amies.\nIl existe en effet plusieurs types de mauvaises herbes qui sont non seulement comestibles, mais goûteuses, nutritives et bonnes pour la santé. En voici trois exemples.\nAlors qu’une véritable guerre chimique est menée depuis des années contre les pissenlits (Taraxacum officinale), la totalité de cette plante est comestible. Ses feuilles, quoiqu’un peu amères, sont délicieuses dans un mélange mesclun. Ses fleurs peuvent être utilisées pour fabriquer un merveilleux vin de printemps. Ses racines peuvent quant à elles être grillées et utilisées comme substitut de café.\nMais en fait, c’est surtout en raison de ses nombreux effets bénéfiques pour la santé que le pissenlit fut initialement importé par les Européens.\nLa poule grasse (Chenopodium album) est une autre plante sauvage comestible. Comme le pissenlit et de nombreuses autres mauvaises herbes comestibles, la poule grasse est beaucoup plus riche en vitamines et minéraux que la plupart des verdures cultivées. De la même famille que le quinoa, ses feuilles, ses fleurs et ses graines crues ou cuites peuvent être mangées. Aussi appelée «épinard sauvage», la poule grasse peut être utilisée comme substitut aux épinards. Cette mauvaise herbe est si délicieuse qu’elle est même vendue dans les épiceries gourmandes aux États-Unis.\nL’oseille (Rumex acetosa) est une plante sauvage utilisée traditionnellement dans la cuisine française. Elle peut être utilisée en salade. En raison de son goût aigre, elle peut aussi remplacer le vinaigre dans certaines recettes. Elle pousse souvent sur les bords de champs et est facile à reconnaître par ses fleurs rougeâtres.\nCes trois plantes représentent une petite partie des nombreuses plantes sauvages comestibles. J’ai jusqu’à maintenant identifié et goûté plus d’une vingtaine de «mauvaises herbes» qui poussent abondamment dans les champs et jardins orléanais.\nEn plus de ne nécessiter aucune semence, fertilisation ou irrigation, ces plantes sauvages sont fraîches, gratuites, et de loin plus goûteuses que la laitue bon marché de type «iceberg».\nSi vous souhaitez commencer à savourer ces aliments sauvages, je vous recommande le Guide d’identification des mauvaises herbes du Québec publié par le MAPAQ. Il fournit des photos des mauvaises herbes les plus communes à tous les stages de leur croissance. Une fois que vous aurez identifié l’espèce, vous pourrez compléter vos recherches sur internet afin de déterminer si la plante est comestible ainsi que la meilleure façon de l’apprêter. Les bonnes «mauvaises herbes» ne sont donc pas de vilains ennemis dangereux, mais de merveilleux cadeaux de la nature pour égayer nos assiettes et nous donner santé et longue vie.\nLa prochaine fois que vous irez dans votre jardin, troquez donc le désherbage contre la récolte!\nAgriculture Herbe Jardin Jardinage


SANKA - SANKA Chat du Blog de CWHCCD\nPar cwhccd dans Accueil le 21 Octobre 2013 à 11:23\nBonjour, Je viens vous donner quelques nouvelles de Sanka.\nCette photo a été prise lorsqu'il était vraiment mal en point.!!!\nAujourd'hui il va beaucoup mieux. Il a terminé son traitement médical.\nça n'a pas été simple de lui faire avaler tous ces médicaments;\nil a fallu ruser et faire preuve d'imagination.\nEnfin aujourd'hui il a bien récupéré. Il mange très bien et va se balader dehors pour s'allonger aux derniers rayons du soleil.\nCela doit lui faire du bien pour son arthrose.\nIl ne semble plus souffrir, mais je le surveille de près.\nDe toute façon il aura droit à une consultation chez sa vétérinaire.\nIl a l'âge où il faut être attentif à son état de santé.\nSi nous autres "vieux" également, nous serions aussi bien soignés\ndorlotés, dans nos hospices municipaux: on aurait moins d'appréhension\nà vieillir aussi........ lllooooolllll........\nLundi 21 Octobre 2013 à 12:10\nta vue il est la\nLundi 21 Octobre 2013 à 12:58\nOn vieillit touss les humains comme les animaux, je te met unn photo du chat d'un voisin, qui passe son temps chez nous, il a 16 ans et le diabète le pauvre, mais il est pas malheureux ! mais il pense plus qu'à manger ..\nle chat d'un voisin !!\nBises Christian @++\nLundi 21 Octobre 2013 à 14:51\nvisite de ma niéce est son fils\nLundi 21 Octobre 2013 à 16:37\nMerci pour les nouvelles de Sanka. Tu sais Criquette est acro à la télé quand il y a des oiseaux ou des animaux qui court elle se précipite sur le meuble télé ça tête tourne dans tous les sens et elle maoule en essayant de les attraper avec sa patte c'est la seule qui fait ça, et nous ben!! on se mare de la voire faire, heureusement la télé est fixée au meuble. Parfois elle passe derrière pour voire si par hasard ils sont pas ressorties, et nous pauvres humains ont est plier de rire. mais c'est un sacré moment de bonheur ..loll.. Bisous Christian..\nLundi 21 Octobre 2013 à 19:13\nPas facile de leur faire avaler des médicaments, j'ai connu ça aussi....galère assurée..\nj'espère qu'il va aller mieux...\nMardi 22 Octobre 2013 à 03:02\nChristian bonjour encore tres tot ce matin , mais ça y aie l envie de dormir me reprend alors ça ne va pas tarder a ce que je ronfle de nouveau\ntant mieux que sanka va mieux , il y a de tres bons médicaments pour les animaux maintenant et tant mieux pour eux car c est pas drolr de souffrir , dans la matinée il va y avoir du travail a faire car nous avons ramener une pleine cargaison de pommes , de chataignes qu il va falloir bien trier et mettre en cageots pour l hiver et les chataignes au congel sans les épluchées , elles sont intactes apres et comme ça les vers crevent sans se propager aux autres\nMardi 22 Octobre 2013 à 11:16\nc'est dur de les voir vieillir mais si la santé est là , tout va .....\nSanka à beaucoup de chance de vous avoir pour veiller sur lui .\nchez nous soleil et mes minous en profite aussi , que du bonheur\nce qui est pris, ne sera plus a prendre\nla nature nous offre beaucoup !!!!!\nbisous et caresses à Mr Sanka\nMardi 22 Octobre 2013 à 11:20\ncoucou CW, suis contente que Sanka aille mieux!!! c'est vrai que ce n'est pas facile de donner des médicaments aux chats; tous les soirs, Fifille a son cachet pour ses pbs neurologiques, et même en ayant l'habitude, il faut ruser pour lui mettre dans la bouche! une petite récompense l'attend tous les soirs : des gros calins et sa nourriture préférée!!!\nJe te souhaite une bonne journée, gros bisous et caresses à Sanka\nMardi 22 Octobre 2013 à 13:37\nUne bonne journée à toi et Sanka ! suis en pause çà s'imposait\nTon annalyse de la situation que nou vivons presque toutes et tous dans le contexte actuel .. est bien résumé, je pense là même chose, et les répercutions ne font que commencer, le RAS le Bol est général hélas et on n'est même plus solidaires ! çà devient lourd et pesant, c'est sûr que IMAGINE de LENNON c'était mieux mais utopique ! j'ai mis un com sur mon blog, je viens de recevoir une mauvaise nouvelle de la région parisienne ! je suis dépassée par les évènements et très fatiguée ! les 40é rugissants - hémisphère sud - photo, il va falloir tenir le cap encore et encore ...\nMardi 22 Octobre 2013 à 18:37\n

