Fire Alarm Systems Chapter-5\nUploaded by Soe Min Tun\n20170503 MSW_Price List (Insulation Mat) R-02\nElectrical Method Statement Guidance Note Sa Gn 8 (v2) Jul 2016\n20170919_electrical Sld Rev.4-Main Sld\n2387. English Vocabulary in Use Pre-Intermediate Intermediate\n4363. Thibaw's Queen.pdf\nFire Alarm Systems Chapter-3\nFire Alarm Systems Chapter-1\nFire Alarm Systems Chapter-4\nFire Alarm Systems Chapter-2\nကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation\nFire Alarm Component and Operation\n၅.၁ Fire Alarm Components\nFire alarm system ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ မီးစတင်လောင်နေကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးခြင်းဖြင့်\nလူများ၏ အသက်နှင့် ဥစ္စာပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ မီးသတ်သမားများ အချိန်မီ ရောက်လာစေရန်\nအကြောင်းကြားပေးသည်။ ကြိုတင် အသိပေးနိုင်သဖြင့် လူများ မီးဘေးမှ လွတ်ကင်းရာသို့ ထွက်သွားနိုင်သည်။\nထို့ကြောင့် မီးအစပျိုးချိန်၊ စတင် လောင်ကျွမ်းနေချိန်၌ တတ်နိုင်သမျှ အစောဆုံး သိနိုင်(detect လုပ်)ရန် လိုအပ်သည်။\nပုံ ၅-၁ Fire Alarm Control Panel (FACP) components\nFire alarm system တွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်း(main component) (၅)ပိုင်း ပါဝင်သည်။\n(၁) Fire Alarm Control Panel ကို အတိုခေါက်အားဖြင့် FACP ဟု ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။\n(၂) Manual station များ ၊ smoke detector များ ၊ heat sensor များ သို့မဟုတ် မီးလောင်နေကြောင်း ကြိုတင်\nိ့ရိယာ(detector)များနှင့် မီးလောင်နေကြောင်း အချက်ပေးနိုင်သည့် ကိရိယာ (initiating\ndevice) များသည် fire alarm control panel အတွက် input device များ ဖြစ်သည်။ ထို input device\nများသည် Initiating Device Circuits (IDCs) မှတစ်ဆင့် FACP နှင့် ချိတ်ဆက်(connect) ထားသည်။\nFire Alarm Systems ကောင်းထက်ညန\n(၃) အချက်ပေးနိုင်သည့် ကိရိယာ(notification appliance)များသည် Fire Alarm Control Panel (FACP)မှ\nထွက်လာသည့် output device များ ဖြစ်ကြသည်။ မီးသတ်သမား၊ ကယ်ဆယ်ရေးသမား(emergency response\npersonnel) သို့မဟုတ် အဆောက်အဦအတွင်း နေထိုင်သူများ(occupants) သိနိုင်အောင် အလင်းရောင်ဖြင့်\nအချက်ပြနိုင်သည့် ကိရိယာများ(visible appliances)၊ အသံဖြင့် အချက်ပေးနိုင်သည့် ကိရိယာ(audible\nappliances)များ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကိရိယာ(device)များသည် Notification Appliance Circuits (NACs)\nမှတစ်ဆင့် FACP နှင့် ချိတ်ဆက်(connect) ထားသည်။\n(၄) FACP တွင် fire alarm syste နှင့် တခြားသော system များ ဖြစ်သည့် elevator ၊ Heating, Ventilation, and\nAir Conditioning (HVAC) system ၊ municipal system နှင့် magnetic door holder များ စသည်တို့နှင့်\nအပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ထားသည့်(interconnection)အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။\n(၅) Supplementary equipment ဆိုသည်မှာ fire alarm system ကို အထောက်အပံ့ပေးသည့် အဓိက မကြသည့်\nကိရိယာများဖြစ်သည်။ Fire alarm system များတွင် မရှိမဖြစ် ပါဝင်ရမည့် အမျိုးအစားများ မဟုတ်ကြပေ။ ဥပမာ-\nဓာတ်လှေကား စောင့်သည့်နေရာ(main lobby)တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် annunciator panel ဖြစ်သည်။\nအဆောက်အဦ၏ ဝင်ပေါက်အနီးတွင်လည်း တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိသည်။ Annunciator panel သည် fire alarm\nsystem တွင် ပါဝင်သော်လည်း fire alarm system တွင် မဖြစ်မနေ တပ်ဆင်ရမည့် ကိရိယာ အဖြစ်\nပုံ ၅-၂ Fire Alarm Control Panel (FACP) components\nပုံ ၅-၃ Fire Alarm Control Panel (FACP) components\nကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation Fire Alarm Control Panel (FACP) တစ်ခုတွင် ပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်း(component)များမှာ control unit ၊ အချက်ပေးကိရိယာ(initiating device)များ နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် circuit များ ၊ notification appliances နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် circuit များ နှင့် elevator control HVAC နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား(power supply) စသည့် တခြားသော system များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် circuit များ ဖြစ်ကြသည်။ ပု(ံ ၅-၃)တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း FACP ၏ အပေါ်ပိုင်း ညာဘက်ထောင့်ရှိ Initiating Device Circuit (IDC) card နှင့် initiating device များ အားလုံးကို ချိတ်ဆက်ထားသည်။ Smoke detector များ၊ manual pull station များ နှင့် waterflow switch များ စသည့် input များ အားလုံးနှင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။ ဘယ်ဘက်အောက်ပိုင်းထောင့်(bottom left-hand corner)နေရာသည် Post-Indicator Valve(PIV) သို့မဟုတ် PIV switch ဖြစ်သည်။ PIV သည် အဆောက်အဦ၏ sprinkler system သို့ ရေပို့ပေးသည့် ပိုက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် flow switch ဖြစ်သည်။ PIV switch သည် valve ကို ပွင့်ရန်၊ ပိတ်ရန် အမိန့်(command) ပေးသည်။ Fire alarm system များသည် PIV switch ၏ position ကို စောင့်ကြည့်(monitor)ပေးသည်။ Valve ပိတ်နေသည့် အခါ(turned off) တာဝန်ရှိသူများ(personnel responsible)ထံသို့ fire alarm panel မှတစ်ဆင့် သတင်းပေးပို့သည်။ Fire Alarm Control Panel ၏ ဘယ်ဘက်(left-hand side)တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား(power supply) ရှိသည်။ အောက်ခြေ နေရာတွင် ဘက်ထရီများ(batteries) ရှိသည်။ Fire alarm system တိုင်းတွင် ဘက်ထရီများ ပါရှိသည်။ ဘက်ထရီများ(batteries)သည် အရန်ဓာတ်အား(secondary power source)ဖြစ်သည်။ Fire alarm system အမျိုးအစားနှင့် လိုအပ်ချက်ကို လိုက်၍ ဘက်ထရီသည်4hours ၊ 24 hours ၊ 60 hours သု့မိဟုတ် 90 hours ကြာရှည်ခံနိုင်ရန် လိုအပ်သည်။ Fire alarm system တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား(power supply) နှစ်မျိုး အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန် ဓာတ်အား (normal power supply)နှင့် အရန်ဓာတ်အား(standby power supply)တို့ ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီများကို အရန် ဓာတ်အား(standby power supply or secondary power source) အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ FACP ၏ အလယ်နေရာသည် User Interface(UI) နေရာ ဖြစ်သည်။ Visible indicators နှင့် manual switch များ ရှိရာနေရာ ဖြစ်သည်။ Light Emitting Diodes (LED) များဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေကို ဖော်ပြသည်။ အနီရောင်မီး လင်းနေလျှင် မီးလောင်နေသည်။ အဝါရောင်မီး လင်းနေလျှင် supervisory circuit နှင့် circuit များတွင် ပြဿနာဖြစ်ပေါ်(trouble condition)နေသည်။ User Interface နေရာတွင် စာလုံး(text)များ ဖတ်ရှုနိုင်သည့် LCD (Liquid Crystal Display) ပါရှိသည်။ User Interface(UI)လုပ်ရန် ခလုတ်များ ပါရှိသည်။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း (building security)များ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်း(maintenance personnel)များက ထူးခြားသည့်အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ် နေကြောင်းသိပြီး၊ ကြည့်ရှုပြီး ဖြစ်ကြောင်း acknowledge လုပ်ရန်နှင့် system point များ၏ အခြေအနေများ (status)ကို ဖတ်ရှုရန်(view) နေရာဖြစ်သည်။ Input point များ မှ အချက်အလက်များအားလုံးသည် control logic သို့မဟုတ် program ဆီသို့ ရောက်ရှိ သည်။ ယနေ့ခေတ် system များ အားလုံးသည် microprocessor ကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ထားသည့် system များ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် တချို့သော system များသည် solid state ကိရိယာ(device) များ ဖြစ်ကြသည်။ အသံမြည်ကိရိယာ(audible) များ နှင့် visible appliance များ သည် FACP ၏ primary output များ ဖြစ်ကြသည်။ ပုံ(၅-၃)၏ ညာဘက်(RHS)တွင် HVAC fans and damper ၊ door lock ၊ door releasing device နှင့် မီးသတ်ဌာနသို့ အလိုအလျောက် အကြောင်းကြားသည့်(automatic notification fire department) ကိရိယာ တို့ ဖြစ်သည်။ Digital Alarm Communicator Transmitter (DACT)သည်လည်း output device ဖြစ်သည်။ Supplementary equipment များကို FACP ၏ အောက်ဘက်တွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ Supplementary equipment များကို စည်းမျဉ်း(code)များတွင် မဖြစ်မနေ တပ်ဆင်ရန် ဖော်ပြထားလေ့ မရှိကြပေ။ အင်ဂျင်နီယာများက 5-3 .\n၂ Voice Communications System လူများ စုဝေးနေသည့် အဆောက်အဦ သို့မဟုတ် အလွန်အထပ်မြင့်သည့် အဆောက်အဦ (high-rise building) များတွင် voice communication system တပ်ဆင်ထားလေ့ ရှိသည်။ Voice communications system များတွင် audio equipment များ ဖြစ်ကြသည့် (၁) Amplifier (located on the bottom right of the diagram) (၂) Microphone for live voice (located on the bottom left) (၃) ကြိုတင် အသံသွင်းထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များ(pre-recorded tones or messages) တို့ ပါဝင် ကြသည်။ ဘယ်ဘက်အောက်ပိုင်း(bottom left)တွင် တည်ရှိသည်။ Voice communication system သည် fire alarm system ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အရန် ဓာတ်အား(standby power) ရရှိရန် လိုအပ်သည်။ Public Announcement(PA) system တွင် အရန်ဓာတ်အား (stand by power) မပါရှိပေ။ Fire alarm voice communication system တွင် ပါရှိသည့် amplifier များကို အရန်ဓာတ်အား(secondary power source)ပေးထားရမည်။ မီးပျက်သည့်အခါ(primary power failure) ဆက်လက် အလုပ် လုပ်နေစေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ Amplifier များသည် alarm ထွက်ပေါ်သည့် အချိန်၌သာ အလုပ် လုပ်သော ကြောင့် အရွယ်အစား အလွန်ကြီးမားသည့် ဘက်ထရီနှင့်ဓာတ်အားသွင်းစက်(charger) တပ်ဆင်ထားရန် မလိုအပ်ပေ။ Alarm initiating devices များနှင့် notification appliance circuit များကို အမြဲစောင့်ကြည့်(supervised) နေရန် လိုအပ်သည်။ ဝါယာကြိုးများ ပျက်စီးမှု ရှိ၊ မရှိ(open)၊ လျှပ်စီးပတ်လမ်း ပြတ်တောက်မှု ရှိ၊မရှိ၊ ချို့ယွင်းချက် ရှိ မရှိ အမြဲစောင့်ကြည့်နေရန် လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ အမြဲစောင့်ကြည့်နေခြင်းကို “supervised” လုပ်သည်ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ ဝါယာကြိုးများ ပျက်တောက်သည့်အခါ ၊ ချို့ယွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျှင် “trouble condition” ဟု ဖော်ပြပေးရန် လိုသည်။ ပုံ ၅-၄ Fire alarm/voice system block diagram Alarm မကြေငြာခင် သိသာ ထင်ရှားသည့် အသံတစ်မျိုး ကြိုတင်၍ ထုတ်ပေးရသည်။ ထို့နောက် ကြေငြာလိုသည့် အချက်အလက်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကြေငြာရသည်။ 5-4 .Fire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်ကြောင့်သာ တပ်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင်(owner) သိုမဟုတ် မီးသတ်ဌာန(fire department)တုိ့ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်(information)များကို အဆောက်အဦအတွင်းရှိ FACP သို့ သွားရန်မလိုဘဲ annunciator panel မှ ရနိုင်သည်။ Supplementary equipment နှင့် annunciator တို့သည် output only device များ ဖြစ်နိုင်သလို input/output device များလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ပုံ(၅-၃)တွင် ပြထားသည့် system ၌ reset ခလုတ်များ (switches)၊ signal silence fromaremote location ၊ CRT keyboard circuit control for maintenance နှင့် hard copy printer တို့ ပါဝင်သည်။ ၅.\nကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation ပုံ(၅-၄)၏ ဘယ်ဘက်တွင် voice communication system တိုင်းတွင် ပါရှိသည့် speaker circuit ကို ဖွင့်ရန်၊ ပိတ်ရန် အတွက် ခလုတ်(selector switch) ရှိသည်။ Voice communication system များကို အထပ်မြင့်အဆောက်အဦ(high-rise building)များ အတွက် စတင် တီထွင် အသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါ အဆောက်အဦတိုင်းတွင် အသုံးပြုနေကြသည်။ Voice communication system တပ်ဆင်ထားလျှင် အရေးပေါ်သတိပေးချက်များ(emergency warning) ကြေငြာ ပေးနိုင်သည်။ အဆောက် အဦအတွင်း ရှိနေသူများ(occupants)အား အရေးပေါ်အခြေအနေ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် အစွန်းရောက်သမာများ ၊ ဖောက်ခွေဲ ရးသမားများ ဘေးအန္တရာယ် စသည်တို့ကို ထုတ်ပြန် ကြေငြာပေးနိုင်သည်။ Fire alarm system ၏ voice communication system တွင် မီးသတ်သမားများ အသုံးပြုရန် ဖုန်း (firefighter’s phones)ပါဝင်ရန် လိုအပ်သည်။ Standard national code များ တွင် ဖော်ပြ မထားသော်လည်း ဒေသဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန(local fire department) မှလိုအပ်ချက်များ ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ပိုင်ရှင်(proprietary ow ner) များ အနေဖြင့် တတ်နိုင်လျှင် မီးသတ်သမားများ အသုံးပြုရန် တယ်လီဖုန်း (firefighter’s phone system) တပ်ဆင် ထားသင့်သည်။2way emergency voice communication system ဖြစ်သည်။ Remote phone များသည် အဆောက်အဦအနှံ့အပြားတွင် ရှိသည်။ လှေကားများ(stairwells)၊ စက်ခန်းများ (machine rooms)၊ ဓာတ်လှေကားများ(elevator cabs) နှင့် ဓာတ်လှေကား အပြင်ဘက် နေရာ(elevator lobbies) များတွင် remote phones (or jacks) ဖြင့် တပ်ဆင်၍ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ဖုန်းများ တပ်ဆင်ထားရသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့သားများ(emergency response personnel) အသုံးပြုနိုင်သည့် two-way communication ဖြစ်သည်။ Master phone တစ်လုံး ပါဝင်သည်။ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦ(high-rise building) များတွင် FACP ၌ remote firefighter’s phone များနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆို(communicate)ရန် အတွက် မပါမဖြစ် တပ်ဆင်ကြသည်။ ပုံ ၅-၅(က)Master telephone handset panel (ခ) Remote telephone handset (inside the staircase) ဖုန်းစကားပြောခွက်ကို မ.လိုက်သည်နှင့် master phone သည် main talk circuit bus နှင့် ချိတ်ဆက် သွားသည်။ Remote handset များမှ တစ်ပြိုင်နက် master handset ကို ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ Master handset မှ 5-5 .\nFire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် ပြောချင်သည့်ဖုန်းကို ရွေးပြီးနားထောင်၍ ရသည်။ FACP ၌ ရှိနေသည့် ခလုတ်များကို သုံး၍ remote phone များကို activate သို့မဟုတ် deactivate လုပ်နိုင်သည်။ Remote handset ကို မ.လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် master handset panel တွင် မည်သည့် remote handset က ခေါ်ဆိုနေသည်ကို ဖော်ပြပေးသည်။ အသံဖမ်းစက်(voice recorder) တပ်ဆင်ထားပြီး မီးလောင်သည့် အချက်ပေးသံ ရရှိသည် တစ်ပြိုင်နက် fireman intercom system သည် အချင်းချင်း ပြောဆိုဆက်သွယ်မှု များကို စတင် အသံဖမ်းယူသည်။ AC သည် ပင်မဓာတ်အား(primary power source)ဖြစ်သည်။ 120 VAC batteries သည် အရန်ဓာတ်အား (back-up power ဖြစ်သည်။ မီးသတ်သမားများ အသုံးပြုသည့် ဖုန်း(firefighter’s phone)ကို ဘက်ထရီ (battery back-up power)မှ ဓာတ်အားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ Fire Command Center(FCC) နှင့် အဆောက်အဦအတွင်းရှိ တခြားနေရာများမှ remote phone ဖြင့် တိုက်ရိုက် ဖုန်းလိုင်း ဆက်သွယ်ထားသည်။ Master telephone handset သည် Fire Command Center(FCC) အခန်းအတွင်း၌ တည်ရှိသည်။ ကျန်ဖုန်းများကို remote telephone handset ဟုခေါ်သည်။ Remote telephone handset များကို အထပ်တိုင်းရှိ လှေကားများ ၊ smoke stop lobby များ ၊ မြေအောက် ထပ်များ၊ အလုံပိတ်အခန်းများ၌ တပ်ဆင်ထားသည်။ မီးလောင်သည့်အခါ လှေကားထဲ၌ ပိတ်မိလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ မီးသတ်သမားများက fire command center နှင့် ဆက်သွယ်လိုလျှင်သော် လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပုံ ၅-၆ Firefighter’s phone system block diagram လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အသုံးပြုထားသည့် မီးသတ်သမားသုံးနှင့် တယ်လီဖုန်း(firefighter’s phone systems) ၏ အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ ဖုန်း(၅)လုံးခန့်သာ တစ်ပြိုင်နက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Remote phone များကို လိုအပ်လျှင် ပြိုင်ဆက်(parallel) ဆက်နိုင်သော်လည်း၊ အသံ တိုးသွားနိုင်သည်။ အသံမကြားနိုင်သည့် အခြေအနေ အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဝါယာကြိုးများအားလုံး လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းပြည့်(complete circuit) ဖြစ်ရမည်။ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း ပြတ်တောက်ခြင်း(open) သို့မဟုတ် ground ကျခြင်း တို့ကြောင့် FACP တွင် ချို့ယွင်းချက်(trouble condition) ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ Incoming call များကို ဖြေဆိုရန်အတွက် ခလုတ်များ(individual switches) ပါရှိသည်။ Master telephone နှင့် remote telephone circuit တို့သည် မီးသတ်သမား(firefighters and fire officials) သို့မဟုတ် အရေးပေါ် 5-6 .\n၃ Alarm ထုတ်ပေးသည့် ကိရိယာများ (Alarm Initiating Devices) ပုံ ၅-၇ Alarm ထုတ်ပေးသည့် ကိရိယာ အမျိုးအစားများ (types of initiating devices) Alarm ထုတ်ပေးသည့် ကိရိယာများ(alarm initiating device)များသည် input device များ ဖြစ်ကြသည်။ Manual alarm initiating device များနှင့် automatic alarm initiating device များဟူ၍ နှစ်မျိုး ကြွဲ ပားသည်။ Manual station များ ၊ automatic fire detector များ (smoke detectors)၊ water flow alarm switch များ ၊ sprinkler/ maintenance supervisory switch များ နှင့် guards tour supervisory switch များ စသည်တို့သည် alarm ထုတ်ပေးနိုင်သည့် ကိရိယာများ(alarm initiating device) ဖြစ်ကြသည်။ Manual station အမျိုးအစားများမှာ ● Coded/Non-Coded ● Single Action/Double Action ● Breakglass/Non-Breakglass နှင့် ● Pre-Signal/General Alarm တို့ဖြစ်ကြသည်။ ပုံ ၅-၈ Manual Stations Manual station များသည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က အချက်ပေးရသည့် ကိရိယာ(manual alarm initiating device) များ ဖြစ်ကြသည်။ Manual station များကို coded station နှင့် non-coded station ဟူ၍ နှစ်မျိုး ခြွဲ ခား ထားသည်။ Non-coded station များကို coded station များထက် ပို၍ အသုံးများသည်။ Non-coded station မှ ခလုပ်(switch) ကို ဆွချဲ(pulled)လိုက်လျှင် circuit ပတ်လမ်းပြည့်(close)သွားပြီး fire alarm panel သို့ တိုက်ရိုက် သတင်းပို့သည်။ Coded station ကို activate လုပ်သည့်အခါ စပရိန်ဖြင့် တွန်းထားသည့် မောင်းတံ (spring-loaded mechanism)ကို ဆဲချွလိုက်သည့်အခါ activate ဖြစ်သွားပြီး alarm ဖြစ်ပေါ်သည့်နေရာကို ဖော်ပြပေးသည်။ Coded station များကို ယခင် အချိန်က ဆေးရုံများနှင့် စက်ရုံကြီးများတွင် အများဆုံး အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ယခုအခါ voice-coded digital message များဖြင့် အစားထိုး အသုံးပြုကြသည်။ 5-7 .ကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation ကယ်ဆယ်ရေးသမားများ(emergency response personnel)တို့အကြား ဆက်သွယ်ထားသည့်အခါ two-way voice communications ဖြစ်သည်။ မီးသတ်သမားအချင်ချင်း သို့မဟုတ် မီးသတ်သမားများနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးသမားများ ဆက်သွယ်နိုင်သည့်2way communication ဖြစ်သည်။ ၅.\nFire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် Single action ဆိုသည်မှာ အဆင့်တစ်ဆင့်(one action)သာ လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ Single action pull station ကိရိယာ၏ လက်ကိုင်(device handle)ကို ဆဲချွလိုက်ခြင်းဖြင့် alarm ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Double action station များကို activate လုပ်ရန်အတွက် အဆင့်(၂)ဆင့်(two actions) ပြုလုပ်ရသည်။ မှန်ကို ခဲ၍ွ(break glass) ၊ လက်ကိုင်(handle)ကို ဆဲချွခြင်း ဖြစ်သည်။ “Break glass.တစ်မိနစ်အတွင်း အပူချိန် (၁၅)ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် မြင့်တက်လာလျှင် rate-of-rise heat detector သည် activate ဖြစ်လိမ့်မည်။ Smoke detector သည် လေထဲတွင် ရှိသည့် မီးခိုးအစအန(airborne particles of combustion)ကို အာရုံခံ(detect)လုပ်လိမ့်မည်။ Ionization smoke detector တွင် အိုင်ရင်းများ(ionizes) ဖြစ်ပေါ်စေရန် radioactive material များ ပါဝင်သည်။ Detector ၏ sensing chamber အတွင်းသို့ smoke particle များ ဝင်ရောက် လာသည့်အခါ လေ၏ conductance ကျဆင်းသွားသည်။ အိုင်ရင်းများ အချင်ချင်း ဆဲငွင်ကြသောကြောင့် (attaching 5-8 .” ဟု ရေးသား ထားသည်။ တချို့သော station များကို မှန်အပြည့်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့် တူကဲ့သို့ အရာဖြင့် ထုခပွဲ စ်ရန် လိုအပ်သည်။ Pre-Signal ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် handle နှင့် key ပါသော station များကို သုံးသည်။ Handle ကို ဆဲချွ လိုက်သည့် အချိန်တွင် FACP မှ pre-alarm သာ ထွက်ပေါ်သည်။ General alarm ထွက်မပေါ်သေးပေ။ ထို့ကြောင့် evacuation signal မထုတ်ပေးခင် အဆောက်အဦရှိ ဝန်ထမ်း(building personnel)များက စုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ် နိုင်သည်။ မီးလောင်နေကြောင်း မကြေငြာခင် general alarm ထွက်ပေါ်စေရန်အတွက် station ၌ key ကို ထည့်၍ လှည့်ဖွငရ့် သည်။ Automatic fire detector များမှာ (၁) Smoke detectors (၃) Heat detectors နှင့် (၂) Flame detectors (၄) Gas detectors တို့ဖြစ်သည်။ ပုံ ၅-၉ Automatic Fire Detectors မီးစတင်လောင်ကျွမ်းနေကြောင်း တိုက်ရိုက်နည်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် သော် လည်းကောင်း သိနိုင်သည်။ တိုက်ရိုကန်ည်းမှာ အပူ(heat)၊ မီးခိုး(smoke) နှင့် မီးတောက် (flame)တို့ ဖြစ်သည်။ တချို့သော automatic alarm initiating device များသည် လောင်နေသည့်မီးမှ အပူ(heat)၊ မီးခိုး (smoke) သို့မဟုတ် မီးတောက်(flame radiation) တို့ကို တိုက်ရိုက် အာရုံခံနိုင်သည်။ Heat detector smoke detector နှင့် flame detector များသည် တိုက်ရိုက်သိနိုင်သည့် automatic fire detector များဖြစ်သည်။ Sprinkler system မှ flow switch များ၊ pressure switch များ စသည်တို့သည် သွယ်ဝိုက်သည့်နည်းဖြင့် automatic initiating device များဖြစ်ကြသည်။ မည်သည့်နည်းဖြစ်စေ alarm initiate လုပ်နိုင်သည်။ Heat detector များ သည် အလွန်မြင့်သည့် အပူချိန်(abnormally high temperature) သို့မဟုတ် အပူချိန် မြင့်တက်မှု (rate temperature rises)ကို အာရုံခံ သိနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် အပူချိန်(predetermined level) သို့ရောက်သည့်အခါ fixed temperature heat detector သည် activate ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ . then pull handle.\nကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation themselves to the ions) အိုင်ရင်းများ၏ လှုပ်ရှားမှု(mobility) လျော့နည်းသွားသည်။ Conductance သည် သတ်မှတ်ထားသည့်အဆင့်(predetermined level)အထိ ကျဆင်းသွားလျှင် detector သည် activate ဖြစ်လိမ့်မည်။ Photoelectric smoke detector တွင် light source နှင့် photoelectric device ပါဝင်သည်။ Smoke particle များ ဝင်ရောက်လာသည့်အခါ အလင်းဖြာထွက်မှု လျော့နည်းသွားပြီး detector activate ဖြစ်လိမ့်မည်။ Flame detector သည် မီးတောက်မှ ထွက်လာသည့် radiant energy ကို detect လုပ်သည်။ Ultraviolet flame detector များတွင် ultraviolet radiation ကို detect လုပ်ရန် vacuum photodiode tube ကို အသုံးပြု ထားသည်။ Infrared flame detector တွင် photocell အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုထားသည်။ Ultraviolet/Infrared flame detector သည် radiation ၏ wavelength သို့မဟုတ် wavelength bands ကို နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် ultraviolet radiation ကို တိုင်းယူသည်။ Flame detector များကို လေယာဉ်ပြုပြင်ရုံ(aircraft hanger)များကဲ့သို့ နေရာများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း အချို့တွင်သာ အသုံးပြုကြသည်။ မီးလောင်နေကြောင်းသိနိုင်ရန်(detect the presence of fire)အတွက် gas detector များကို အသုံးပြု ကြသည်။ မီးလောင်လျှင် ထွက်လာမည့် ကာဗွန်မိုနော့ဆိုဒ်(carbon monoxide)၊ CO2 စသည့် ဓာတ်ငွေ့များကို သိနိုင် (detect)ရန် အတွက်သာ gas detector များကို အသုံးပြုကြသည်။ Gas detector များသည် NFPA standards တွင် ဖော်ပြထားသည့် fire detection device များ ဖြစ်ကြသော်လည်း gas detector တပ်ဆင်ထားသည့်ကို တွေ့ရခဲသည်။ Paddle switch များသည် water flow switch များ ဖြစ်ကြသည်။ Water flow switch သည် automatic fire detector များ မဟုတ်ကြပေ။ ပုံ ၅-၁၀ Paddle-type waterflow indicator switch သို့သော် water flow switch သည် fire alarm “initiating” device ဖြစ်သည်။ ပုံ(၅-၁၀)တွင် ပြထားသည့် အတိုင်း waterflow switch တွင် paddle ပြား ပါဝင်သည်။ ရေစီးဆင်းသည့်အား(ရေအား)ကြောင့် paddle ပြားကို တွန်းလိုက်သည်။ ထိုအခါ FACP သည် ရေစီးနေကြောင်း သိနိုင်သည်။ Sprinkler ပိုက်ထဲတွင် ရေစီး နေခြင်း သည် sprinkler head ကဲသွားပြီး ရေများထွက်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ Sprinkler ပိုကအ်တွင်း ရေများစီးနေခြင်းသည် တစ်နည်းအားဖြင့် မီးလောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေပိုက်လိုင်းတွင် မျှော်လင့်မထားသည့် ဖိအား ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်လည်း water hammering ဖြစ်ပေါ်ကာ alarm ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ false alarm မဖြစ်ပေါ်စေရန် automatic relay တပ်ဆင် ထားသင့်သည်။ ရေစီးနေခြင်း အချိန်အတော်ကြာ(စက္ကန့်၃၀ခန့်) ဖြစ်နေမှသာ အမှန်တကယ် ရေစီးနေကြောင်း သေချာသည်။ တချို့သော sprinkler system များတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ Paddle switch အား ရေများ ရုတ်တရက် ဝင်ဆောင့်ခြင်းကြောင့် paddle switch ပျက်စီး သွားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ မဖြစ်စေရန်အတွက် pressure switch ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ 5-9 .\n၃.Fire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် ရေများပိုက်အတွင်း အားပြင်းပြင်းဖြင့် ရုတ်တရက် ဆောင့်စီးဆင်းလျှင် paddle switch ထိခိုက် ပျက်စီး နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် system များတွင် pressure switch ကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်(Carbon Dioxide)၊ ဟေလွန်(Halon)၊ ဓာတုအမြှုတ်(dry chemical foam) စသည် တို့ အသုံးပြုထားသည့် fixed suppression system များတွင် pressure သို့မဟုတ် flow switch များ ပါရှိသည်။ ထို switch များ activate ဖြစ်သည့် အချိန်၌ suppression system စတင် အလုပ်လုပ်သည်။ ၅.၂ Guards Tour Supervisory Switches REF: NPA 72 and 601 5-10 .၃.၁ Sprinkler Supervisory Switches (၁) Water supply valves (၄) Exposed tank water temperature (၂) Line and tank air pressure (၅) Pump abnormal conditions (၃) Tank water level Device တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ တခြား device တစ်ခု၏ performance နှင့် operating condition ကို စောင့်ကြည့်နေခြင်း(monitoring) ဖြစ်သည်။ ပုံ ၅-၁၁ Sprinkler supervisory switches NFPA 72 ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ “supervisory” ဆိုသည့် နည်းပညာဝေါဟာရသည် “monitoring capability byadevice of another device or system’s performance or operating conditions” ဖြစ်သည်။ Device တစ်ခုဖြင့် အခြား device တစ်ခု၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို စောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ Sprinkler supervisory switch တွင် water supply valves line and tank air pressure ၊ tank water level ၊ exposed tank water temperature နှင့် pump abnormal condition တို့ ပါဝင်သည်။ ရေထည့်ထားသည့် sprinkler system များတွင် လိုင်းဖိအား(line air pressure) နှင့် ကန်ဖိအား(tank air pressure)သည် ရာသီဥတုကို လိုက်၍ ပြောင်းလဲနေသည်။ ဥပမာ-သိုလှောင်ရုံတစ်ခု၏ sprinkler system တွင် ပြင်ပ ရာသီဥတုအေးသောကြောင့် sprinkler ပိုက်များအတွင်းရှိ ရေများ ခဲသွားနိုင်သည်။ ထိုသို့ရေများ ခဲမသွားစေရန် ရေအစား လေကို ဖိအား 10 psi ခန့် ပေး၍ ထည့်ထားနိုင်သည်။ Sprinkler ပေါက်ကသွဲားချိန်မှ ရေများ စတင် လွတ်ပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့မျိုး system ကို “DRY system” ဟု ခေါ်သည်။ Sprinkler စပွင့်ခါစတွင် လေများသာ ထွက်လာလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့ system များတွင် water flow pressure switch ကို alarm indication အဖြစ် အသုံးပြုထားသည်။ Line air pressure ကို စောင့်ကြည့်(monitor)နေရန် လိုအပ်သည်။ လေဖိအားကျဆင်းခြင်းကြောင့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ မီးလောင်သည့် အချိန်တွင် ရေကန်ထဲ၌ ရေအလုံအလောက်ရှိ နေရန် လိုအပ်သောကြောင့် water level ကို သိနိုင်သည့်ကိရိယာ တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ရေလျော့နည်းသွားပါက အလိုအလျောက် ရေဖြည့်သည့်စနစ် တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်။ Alarm ကို အသံ(sound)ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အလင်းရောင်(light)သော်လည်းကောင်း၊ နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် သော်လည်းကောင်း အဆောက်အဦ အတွင်းရှိ လူများ(occupants) သိအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၅.\n၄.၄ Alarm ထုတ်ပေးသည့်ကိရိယာများ(Alarm Notification Appliances) ပုံ ၅-၁၃ Types of notification appliances Notification appliance များသည် output ကိရိယာများ ဖြစ်ကြသည်။ သုံးမျိုး ခြွဲ ခားထားသည်။ Audible ၊ visible (annunciator or lamp) နှင့် audible/visible appliance တို့ဖြစ်သည်။ ထို notification appliance များကို အဆောက်အဦအတွင်း ရှိနေသူများ(building occupants)အား မီးလောင်နေကြောင်း(fire alarm) အသိပေးရန် အတွက် အသုံးပြုသည်။ ၅.ကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation ပုံ ၅-၁၂ Guards tour supervisory switches Guards Tour ကို NFPA 72 တွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း NFPA 601 တွင်သာ အသေးစိတ် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ အဆောက်အဦအတွင်း လူများ ရှိမနေချိန်တွင် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများသည် fire watch များ ဖြစ်ကြသည်။ Fire watch သည် မီးကင်း ဖြစ်သည်။ ညစောင့်(guard)သည် အဆောက်အဦအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန် ရောက်လျှင် ကင်းလှည့်(guards tour)ရသည်။ ကင်းလှည့်(guard tour)မှု သေချာစေရန် key switch သို့မဟုတ် magnetic card reader ကို အသုံးပြုသည်။ ၅. continuous sounding) ဖြစ်သည်။ 5-11 .၁ အသံမြည်သည့် အချက်ပေး ကိရိယာ (Audible Appliances) (၁) Bells (၄) Buzzers (၂) Horns (၅) Sirens နှင့် (၃) Chimes (၆) Speakers တို့ဖြစ်သည်။ Audible appliance များတွင် ဘဲလ်(bell)များ ၊ ဟွန်း(horn)များ ၊ chime များ၊ ဘာဇာ(buzzer)များ ၊ ဆိုင်ရင်(siren)များ နှင့် စပီကာ(speaker)များ ပါဝင်ကြသည်။ တခြားသော အချက်ပေးသံများနှင့် ရောရောထွေးထွေး ထင်မှတ်မှားခြင်း မဖြစ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ မီးလောင်သည့် အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းသံအဖြစ် သိသာထင်ရှားလျှင်သော်လည်းကောင်း ခေါင်းလောင်းသံ (bell)ကို fire alarm signal အဖြစ် အသုံပြုနိုင်သည်။ ခေါင်းလောင်းသံ များသည် တစ်ချက်ချင်း မြည်သည့်အသံမျိုး (single stroke) ဖြစ်နိုင်သလို အဆက်မပြတ်မြည်သည့် အသံမျိုး (vibrating) ဖြစ်နိုင်သည်။ Single stroke bell သံသည် audible coded signal ဖြစ်သည်။ အဆက်မပြတ် မြည်သည့် အသံ(vibrating bell)သည် ကုဒ်မလုပ်ထားသည့် အဆက်မပြတ်မြည်သံ၊ အချက်ပေးသံ(non-coded.\n)ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ Buzzer များကို အချက်ပေးသံ(alarm signal) အဖြစ် အသုံးမပြုဘဲ ပြဿနာဖြစ်နေကြောင်း သတိပေးသည့်အချက်ပေးသံ(trouble signal) အနေဖြင့် အသုံးပြုသည်။ Siren များသည် မော်တာဖြင့် မောင်းသည့်(motor-driven)ကိရိယာအမျိုးအစား ဖြစ်နိုင်သလို အီလက် ထရောနစ် ကိရိယာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ Alternating Current (AC) သို့မဟုတ် Direct Current(DC) နှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြု နိုင်သည်။ Coded audible signal ကို အသုံးပြုရန် လက်တွေ့တွင် မဖြစ်နိုင်ပေ။ Siren ကို ပြင်ပ(outdoor applications) အတွက်သာ အသုံးပြုရမည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အလွန်ဆူညံသည့် အဆောက်အဦများအတွင်း၌ အသုံးပြု နိုင်သည်။ စပီကာ(speaker)များသည် direct radiating cone သို့မဟုတ် compression driver နှင့် ဟွန်း(horn) ဖြစ်နိုင်သည်။ စပီကာ(speaker)များသည် electronic signal များ ထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် အသံသွင်းထားသည့် ညွန်ကြားချက်များ နှင့် တိုက်ရိုက် ပြောဆိုနေသည့် ညွန်ကြားချက်များ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စပီကာ (speaker) များကို alarm notification appliance များအဖြစ် အသုံးပြုကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ၅.၄.၂ Types of Alarm Notification ပုံ ၅-၁၄ Notification signaling Alarm notification လေးမျိုးရှိသည်။ Non-coded ၊ coded ၊ march time နှင့် temporal တို့ဖြစ်သည်။ (၁) Non-coded Non-coded alarm notification သည် အဆောက်အဦအတွင်း ရှိနေသူများ(general public)၊ ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး ဝန်ထမ်းများ (emergency personnel)ကို အရေးပေါ်အခြေအနေ တစ်ခုခု ဖြစ်နေကြောင်း emergency condition သတိပေးသည့် constant signal ဖြစ်သည်။ 5-12 .Fire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် ဟွန်း(horn)များသည် ခေါင်းလောင်း(bell)များထက် ပိုကျယ်လောင်သည့်အသံ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဟွန်း(horn)များသည် ခေါင်းလောင်း(bell) များထက် စွမ်းအင် ပိုလိုအပ်သည်။ အဆက်မပြတ်မြည်သည့်ဟွန်းသံ (continuous vibrating horn) များကို အသုံးပြု၍ coded သို့မဟုတ် non-coded audible alarm signal နှစ်မျိုးလုံး ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဆူညံသည့် နေရာတွင် အသံ ပိုကျယ်ကျယ်(high decibel output) ထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် လေဖိအားသုံးဟွန်း(resonating horn air-powered horn)နှင့် လျှပ်စစ်မော်တာ သုံးဟွန်း(motor-driven horn) များကို အသုံးပြုသည်။ Resonating horn များသည် ပိုကျယ်လောင်သည့် coded သို့မဟုတ် non-coded အချက် ပေးသံ နှစ်မျိုးလုံး ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ လေဖိအားသုံးဟွန်း(air-powered horn)များသည် coded သို့မဟုတ် non- coded operation နှစ်မျိုးလုံး ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်မော်တာ သုံးဟွန်း (motor-driven horn)များသည် coded signal များ ထုတ်ပေးရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ အဆက်မပြတ်ထွက်သည့် အသံမျိုး (continuous signal)ရရှိရန် အသုံးပြ ကြသည်။ Chime ၏ အသံသည် သိပ်မကျယ်လောင်သော ဆေးရုံရှိ လူနာဆောင်များ၊ စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံ (အရူးထောင်)များတွင် အသုံးပြု ကြသည်။ Chime သည် ကျယ်လောင်မှုနိမ့်သော အသံ(soft -toned) ထုတ်ပေးသည့် ကိရိယာဖြစ်သည်။ Buzzer အဆက်မပြတ်ထွက်သည့် အသံမျိုး(continuous sound.\nXenon flasher ၊ Incandescent နှင့် Quartz halogen (rotating beacon) တြို့ ဖစ်ကြသည်။ NFPA 72 အရ visible appliance များကို public mode နှင့် private mode ဟူ၍ နှစ်မျိုး ခြွဲ ခား ထားသည်။ လူများ၊ လူစုလူဝေး ရှိနိုင်သည့် နေရာများအားလုံးကို “public mode” ဟုသတ်မှတ်သည်။ Xenon strobe တစ်ခုတည်း သာ public mode အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့် visible appliance ဖြစ်သည်။ Americans with Disabilities Act(ADA) မှ စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာ(comply ဖြစ်ရန်) လိုအပ်လျှင် အလင်း ပြင်းအား(light intensities) ကို သတိပြုသင့်သည်။ ADA နှင့် NFPA လိုအပ်ချက်များ(requirements) ကြွဲ ပားပုံကို နားလည် သဘောပေါက်ရန် လိုအပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ NFPA တွင် ဖော်ပြမထားသည့် အလင်းရောင်ပြင်းအား(light intensities) ကို ADA တွင် အသုံးပြုရန် ညွန်ကြားထားသည်။ Private mode visible signaling များကို တိုက်ရိုက် မြင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ အရေးပေါ် အခြေ အနေကို တိုက်ရိုက် ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်မည့်သူများ၊ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသူများ အတွက် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ-private mode appliance များကို လုံခြုံရေးရုံးခန်း(security office)များ၊ သို့မဟုတ် သူနာပြုခန်း (nurses’ station)များ၌ FACP တည်ရှိနေရာများတွင် တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိသည်။ Appliance များမှာ xenon strobes ၊ incandescent lamps ၊ Quartz halogen (rotating beacons) တို့ဖြစ်သည်။ Rotating beacon ကို စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စက်ရုံများ (industrial applications)တွင် အသုံးပြုသည်။ Lamp and drop-type annunciator ၊ strobe light နှင့် incandescent ၊ solid-state quartz ၊ halogen နှင့် fluorescent တို့သည် Visible Alarm Notification Appliance(VANP) များ ဖြစ်ကြသည်။ လျှပ်စီးလက်သကဲ့သို့ အလွန်တောက်ပသည့် အလင်းရောင်(intensity flash)ကို strobe light မှ အချိန် အခိုက်အတန့် ထုတ်ပေးသည်။ အလွန်တောက်ပသည့် အရောင်ကြောင့် လူများအလွယ်တကူ သတိပြုမိနိုငရ်ုံ သာမက 5-13 . ကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation (၂) Coded Alarm ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နေရာကို အချက်ပေးသည် signal pattern ဖြစ်သည်။ Alarm ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နေရာကို ကုဒ်များ(coded)ဖြင့် ဖော်ပြသည့် fire alarm signal ဖြစ်သည်။ (၃) March Time 120 beats per minute နှုန်းဖြင့် 1/4 second ဖွင့်၊ 1/4 second ပိတ် ထပ်ကာထပ်ကာ ထုတ်ပေးသည့် coded signal ဖြစ် သည်။ March time signaling ကို discrete fire alarm evacuation signal အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ (၄(၄) Temporal coded Temporal coded signal သည် စက္ကန့်ဝက် ဖွင့်၊ စက္ကန့်ဝက် ပိတ်၊ စက္ကန့်ဝက် ဖွင့်၊ စက္ကန့်ဝက် ပိတ်၊ တစ် စက္ကန့်ခွဲ ပိတ် ဟူ၍ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံ(predetermined pattern) coded signal ဖြစ်သည်။ NFPA 72 အရ ၁၉၉၆ ဇူလိုင်လ မှ စတင်၍ temporal code pattern ကို fire alarm evacuation signal အဖြစ် အသုံးပြုရန် ပြဌာန်းထားသည်။ Visible appliances (အလင်းရောင်ဖြင့် အချက်ပေးသည့် ကိရိယာများ) Public mode (လူအများ နှင့် သက်ဆိုင်သည့်နေရာများ) လူအများ နှင့် သက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင် strobe light များကိုသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ ဥပမာ .Xenon flasher Private mode (သီးသန့် ကိုယ်ပိုင်နေရာများ သို့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည့်နေရာများ) Strobe light သို့မဟုတ် lamp များ ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ .\nFire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် မှောင်နေသည့် နေရာများအတွက် အလင်းရောင် ဖြစ်စေသည်။ တစ်မိနစ်အတွင်း တစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ် ထုတ်ပေး နိုင်သည်။ Alternating Current (AC) voltages သို့မဟုတ် Direct Current (DC) voltages နှစ်မျိုးလုံး အသုံးပြု နိုင်သည်။ တောက်ပမှု(light intensity) အမျိုးမျိုး ရနိုင်သည်။ တခြားသော visible appliance များမှာ lamp ၊ incandescent ၊ solid-state ၊ quartz halogen နှင့် fluorescent တြုိ့ ဖစ်သည်။ Incandescent lamp များကို coded သို့မဟုတ် non-coded visible indication continuous or repetitive flashing modes စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရရှိနိုင်သည်။ Solid-state appliance များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း(high reliability)၊ စွမ်းအင်သုံးစွမှဲုနည်းခြင်း (relatively low current rating) နှင့် အရောင်အမျိုးမျိုး ရနိုင်ခြင်း (availability in various colors) တို့ကြောင့် အသုံးများသည့် prevalent lamp များ ဖြစ်သည်။ Light-Emitting Diode (LED) သည် ထင်ရှားသည့် ဥပမာဖြစ် သည်။ LEDs သည် စွမ်းအင် အနည်းငယ်သာ သုံးစဲသွည့် ကိရိယာ(low-current appliances) ဖြစ်သည်။ Solid-state energizing circuit ဖြင့် ပြောင်းသုံးနိုင်သည်။ ယခုအခါ incandescent lamp များကို LED မီလုံးများဖြင့် အစားထိုး အသုံးပြုလာကြသည်။ Quartz halogen lamp များသည် high current သုံးစြွဲ ကသည်။ အဆက်မပြတ် ထပ်ကာ ထပ်ကာ အလင်းရောင်ပြင်းအားကောင်းကောင်း(repetitive or continuous high intensity light) ထုတ်ပေးနိုင်သည့် rotating reflector flashing lamp များ ဖြစ်ကြသည်။ Starting circuit ရှုပ်ထွေးခြင်း အလင်းရောင်တောက်ပမှု(brilliance)နည်းခြင်းတို့ကြောင့် fluorescent lamp များကို coded သို့မဟုတ် flash war ning application များတွင် အသုံးမပြုကြပေ။ Audible/visible appliance တစ်ခုတည်းမှာ အသံ(sound)နှင့် အလင်းရောင် (light) ထုတ်ပေးရန်အတွက် horn ၊ bell သို့မဟုတ် speaker မှ အသံ(sound) ထုတ်ပေးသည်။ Incandescent strobe မှ အလင်းရောင် (light) ထုတ်ပေးသည်။ Combination audible/visible appliance များ၏ အားသာချက် (advantages) များမှာ (က) Alarm ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းကို အမြင်အာရုံ(visible notification)ဖြင့် သိစေသည်။ အကြားအာရုံ(audible notification) ဖြင့် သိစေသည်။ (ခ) အသံဆူညံသည့် နေရာများတွင် အမြင်အာရုံဖြင့် မီးလောင်နေကြောင်း အချက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ (ဂ) Alarm ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းကို အကြားအာရုံ ချို့တဲ့နေသူများကို အမြင်အာရုံ(visible notification)ဖြင့် သိစေသည် အချက်ပေးသံ(tones)၊ကြိုတင်အသံသွင်းထားသည့် ကြေငြာချက်(pre-recorded messages)နှင့် တိုက်ရိုက် ကြေငြာချက်(live announcements) စသည်တို့ကို voice communication system မှ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ၅.၅ Emergency Controls Emergency Controls (၁) Fuel Control (၃) Sprinkler/Extinguishing Release Control (၂) Elevator Capture/Recall (၄) Emergency Lighting Emergency control များသည် တခြား system များနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နိုင်(interfacing လုပ်နိုင်) သည့် control panel ၏ output များ ဖြစ်ကြသည်။ Emergency control တွင် door lock ၊ door closure control ၊ fan shutdown နှင့် smoke control ၊ damper control တို့ဖြစ်ကြသည်။ NFPA 72 and 101 အရ emergency control relay များသည် စောင့်ကြည့်နေရမည့်(supervised) အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး control device နှင့် (၃) ပေထက် ပိုမဝေးစေရ။ အရေးကြီးသည့် အချက်နှစ်ချက်ကို သတိပြုရန် လိုသည်။ 5-14 .\nကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation ပထမအချက်မှာ Alarm ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ fan များကို ပိတ်(shutdown)ပေးရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မီးလောင် နေသည့်အခါတွင် fan များ မောင်းနေပါက အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့များကို မီးတောက် ပိုကောင်းအောင် ထည့်ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်မည် စိုးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ Fan မောင်းနေသောကြောင့် မီးခိုးများ နေရာ အနှံ အပြားသို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ HVAC system တပ်ဆင်ထားသည် ကြီးမားသည့် အဆောက်အဦများတွင် မီးခိုးများ ပျံ့နှံ့ ခြင်း(migration of smoke)သည် အလွန်အရေးကြီးသည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ တတိယအထပ်တွင် မီးလောင်နေလျှင် ပြင်ပလေများ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် ထိုအထပ်၏ supply damper ကို ပိတ်ပေးရမည်။ Exhaust damper ကို ဖွင့်ထားရမည်။ ထုိ့ကြောင့် ထိုအထပ်တွင် negative pressure ဖြစ်ပေါ်လာကာ မီးခိုးများကို စုပ်၍ အပြင်သို့ မှုတ်ထုတ်ပေးသည်။ စတုတ္ထထပ်တွင် (မီးမလောင်သည့် အထပ်တွင်) မီးခိုးများ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် air supply damper ကို ဖွင့်၍ exhaust damper ဖွင့်ထားရမည်။ သို့မှသာ positive pressure ဖြစ်ပေါ်ပြီး မီးခိုးများ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးမည်ဖြစ်သည်။ Smoke control အလုပ်လုပ်ပုံမှာ ရှုပ်ထွေးပြီး အမြဲတမ်း တစ်သမတ်တည်း ပုံသေ မှတ်နိုင်သည့် နည်းမျိုး မဟုတ်ပေ။ Smoke control သည် fan များ ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးရုံမျှသာ မဟုတ်ပေ။ Control logic များနှင့် controller များ ပါဝင်သည်။ HVAC contractor များက smoke control အပိုင်းကို တာဝန်ယူ၍ ဒီဇိုင်းလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း စသည်တို့ ပြုလုပ်ကြသည်။ NFPA 90A သည် smoke control system များအတွက် စည်းကမ်းချက်များ ဖြစ်သည်။ NFPA 90A တွင် smoke control system specification နှင့် local building code များကို ဖော်ပြထားသည်။ HVAC contractor ၊ fire protection engineer နှင့် fire alarm supplier တုိ့ အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ ဒီဇိုင်းလုပ်ရန်၊ တပ်ဆင်ရန် ဖော်ပြထားသည်။ ပုံ ၅-၁၅(က) Smoke control (Building pressurization) (ခ) Smoke control (Building pressurization) Fire alarm တပ်ဆင်ထားသည့် အဆောက်အဦများတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် လောင်စာဆီများကို fire alarm system မှ solenoid control valve (electrically activated) ဖြင့် အဖွင့်၊ အပိတ်(control)လုပ်နိုင်ရမည်။ မီးလောင်လျှင် လောင်စာဆီပိုက်ကို valve ဖြင့် ပိတ်ရမည်။ Solenoid valve များသည် electrically compatible ဖြစ်ရမည်။ Supervised control circuit ဖြင့် ဆက်ထားရမည်။ ဓာတ်လှေကားများသည် ပြင်ပသို့ ထွက်ပေါက်များ ရှိသည့် အထပ်(primary floor of entering and exiting)မှ (၂၅)ပေ အကွာအဝေးသို့ရောက်နေလျှင် fire alarm system တွင် elevator capture/recall function သို့မဟုတ် lift homing function ရှိရမည်။ 5-15 .\n၅.၆ Supplementary Equipment ပုံ ၅-၁၈ Supplementary equipment Supplementary equipment များသည် code အရ မရှိမဖြစ် တပ်ဆင်ရမည့်အရာများ မဟုတ်ကြပေ။ Annunciator တစ်ခုတွင် အများဆုံး တွေ့မြင်ရလေ့ရှိသည့် အရာများမှာ (၁) LED (၄) Incandescent lamp နှင့် (၂) LCD display (၅) Printer တို့ဖြစ်သည်။ (၃) CRT monitor 5-16 .၁ Primary Elevator Capture ပုံ ၅-၁၆ ပုံ ၅.၁၇ ပုံ ၅-၁၆ Primary elevator /capture recall သို့မဟုတ် lift homing Primary floor မဟုတ်သည့် အထပ်တွင် မီးလောင်နေလျှင် lift သည် Primary floor သို့ ရောက်စေရမည်။ ပုံ ၅.၁၇ Alternate elevator capture Primary floor ဟုသတ်မှတ်ထားသည့် အထပ်တွင် မီးလောင်နေလျှင် lift သည် လွတ်မြောက်ရန် လမ်းကြောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် တခြားအထပ်(alternate floor)သို့ ရောက်စေရမည်။ ၅.Fire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် အကယ်၍ primary floor တွင် မီးလောင်နေလျှင် ဓာတ်လှေကားများကို တခြားအထပ်(alternate level) သို့ရောက်စေရမည်။ အကယ်၍ တခြားအထပ်(ပြင်ပသို့ ထွက်ပေါက်များ ရှိသည့် အထပ် မဟုတ်သည့်အထပ်) တွင် မီးလောင်နေလျှင် ဓာတ်လှေကားများကို primary floor သို့ရောက်စေရမည်။ ၅.\nတို့ကို စောင့်ကြည့်ရန်(supervised လုပ်ရန်)လိုအပ်သည်။ Annunciator များသည် supplementary equipment ဖြစ်သည်။ Fire alarm system တွင် ဥပဒေအရ လိုအပ်သည့် (“required by code”) equipment မဟုတ်ပေ။ Coded သို့မဟုတ် non coded system နှစ်မျိုးလုံးနှင့် တွ၍ဲannunciator ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ Annunciator များကို မည့်သည့်နေရာ၊ မည်သည့် ဇုန်(zone)မှ မည်သည့် device က alarm ထွက်ပေါ်သည်(initiating) ကို ဖော်ပြပေးရန် အတွက် အသုံးပြုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မီးလောင်နေသည့် နေရာကို သိရန်အတွက်၊ ဖော်ပြပေးရန်အတွက် annunciator များ ရှိရန် လိုအပ်သည်။ မီးလုံးများကိုသုံးထားသည့် lamp annunciator များတွင် alarm ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကိရိယာ(devices)၊ ဇုန်(zones) သို့မဟုတ် ဧရိယာ(area)တို့ကို မီးလုံးငယ်များ သို့မဟုတ် Light-Emitting Diodes(LEDs) များဖြင့် ဖော်ပြ ထားသည်။ Graphic annunciator များသည် မြေပုံ(map or floor plan)များဖြင့် ဖော်ပြပေးသည်။ မီးလုံး၏ အရောင်ကို ကြည့်၍ အခြေအနေ(status)ကို ခြွဲ ခားသိနိုင်သည်။ အနီရောင်သည် မီးလောင်(red for alarm)နေသည်။ အဝါရောင်သည် ပြဿနာဖြစ်ပေါ်(amber for trouble)နေသည်။ အစိမ်း သို့မဟုတ် အဖြူရောင်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိပြီး ပုံမှန် အလုပ်လုပ်(Green or white for power-on indications) နေသည်။ Annunciation circuit များသည် ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း local သို့မဟုတ် remote နှစ်မျိုးလုံး တပ်ဆင် ထားနိုင်သည်။ Local annunciation အတွက် annunciator ကို FACP နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အထပ်တွင်သာ တပ်ဆင် ထားရမည်။ Remote annunciation အတွက် annunciator ကို အဆောက်အဦအတွင်းရှိ မည်သည့် နေရာတွင်မဆို တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ ပုံ ၅-၂၀ Local VS Remote 5-17 .may or may not require supervision တို့ဖြစ်သည်။ Initiating device circuits ၊ notification appliance circuits နှင့် emergency controls .ကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation ပုံ ၅-၁၉ Figure 1-24 Annunciators Annunciation circuit များမှာ LED ၊ LCD display ၊ CRT monitor ၊ incandescent lamp သို့မဟုတ် permanent record printer .\n၇ Annunciators ပုံ ၅-၂၁ Point-wired type ပုံ ၅-၂၂ Serial type Annunciation circuit များသည် point-wired အမျိုးအစား သို့မဟုတ် serial အမျိုးအစား ဖြစ်နိုင်သည်။ ပုံ ၅-၂၃ Graphic type Graphic annunciation ဆိုသည်မှာ ဂရပ်ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြထားသည့်(graphic representation) အဆောက် အဦမြေပုံ(building layout) ဖြစ်သည်။ 5-18 .Fire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် ၅.\n05 volts per cell ထက်ပို မနည်းရ။ 5-19 .5 amperes သုံးစြွဲ ပီး (၂၄)နာရီ နာရီကြာရှည်ခံနိုင်ရန်အတွက် ဘက်ထရီ၏ capacity သည် 12 AH ဖြစ်ရမည်။ ဘက်ထရီ discharge rate ကို ထုတ်လုပ်သူများ(manufacturers)က ဆုံးဖြတ် ပေးသည်။ အရွယ်အစားရွေးချယ်ခြင်း ဘက်ထရီ အရွယ်အစားရွေးချယ်ခြင်း(battery size selecting)သည် အရေးကြီးသည်။ Discharge rate များခြင်းကြောင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် အချိန်တိုတောင်းသည်။ Discharge rate နည်းခြင်းကြောင့် အသုံးပြုနိုင်ချိန် ပိုကြာသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လိုအပ်သည့် capacity ထက် ပိုကြီးသည့် ဘက်ထရီများကို တပ်ဆင်ကြသည်။ Calculated AH ထက် ပိုကြီးသည့် ဘက်ထရီ capacity ကို တပ်ဆင် လေ့ရှိသည်။ Fire alarm system များတွင် အများဆုံးအသုံးပြုသည့် ဘက်ထရီနှစ်မျိုးမှာlead acid နှင့် Nickel Cadmium (NiCad) တို့ ဖြစ်သည်။ Lead acid battery ကို sealed lead acid ဟုလည်း ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ “Maintenance- Free” သို့မဟုတ် Gel-Cell battery ဖြစ်သည်။ Sealed lead acid နှင့် NiCad batteries တု့တွိင် ကြွဲ ပားသည့် အချက်များစွာ ရှိသည်။ NFPA 72 အရ ဘက်ထရီ(battery) များ၏ ဓာတ်အားသည် 2.၈ Power Sources and Supplies Fire alarm system များ အားလုံးတွင် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား(power supply)နှစ်မျိုး အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။ NFPA 72 အရ fire alarm system ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နေရန်အတွက် primary(main) power supply ကို အသုံးပြုသည်။ Primary ပြတ်တောက်သွားခဲလျှ့င် secondary (standby) power supply ကို အသုံးပြုသည်။ Primary power supply သည် အဆောက်အဦတွင် အသုံးပြုသည့် ပုံမှန် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ဖြစ်သည်။ ပုံ ၅-၂၄ Power sources Standby power supply သည် uninterruptible power source(UPS) ဖြစ်သည်။ Standby power supply သည် ((၁) သွယ်တန်းထားသည့် (connected) ကိရိယာများအားလုံး အတွက်လုံလောက်ရမည်။ ((၂)) သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်(standby time period)အထိ ကြာရှည်ခံရမည်။ ဘက်ထရီ(storage batteries)များသည် အရန်ဓာတ်အား(standby power)များအတွက် ဖြစ်သည်။ ပုံမှန် အခြေအနေများ(normal operation)တွင် ဓာတ်အားပြည့်နေ(fully charge)ရမည်။ ဘက်ထရီအားနည်းသွားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အလိုအလျောက် အားသွင်းခြင်း(charging) ပြုလုပ်ရမည်။ Capacity rating ကို ဘက်ထရီများ၏ ampere-hours (AH) ဖြင့် တိုင်းတာဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဘက်ထရီ capacity ဆိုသည်မှာ ဘက်ထရီ သိုလှောင် ထားနိုင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပမာဏဖြစ်သည်။ Standby operation အတွက် လိုအပ်သည့် ဘက်ထရီ capacity သည် amperes (current) နှင့် number of hours တို့ မြှောက်ထားသည့် တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာ System တစ်ခုသည် 0.ကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation ၅.\nFire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် ၅.