 <form id="thanks-button-form" action="/fr/imagine-imagine.html" accept-charset="UTF-8" method="post"><input id="edit-thanks" class="form-submit my-thanks-button" title="Vous pouvez remercier le traducteur ou la traductrice avec ce bouton" name="op" type="submit" value="Merci !" /> <input id="edit-n" name="n" type="hidden" value="185260" /> <input id="form-1ecee3e0b257d9dbb0fa93d8f4b90c07" name="form_build_id" type="hidden" value="form-1ecee3e0b257d9dbb0fa93d8f4b90c07" /> <input id="edit-thanks-button-form" name="form_id" type="hidden" value="thanks_button_form" /></form>	 164 remerciements

\nEn savoir plus sur http://lyricstranslate.com/fr/imagine-imagine.html#2tDAIiTKPYdo3TvP.99\nBonne journée à toi et Sanka . Profitez de la douceur encore présente .\nCC CHTIT CANARD ,\nje suis contente pour toi que sanka ailles mieux ,\nma sissi m'en avait parlé et je voulais venir à plusisuers reprises te faire un tit coucou et lui faire un tit calin .\nmais j'ai été très prise par les visites chez le véto avec ma lucky depuis le retour des vacances ... (une 20 aine depuis le 23 aout ) et hier soir , j'ai pris la lourde décision de l'emmener pour son dernier voyage..\nc'est très dur , mais là ou elle est , elle a sans doute retrouvé asia partie en juin et maintenant je sais qu'elle ne souffre plus ...\nJe te fais de gros bizoux et te dis à bientôt .\net gros calin à sanka ...\nSANKA Chat du Blog de CWHCCD - Créer votre site pro avec Eklablog - CGU - Signaler un abus -


Legging, tregging ou jegging ? - Save my brain\nCette semaine, laissons de côté nos petons pour se concentrer sur nos gambettes. Hé oui, outre le pantalon ou jean, il n’y a pas que les collants pour les mettre en valeur, il y aussi les cousins Legging-Tregging-Jegging. Oui d’accord, ils sont bien mignons mais… « c’est pas la même chose tout ça ??! » Allez, on décrypte car il y a bien des nuances notables.\nJe ne fais pas de point sur le jogging, je pense que sa notoriété est vérifiée…\nCi-dessous, les illustrations faisant miroir aux explications.\n– Jegging, 12,50€ au lieu de 25€ Naf Naf\n– Tregging, 9,99€ Jennyfer\n– Legging, 11,99€ New Look\nUn homme qui galère à comprendre\n9 mai 2017 at 11:27\nMettez à jour les exemples visuels siouplaît c’est trop galère à comprendre x)\n28 juillet 2014 at 7:48\nC’est très bien de faire un récapitulatif car on a parfois du mal à s’y retrouver ! http://www.jegging.fr\ncomme MAggou : bref, c’est un caleçon !\nmoi; l’anglais pour faire genre, je trouve vraiment …out ; )\n12 février 2014 at 10:38\noui, c’est ce qu’on appellait « caleçons » il y a 20 ans!!!\n2 février 2014 at 20:00\nQue ce soit les leggings les jeggings ou les treggings en tout cas je trouve sa vraiment sympa mais il faut oser…\n29 novembre 2012 at 13:14\nProbleme de complexes je ne porte jamais les uns ou les autres sans blouse xxl ou robe…même si avec toute cette variété aujourd’hui ça donne envie.