၉ Periodic Maintenance Fire alarm system များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု(periodic maintenance) ပြုလုပ်သည့်အခါ အောက်ပါ အချက်များကို ဂရုစိုက်သင့်သည်။ (၁) Fire alarm system ထုတ်လုပ်သူများ၏ ညွှန်ကြားချက်(manufacturer instruction)များကို သိမ်းဆည်း ထားရမည်။ (၂) ကိရိယာများ(devices)တည်ရှိရာ နေရာ(location) ၊ ဝါယာကြိုး သွယ်တန်းထားပုံ(wiring methods sequence of connections)စသည်တို့ကို ဖော်ပြထားသည့်“As built” drawings များကို သိမ်းဆည်းထားရမည်။ (၃) သက်ဆိုင်သည့် NFPA code များ နှင့် (၄) Tests report များအားလုံးကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားရမည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု(maintenance)များ မပြုလုပ်ခင် ပေးပို့ထားသည့် ဓာတ်အားကို ပြတ်တောက်ပစ်ခြင်း (power-down) အရင် ပြုလုပ်ရမည်။ ဘက်ထရီ(standby batteries)ကို ဖြုတ်ထားရမည်။ AC line voltage power ပြန်လာသည့်အခါ AC line voltage power နှင့် စတင်ချိတ်ဆက်ပြီးမှ အရန်ဘက်ထရီ(standby batteries) ကို ပါဝါပေးရမည်။ ဤ procedure များသည် microprocessor-based systems များအတွက် အစိတ်အပိုင်း (component)များ ထိခိုက် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ၅.၁၀ Basic Operations ယေဘူယျအားဖြင့် fire alarm system တစ်ခုမှ signal (၃)မျိုး ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ Alarm signal ၊ Trouble signal နှင့် Supervisory trouble signal တြုိ့ ဖစ်သည်။ (၁) Alarm signal (က) Senses emergency condition (ခ) Dispatches fire department (၂) Trouble signal (က) Detects wiring problem (ခ) Notifies property manager (၃) Supervisory trouble signals (က) Detects problem that renders system inoperable (ခ) Notifies property manager ပုံ ၅-၂၅ Alarm Condition ပုံ ၅-၂၆ Lamp Test 5-20 .\nကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation Fire Alarm Control Panel (FACP) မှ alarm တစ်ခုကို အာရုံခံသိ(detecte) ပြီးနောက် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ (၁) Annunciator panel ဆီသို့ signal ပေးပို့သည်။ (send signal to annunciator panel) (၂) ဗဟိုမီးအန္တရာယ် စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းသို့ signal ပေးပို့သည်။ (send signal to central station)။ (က) မီးသတ်ဌာနသို့ အကြောင်းကြားသည်။ (Alerts fire department) (ခ) တာဝန်ရှိသူများသိုို့ အကြောင်းကြားသည်။ (Alerts property management company) (၃) ဘဲလ်၊ စပီကာ စသည့် notification appliance များကို activate လုပ်ပေးသည်။ (activate notification appliances) Fire Alarm Control Panel (FACP) Operator Interface (during off-normal conditions) တွင် တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ပါက တုံ့ပြန်နိုင်သည့် နည်း(basic operational response)သုံးမျိုးရှိသည်။ (က)alarm responses (ခ) trouble responses နှင့် (ဂ) supervisory responses တြုိ့ ဖစ်သည်။ Alarm ဖြစ်ပေါ်နေချိန်(alarm condition)တွင် FACP ၌ အနီရောင် LED သည် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် (flashing) ဖြစ်နေပြီး အသံ(tone-alert sound)ထွက်နေလိမ့်မည်။ အသံတိတ်အောင် alarm acknowledge ခလုတ်(key) ကို နှိပ်ရမည်။ ထိုအခါ အသံတိတ်သွားပြီး အနီရောင် LED မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်(flashing) လင်းနေရာမှ အမြဲတမ်းလင်း နေလိမ့်မည်။ System ကို reset မလုပ်ခင်အချိန်အထိ အနီရောင် LED သည် အမြဲတမ်း လင်းနေ လိမ့်မည်။ Circuit သည် activate ဖြစ်ကာ မီးသတ်ဌာန(fire department)သို့ လှမ်းအကြောင်းကြား လိမ့်မည်။ အဆောက်အဦ၏ အသက်ဘေးမှ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော(life safety building functions) ဖြစ်သည့် မီးခံတံခါးများဖွင့်ပေးခြင်း(fire door release)၊ fan ပိတ်ခြင်း (shutdown)၊ လှေကားများ ဖိအားမြင့်အောင် လုပ်ခြင်း (stairwell pressurization) နှင့် ဓာတ်လှေကား၊ စက်လှေကားများကို ရပ်ရမည့်အထပ်များ၌ ရပ်တန့်စေခြင်း တို့ကို ပြုလုပ် ပေးရမည်။ System မှ alarm များ clear မဖြစ်မချင်း ၊ မပျောက်မချင်း alarm သံသည် ဆက်မြည်နေလိမ့်မည်။ Alarm ပေါ်ထွက်လာသည့်အခါ(flashing red LED)ဖြစ်နေသည့်အခါ FACP မှ အသံ(tone-alert) တိတ်သွားစေရန် Alarm Acknowledge ခလုတ်(key) ကို နှိပ်ရမည်။ Alarm silence ခလုတ်(key)ကို နှိပ်ခြင်းကြောင့် အသံတိတ်သွားပြီး flashing red LED သည် အမြဲလင်းနေသည့် red LED အဖြစ်သို့ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။ ဖြစ်ပေါ် နေသည့်အခြေအနေ(alarm condition)ကို device များ အသစ်လဲခြင်း၊ ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း စသည့်တို့ ပြုလုပ်ပြီးနောက် System Reset ခလုတ်(key) ကို နှိပ်၍ fire alarm system ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၅.၁၁ Trouble and Supervisory Conditions Fire alarm system များတွင် supervised circuit သုို့မဟုတ် component များတွင် တစ်စုံတစ်ရာ ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ၊ ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်သည့်အခြေအနေ(trouble condition) ဖြစ်နိုင်သည်။ Supervised circuit သို့မဟုတ် component စသည်တို့သည် ပြဿနာဖြစ်နေသည့် အခြေအနေ(trouble condition)တွင် အဝါရောင်မီး(yellow LED) လင်းနေလိမ့်မည်။ FACP’s tone-alert သံသည် operator ကို အသိပေးရန် အဆက်မပြတ် မြည်နေလိမ့်မည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေသည့်အခါတွင် trouble acknowledge ခလုတ်(key)ကို နှိပ်ရမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် trouble condition ပျောက်ကွယ်ပြီး ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေလိမ့်မည်။ Flashing yellow LED ပိတ်သွားစေရန်၊ အသံတိတ်သွားစေရန် trouble acknowledge ခလုတ်(key)ကိုနှိပ်၍ သိရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း တုံ့ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Fire alarm system အများစုသည် trouble condition ဖြစ်စေ သည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရုံဖြင့် အလိုအလျောက် ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပြန်ရောက်(automatically go back to normal) သွားလိမ့်မည်။ ထိုသို့ အလိုအလျောက် ပုံမှန်အခြေအနေသို့ မရောက်ခလျဲှ့င် system reset key ကို နှိပ်(press) ပေးရန် လိုအပ်သည်။ 5-21 .\n၁၂ Common Operating Features Fire alarm system တွင် ပါဝင်သည့် operating feature များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Lamp Test Manual ၊ Evacuation/Drill Procedures ၊ Resound ၊ Alarm Verification ၊ Walk Test ၊ Alarm Silence ၊ Inhibit Alarm Signal Cutout ၊ Manual Control ၊ Coded Input/Output နှင့် Ringback တို့ ဖြစ်သည်။ Lamp Test Manual Lamp test ဆိုသည်မှ fire alarm panel ရှိ မီးလုံးငယ်များ(lamps) ကောင်းမကောင်း၊ ပုံမှန် အလုပ် လုပ်နေကြောင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်သည်။ Lamp test ခလုတ်(switch or button)ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ မီးလုံး(lamp)များအားလုံး လင်းနေရမည်။ Lamp test တွင် Fire Alarm Control Panel (FACP) သို့မဟုတ် annunciator မှ tone alert နှင့် LCD segments ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးခြင်း (test)လည်း ပါဝင်သည်။ Evacuation/Drill Procedures Evacuation/Drill Procedure ဆိုသည်မှာ fire alarm system က မီးလောင်သည့်အခါ မည့်ကဲ့သို့ ပြုမှု ဆောင်ရွက်ရမည်၊ မည်သည့်နေရာသို့ သွားရမည့်၊ စသည့်တို့ကို အစမ်းလေ့ကျင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Manual evacuation သို့မဟုတ် fire drill ပြုလုပ်သည့်အခါ protected area များ အတွင်း၌သာ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ Fire drill မပြုလုပ်ခင် procedure များကို ကြိုတင် အသိပေးထားရန် လိုအပ်သည်။ Fire drill မပြုလုပ်ခင် fire alarm system က မည်သို့ တုံ့ပြန်မည်ကို ကြိုတင်သိထားရန် အရေးကြီးသည်။ ဒေသဆိုင်ရာ မီးသတ်စခန်း(local fire department)နှင့် ဗဟို မီးစောင့်ကြည့်ရေးစခန်း(central station monitoring service)တို့ကို ကြိုတင် အကြောင်း မကြားဘဲ testing များ ၊ fire drill စသည်တို့ မပြုလုပ်သင့်ပေ။ Resound Resound ဆိုသည်မှာ fire alarm system ကို reset မလုပ်ခင် တခြားနေရာတစ်ခု သို့မဟုတ် တခြားဇုန်တစ်ခုမှ alarm ဖြစ်ပေါ်လာသည်အခါ evacuation signal ထပ်မံထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်မြည့်စေခြင်း(resounds) ဖြစ်သည်။ Resound feature မပါသည့် fire alarm system တွင် alarm signal ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ တစ်ဦးတစ်ယောက်က လာ၍ reset လုပ်သည့်အချိန်အထိ အသံမြည်နေလိမ့်မည်။ Evacuation signal ကို manually silenced လုပ်ပြီးနောက် နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် alarm များအတွက် evacuation signals ထပ်မံ ထုတ်ပေးလိမ့်မည်ပေ။ အနီရောင်မီးလုံးလေးသည် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေခြင်း(flashing red LED)နှင့် အမြဲလင်းနေခြင်း(steadily illuminated red LED) နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ Flashing red LED သည် နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်သည့်(latest) alarm ကို acknowledged မလုပ်ရသေးသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ Steadily illuminated red LED သည် alarm acknowledged လုပ်ပြီးကြောင်း ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်သည်။ Fire alarm system အများစုတွင် alarm condition အတွက်သာမက trouble condition အတွက်လည်း resound capability ပါရှိသည်။ Open circuits ၊ missing devices နှင့် power losses စသည်တို့သည် trouble condition များ ဖြစ်ကြသည်။ Alarm condition တွင် resound ဖြစ်ပေါ်ပုံနှင့် trouble condition resound ဖြစ်ပေါ်ပုံတို့ တူညီကြသည်။ 5-22 .Fire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် ထို့အတူ system trouble supervisory တွင် ပြဿနာဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ supervisory acknowledge key ကို နှိပ်ရုံသာ ဖြစ်သည်။ Building equipment များ ပျက်ခြင်း(failure) သို့မဟုတ် ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ခြင်း(abnormal operation) တို့ ကြောင့် building occupant များ၏ အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည်။ sprinkler systems status၊ water storage tanks status၊ fire pumps status၊ emergency generators status နှင့် oxygen supply status စသည်တို့ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါက အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည်။ ၅.\nကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation Alarm Verification Feature Alarm Verification feature သည် smoke detector များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မလိုလားအပ်သော (unwanted) alarm များကို ဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ Alarm ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသေချာစေရန် အချိန်ခဏ ဆဲထွားခြင်း ဖြစ်သည်။ Alarm verification feature ပါရှိသည့် smoke detector များနှင့် Alarm verification feature မပါသည့် heat detector များ နှင့် manual station များကို fire zone တစ်ခုအတွင်း အတူတကွ တပ်ဆင်ထား နိုင်သည်။ Alarm verification တွင် အဆင့်သုံးဆင့်(three-stage process) ပါဝင်သည်။ Retard အဆင့်(stage)၊ reset အဆင့်(stage) နှင့် confirmation အဆင့်(stage) တို့ ဖြစ်သည်။ Alarm Verification ပါဝင်သည့် smoke detector သည် activate ဖြစ်ပြီးနောက် စက္ကန့်(၃၀) (30 seconds for retard stage) အချိန် ဆွထဲားနိုင်သည်။ ထို စက္ကန့်(၃၀)အတွင်း FACP တွင် အသံတိတ်နေပြီး(silent) visible indication မမြင်၊ မတွေ့ရပေ။ စက္ကန့်(၃၀) ကြာပြီးနောက် zone ကို reset ပြီးနောက် (power is temporarily dropped) ၊ တခြားသော ဇုန်များ(zones) သို့မဟုတ် device များမှ alarm ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် reset stage ဟုသတ်မှတ်သည်။ System မှ timer သည် confirmation period (confirmation stage) အဖြစ် စက္ကန့်(၁၂၀) ပြန်စောင့်သည်။ စက္ကန့်(၁၂၀) ကြာသည့်တိုင် alarm ဖြစ်ပေါ်နေလျှင် သေချာသည့် alarm အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ Walk Test Teature Walk test feature ဆိုသည်မှာ technician တစ်ယောက်က complete test တစ်ခုလုံးကို လုပ်နိုင်သည့် feature ဖြစ်သည်။ Fire alarm system ၏ walk test mode တွင် alarm device များကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်း(testing) နှင့် evacuation signal အသံများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း(sounding)တို့ကို စစ်ဆေးသည့် အနေဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Advanced fire alarm system များတွင် technician သည် အဆောက်အဦ၏ နေရာအချို့(portion ofabuilding) ကိုသာ walk test ပြုလုပ်၍ ရအောင် စီမံထားပေးသည်။ ထို့ကြောင့် alarm initiated ဖြစ်ပေါ်လျှင် walk test တွင် မပါဝင်သည့်နေရာများမှ မီးလောင်ခဲ့သော် alarm ထုတ်ပေး နိုင်သည်။ Alarm Silence Inhibit FACP တွင် general evacuation signals ကို ချက်ချင်း အသံတိတ်သွားအောင် ပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် alarm silence inhibit ပါရှိသည်။ System ကို reset ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် alarm signal သံများတိတ်သွားလိမ့်မည်။ သု့ေိသာ် FACP’s operator သည် reset လုပ်ပြီးနောက် အသံတိတ်သွားစေရန် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတိုင်းအတာ(pre-set amount of time) ကုန်ဆုံးသည့်အထိ စောင့်ရပါမည်။ Alarm Signal Cutout Feature Alarm signal cutout feature ဆိုသည်မှာ အချိန် (၁၀)မိနစ်ခန့်ြ ကာပြီးနောက်(time delay) အလိုအလျောက် အသံတိတ်အောင်(automatically silences signals) ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Alarm အသံမြည်ပြီးနောက် တစ်ဦးတစ်ယောက်က အသံတိတ်သွားအောင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ လူမနေရ သေးသည့် အဆောက်အဦ (unoccupied building)များတွင် nuisance alarm ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ အသံတိတ်အောင် acknowledge လုပ်မည့်သူ မရှိပါက ဘက်ထရီများ(batteries) ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ထို့သို့ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် Alarm signal cutout feature ကို အသုံးပြုသည်။ Disconnect Switch ၊ Bypass switch သို့မဟုတ် Disable Switch Fire department ၊ customer သို့မဟုတ် technician တို့ fire alarm system component များကို 5-23 .\nFire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် လိုအပ်သလို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် manual Control လုပ်နိုင်သည့် switch သို့မဟုတ် push button များထားရှိသည်။ Circuit ပုံမှန် အလုပ်လုပ်(operating) နေခြင်းမှ ရပ်တန့်သွားအောင် ပြုလုပ်သည့် switch ကို disconnect switch ၊ bypass switch သု့မိဟုတ် disable switch ဟုခေါ်သည်။ ထို disable switch ကို system ၌ testing လုပ်လိုသည့်အခါ သု့မိဟုတ် နောက်ထပ် တခြား alarm တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ(latched into the FACP)များတွင် မီးသတ်ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ(fire department) က alarm function များကို ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပြန်ရောက်စေလိုသည့်အခါ(back to normal)တွင် အသုံးပြုသည်။ Manual Switch Manual switch control လုပ်နိုင်နောက်ခလုတ်တစ်မျိုးမှာ operator က control circuit ကို ON သို့မဟုတ် OFF ပြုလုပ်လိုသည့်အခါတွင် သုံးသည်။ automatic programming အတိုင်းဖြစ်နေသည့် ON သို့မဟုတ် OFF status ကို ပြောင်းလိုသည့်အခါတွင် သုံးသည်။ ထို switch ကို manual override ပြုလုပ်လိုသည့် အခါတွင်သုံးသည်။ Coded Input/Output Coded Input/Output ဆိုသည်မှာ coded pulse output ဖြစ်သည်။ တချို့သော manual stations မှ FACP သို့ ပေးပို့သည့် signal ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် FACP သည် input နှင့် relays များ အချက်အလက်များကို ထည့်ထားသည့် ပရိုဂရမ်မှ notification သို့မဟုတ signaling appliances ဆီသို့ ထုတ်ပေးသည့် coded output ဖြစ်သည်။ ထို code များတွင် priority အဆင့် ခြွဲ ခားထားသည်။ System Trouble Tone-Alert System အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ချို့ယွင်းချက် သို့မဟုတ် ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်လျှင် trouble tone-alert အသံ(sound) ထွက်ပေါ်လာပြီး system trouble LED လင်းလာလိမ့်မည်။ Trouble silence switch ကို silence position တွင်ထား၍ အသံတိတ်ပြုလုပ်ပြီးနောက် trouble LED ဆက်လင်းမြဲ လင်းနေအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်ပေါ်လျှင် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း သတိထားမိစေရန်အတွက် အသံဖြင့် အချက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ trouble LED မီးသည် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ချို့ယွင်းချက် သို့မဟုတ် ပြဿနာကို မဖြေရှင်း သမျှကာလပတ်လုံး မီးလင်းနေလိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မီးလင်းနေခြင်းသည် ဖြေရှင်းရန် အလုပ် မပြီးသေးကြောင်း ပြသနေခြင်းဖြစ်သည်။ ချို့ယွင်းချက် သို့မဟုတ် ပြဿနာများ(trouble condition)ကို ဖြေရှင်းပြီး(cleared)သည့်နောက် tone-alerts အသံ ပြန်မြည်လာ(rings back again) လိမ့်မည်။ ထိုအသံသည် trouble silence switch ကို ပုံမှန် နေရာ (normal position) ပြန်မထားမချင်း မြည်နေလိမ့်မည်။ Trouble silence switch ကို ပုံမှန်နေရာ(normal position) သို့ရောက်အောင် ထားလိုက်ပြီခါမှ အသံတိတ်သွားပြီး trouble LED မီးလည်းငြိမ်း(turn off the Trouble LED)သွား လိမ့်မည်။ Ringback Feature Ringback feature ဆိုသည်မှာ FACP တွင် trouble condition ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် trouble condition ကို ဖြေရှင်းပြီး(cleared)သည့်အခါ trouble silence switch ကို silence position တွင် ရှိ မနေစေရန် supervise လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ FACP တွင် trouble condition ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် trouble tone-alert အသံ မြည်လာသည့် အခါ trouble silence switch ကို အသံတိတ်သွားစေရန် silence position တွင် ထားလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ silence position တွင် အမြဲထားမိပါက မည်သည့်အခါမျှ trouble tone-alert သံ ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ 5-24 .\nကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation ပုံ ၅-၂၇ Local Alarm System Local Alarm System A = Local Alarm Panel B = Manual Pull Station C = Smoke Detector D = Audio/Visual Alarm ၅. (၁) Which of the following is not an initiating device? (က) waterflow alarm switch (ဃ) CRT monitor (ခ) automatic fire detector (င) manual station (ဂ) maintenance supervisory switch (၂) Which of the following is available inamanual station? (က) Breakglass (ဃ) coded (ခ) single action (င) all of the above (ဂ) double action (၃) Which of the following is notamain component ofafire alarm control panel? (က) Control Unit (ဃ) Power Supply (ခ) Sprinkler Control Valve (င) Notification Appliance Circuits 5-25 .၁၃ Fire Alarm Components and Operations . Circle the appropriate letter that best matches each item.Quiz Directions: Below are several multiple choice items for each statement or question.\nFire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် (ဂ) Initiating Device Circuits (၄) Which of the following are recognized by the NFPA as automatic fire detectors? (က) waterflow switches (ဃ)a& c (ခ) flame detectors (င)b& c (ဂ) heat detectors (၅) Sprinkler supervisory switches can monitor the following: (က) water supply valves (ဃ) all of the above (ခ) tank water level (င)a&bonly (ဂ) exposed tank water temperature (၆) Supervisory circuits can be used to monitor which of the following: (က) room temperature (ဃ) all of the above (ခ) carbon monoxide detection (င)a&b(ဂ) sewage ejector pumps (၇) How many sources of power are required forafire alarm system? (က) 1 (ဃ) all of the above (ခ)2(င)a& c (ဂ)2if emergency control is required (၈) Guard tour supervisory switches are: (က) manually initiated to indicate the route being followed and the timing ofaguards’ tour (ခ) manually inspect the waterflow supervisory tamper switches (ဂ) automatically initiated to indicate toaguard the appropriate route to follow when going to tour the facility (ဃ) all of the above (င) a&b (၉) The types of notification appliances that are available are: (က) audible (ဃ) annunciation equipment (ခ) visible (င) a. and c (ဂ) audible/visible (၁၀) Which of the following is the required visible appliance for public mode? (က) incandescent strobe (ဃ) incandescent lamp (ခ) xenon strobe (င) rotating beacon (ဂ) Quartz halogen (၁၁) The primary components ofaVoice Communication System are: (က) amplifier (ဃ) all of the above 5-26 . b.\nwaterflow switches are used to detect water flow within the fire suppression system. emergency control relays must be located within ___ feet of the controlled device when operated in the non-energized mode. What other devices are used to sense system water flow as the result ofafire condition? (က) retard switches (ဃ)a&b5-27 .ကောင်းထက်ညွန့် Chapter –5Fire Alarm Component and Operation (ခ) Digital Alarm Communicator Transmitter (င)a& c (ဂ) speakers (၁၂) Supervisory Service is intended to: (က) monitor the performance of guards’ tours (ဃ)a&b(ခ) monitor all service work performed onalife safety system (င)a& c (ဂ) monitor the operative condition of systems that protect life and property (၁၃) Emergency controls are considered: (က) emergency lighting (ဃ)a&b(ခ) fuel control (င) all of the above (ဂ) elevator capture/recall (၁၄) Per NFPA 72. (က)3feet (ဃ) 20 feet (ခ)6feet (င) no limitation (ဂ) 10 feet (၁၅) Which of the following is not classified as an annunciator? (က) LED (ဃ) CRT monitor (ခ) incandescent lamp (င) none of the above (ဂ) pull station (၁၆) Which of the following best describes the term “resound?” (က) recalls the city (ဃ) notifies the building operator ofaproblem with the FACP (ခ) resounds the trouble signal when the trouble is cleared (င) sounds the trouble signal on the FACP (ဂ) another zone in alarm resounds the notification appliances after they have been silenced (၁၇) Ringback isaFACP feature that: (က) recalls the city (ခ) resounds the trouble signal when the trouble is cleared if the Trouble Silence switch is in the Silence position (ဂ) another zone in alarm resounds the notification appliances after they have been silenced (ဃ) notifies the building operator ofaproblem with the FACP (င) sounds the trouble signal on the FACP (၁၈) In sprinkler systems.\n(ခ) ၁၁ .(ဃ) ၂၁ .(ဃ) ၆ .(ခ) -End - 5-28 .(င) ၁၄ .(ဃ) ၇ .(င) ၁၃ .Fire Alarm Systems ကောင်းထက်ညနွ့် (ခ) tamper switches (င)b& c (ဂ) pressure swithes (၁၉) When coded system is being used.(င) ၁၂ .(ဂ) ၁၇ . what is the minimum number of rounds that will be used? (က) two rounds (ဃ) five rounds (ခ) three rounds (င)bor c (ဂ) four rounds (၂၀) The earliest point in the Alarm Verification process at which an alarm from the same device will be reported by the FACP is after stage.(ခ) ၂၀ .(င) ၃ .(ခ) ၈ .(ဃ) ၂ . (က) retard (ဃ) reset (ခ) validation (င) confirmation (ဂ) probationary (၂၁) Ringback isaFACP feature that: (က) slow the response time of the FACP (ခ) reduce the number of false fire alarms reported by the FACP (ဂ) stop alarms from being reported at certain times of the day (ဃ) give the building personnel time to check out the reported alarm (င) none of the above Answer Key ၁ .(ဂ) ၁၆ .(ခ) ၁၈ .(ဂ) ၁၉ .(က) ၉ .(င) ၅ .(င) ၁၀ .(ခ) ၄ .(က) ၁၅ .\nMore From Soe Min Tun


လေးဖြူက ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲမပေးခဲ့၊ Envoy ဂျာနယ်ကို ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်မည် | MoeMaKa Burmese News & Media\nမတ် ၃၀၊ ၂၀၁၂ (လေးဖြူ၏ သူငယ်ချင်း ဒီဇိုင်းဆရာ မျိုးဆွေသန်း၏ Facebook တွင် ရေးသားထားချက်များကို ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)\nပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်က ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ သီချင်းဆိုတဲ့ကိုလေးဖြူနဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းတစ်ခု တက်လာပါတယ်။\nEnvoy Journal က လေးဖြူနဲ့အင်တာဗျူးဆိုပြီး ၂၀၁၀ မှာ ကိုလေးဖြူက ကြံ့ဖွတ်ပါတီကို မဲပေးခဲ့ကြောင်း\nအခု ၂၀၁၂ မှာ ဘယ်ပါတီကိုမဲပေးရမလဲမဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်း ဆိုတဲ့သတင်းကို အကြောင်းပြုပြီး\nIC တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ဆန့်ကျင်လျက် လေးဖြူက ၂၀၁၀ မှာ ဖွတ်ကိုမဲပေးခဲ့ကြောင်း Envoy Journal မှာ\nတရားဝင်ထုတ်ပြောပြီဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ထပ်ဆင့်သတင်းတင်လာပါတယ်။\nလေးဖြူကိစ္စ ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းဖြစ်လို့ ဒီသတင်း အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း\nမှတ်ချက်ပေးပြီး (၆)မိနစ်အကြာမှာ လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့ဆိုပြီး\nလေးဖြူရောက်လာပါတယ်။ ဒီသတင်းပြတော့ ကြံကြံဖန်ဖန်ကွာလို့ပြောပါတယ်။\nဂျာနယ်များ မင်းဖြေလိုက်မိသလားမေးတော့ လေးဖြူက မင်းက ငါ့ကို မယုံလို့လား၊ ငါထမင်းစားတဲ့လူလို့\nပြောပြီး ဟေ့ကောင် အဲဒါတွေကြည့်မနေနဲ့။ အာရုံနောက်တယ်။ ထားလိုက်လို့ပြောပါတယ်။\nတိုင်းပြည်အတွက်လည်း ရင်လေးတယ်ကွာလို့ ဆက်ပြောပါတယ်။\nညကျတော့ ကျွန်တော့် Friend List လည်း မဟုတ်ပါဘဲ အဲဒီသတင်းနဲ့ မှတ်ချက်တွေ\nတောက်လျှောက် တက်နေလို့ကြည့်လိုက်တော့ စောစောကမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့\nကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးထားလို့လား မသိပါ။ ချစ်စမ်းမောင်၊ Kathleen Nite၊ ဖိုးတာ၊\nLone Lone Lwin၊ Thunder၊ Bold Mg၊ Nay Lay and Lay Phyu and Myo Swe Than\nဆိုပြီး Tag လုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ မင်းတို့လည်းဖတ်ကြည့်ကြဦး ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေ။\nကျွန်တော့်အနေနဲ့ လေးဖြူကိစ္စစိတ်မ၀င်စားပါ။ ဒါပေမယ့် မိုးလင်းတော့ လေးဖြူအတွက်မှတ်ချက်တွေက\nမဆိုင်တဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ personal အကြောင်းအရာတွေပါ ပါလာတာတွေ့ရပါတယ်။\nဒီလိုသတင်းတွေ ဖြစ်နေပြီိလို့ အကျိုးအကြောင်းသိရအောင် share ပေးတဲ့သူက\nကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေ Morning Star က ကိုမောင်စိုးပါ။\nဒီနားကစပြီး ကိုလေးဖြူ ဒီသတင်းကိုသိရပြီဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းကဒီနားကစပြီပေါ့။ လေးဖြူက မနက်လင်းတော့ ဘယ်လိုတွေလဲမေးတော့ မင်းကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေက သူတို့နဲ့မတူရကောင်းလားလို့ စေတနာဒေါသောတွေဖြစ်ကြတာပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်တို့၊ ကိုယ်နဲ့မတူ ရန်သူလို့သဘောမထားကြနဲ့လေတို့လို ကောင်းမွန်မျှတတဲ့ မှတ်ချက်တွေလည်း တွေ့ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။\nဒါပေမယ့် IC ကိုဆန့်ကျင်ကြစို့ဆိုတဲ့ မဆိုင်တာတွေလည်းပါကုန်ပြီဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို တိုင်ပင်ပြီး အမှန်တရားအတွက် လေးဖြူကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ငါရှေ့နေခေါ်ပြီတဲ့။\nဒီတော့လည်း သူ့ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီနားကပဲ ဒီသတင်းကို အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။\n၁။ ကိုလေးဖြူက Envoy Journal နှင့် မည်သည့်အင်တာဗျူးမှ မလုပ်ဖူးပါ။\n၂။ Envoy Journal သို့ ဥပဒေကြောင်းအရ ရှေ့နေဖြင့် notice ပို့ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။\n၃။ ၃၀-၃-၂၀၁၂ နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ကိုလေးဖြူ၏ officially အများ သိစေရန် ကြော်ငြာမြင်တွေ့ကြရပါလိမ့်မည်။\n၄။ အသိ၊ ဉာဏ်ပညာ၊ တရားဓမ္မတို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အဆိုတော်တစ်ယောက်ဘ၀ဖြစ်ပါသည်။\n14 Responses to လေးဖြူက ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲမပေးခဲ့၊ Envoy ဂျာနယ်ကို ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်မည်\nswe on March 30, 2012 at 2:07 pm\nsai on March 30, 2012 at 3:29 pm\nပြည်သူတွေ ဆင်း၇ဲဒဏ်ကို ခံစားနေ၇ပြီး တနေ ကုန်၇ုန်းကန်လုပ်၇ှာပါသော်လည့်း မိသားစုမဝေ၇စာဘဝနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ\nဖြတ်ကျော်ခဲ့၇တယ် ၇တနာငါးပါးထဲက တပါးဖြစ်တဲ့ ကျောင်းကဆ၇ာ ဆ၇ာမတွေကစပြီး ၇ံပုံငွေကောက် ကျု၇ှင်သင် အချိန်ပိုခကောက်ခံ တ၇ား၇ုံကတ၇ားသူကြီးတွေက ဥပဒေကင်းမဲ့စွာ တ၇ားစီ၇င် ၇ှာဇဝတ်ဖမ်းမဲ့ ၇ဲတွေက ၁၀၀မှာ ၉၈လောက်ကလဘ်စားတယ် နိင်ငံကိုကာကွယ်မဲ့တပ်မတော်က နိင်ငံသားတွေကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ယာမြေတွေသိမ်းပိုက် ဝ ကိုးကန့် စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဘိန်းတ၇ားဝင်စိုက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ် သယံဇာတတွေကိုေ၇ာင်းစားကြတယ် အကောက်ခွန်ကလူတွေက ၇သမျှ အိပ်ထောင်ထဲထည့် န့ဘေးမှာမိန်းမပျက်တွေနဲ့ဘီယာသောက်စားနေကြတယ် ဒါတွေကိုလူတိုင်းသိပါ၇က်နဲ့ ဒီလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ကြံ့ဖွံ့ကို မဲပေးမယ်ဆို၇င်တော့ ဒီလူဟာ မြန်နိင်ငံထဲမှာ နေ၇ာအကွက်သေးသေးလေးထဲ နေပြီးအတွေးအခေါ်မ၇ှိတာလား ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကျိုးသမားလား စစ်တပ်နဲ့ ကြံ့ဖွံ့တွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းလား တခုခုပဲ လွတ်လပ်စွာအယူဝါဒကွဲပြားခွင့်၇ှိပေမယ့် ယုတ်မာသူတွေကိုထောက်ခံခဲ့မယ်ဆို၇င်တော့ ထိုသူဟာ ပြည်သူတွေ၇ဲ့ဝေဒနာကို ကျောခိုင်းတဲ့သူပဲ ပြည်သူတွေလဲသူ့ကိုကျောခိုင်းသင့်ပါတယ် ထိုသို့နှယ်နိင်ငံတကာအသိညဏ်တွေနဲ့ မြင်တွေ့ခံစားဖလှယ်ခွင့် ၇တဲ့လေးဖြူလိုလူမျိုးထိုကဲ့တို့ပြုလုပ်မည်မထင်ပါ လုပ်မည်ဆိုခဲ့၇င် နှလုံးမဲ့လူသားတယောက်တိုးလာတာမြန်မာနိင့်ငံအတွက်၇ိုးနေလောက်ပါပြီထင်ပါ၇ဲ့ မြန်မာနိင်ငံအနှံ့မေ၇ာက်ဖူးသူများကို နိင်ငံအနှံ့သို့ခြေချပြီးပြည်သူတွေဘဝကိုလေ့လာပြီးမှ ထောင့်ပေါင်းစုံ အမြင်ကိုေ၇ာ အမှန်တ၇ားကိုပါနားလည်နိင်မှာပါ\nပေါက်စ on March 30, 2012 at 4:04 pm\nကြည့်ရတာအလိုတော်ရိဂျာနယ်တွေ ပြည်သူကို အာရုံလွှဲအောင်စလုပ်နေပြီ။ ပေးချင်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးတာ\nသူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပဲ။ ဘယ်ပါတီမှ မဲမထဲ့လည်းသူ့သဘောပဲ။ IC ကိုတော့အမြဲအားပေးတယ်။ ဘယ်ခေတ်ရောက်ရောက်သူ့မူနဲ့သူနေတယ်။\nMO;MO; on March 30, 2012 at 4:15 pm\nကိုကြီးဖြု မလုပ်ဘာဘူးလိုညီးလေယုံကြည်တယ်၊IC အဖွဲ့ကိုလေးစားလျှက်အားပေးနေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ရေးလိုက်တာပါ။ကိုအြီးဖြုကိုအားကျလို့ညီးလေလက်မောင်မှာအရုပ်ထိုထားတယ်၊\nဗညားထွဋ် on March 30, 2012 at 6:31 pm\nကျွန်တော်ကတော့ ထင်သား ကိုလေးဖြူက တောင်ငူသား ဘဲ ဒီလောက်တော့ အမြင်မသေးနုတ်လောက်ဘူးဆိုတာ သိနေတယ် ဆက်လုပ်ဗျာ အဲဒီဂျာနယ်တိုက် ပိတ်အောင်သာလုပ် ကြည့်ရတာ တော့ အဲဒီဂျာနယ်က ကြံဖွတ် တွေနဲ့တူတယ် ယုတ်မာတဲ့ကောင်တွေ ရှင်းထုတ်ရမယ် တော့ ချောက်ထုတ်ပစ်ရမယ်\nစစစ on March 30, 2012 at 6:49 pm\nကိုယ် ကမှန်ရင် ဘာကြောင့်ရှေ့နေ ခေါ်စရာလို လို့ လဲ။ သွားပြီး envoy ကို သွားပြောပါလား။ ပြန်ဖြေရှင်းပေးပါ။ ကြော်ငြာ တောင်းပန် စာ ပြန်ရေးပါလို့ ။ ခုဟာက ရှေ့နေတောင် ခေါ်ရဦးမယ်ဆိုတော့ လေးဖြူတစ်ယောက် တကယ် ပြောလို့ နေမှာပေါ့။တကယ်ပေးလို့ နေမှာပေါ့။လူတွေက မဟုတ်တာတွေ မပြောကြပါဘူး။ ဟုတ်တာထက် နည်းနည်းပိုတာပဲရှိတယ်။\nsan nay yar on March 31, 2012 at 7:39 am\nIt isawise decision to callalawyer.\nDon’t face alone; it can be the plaintiff into accused.\n့snow on March 30, 2012 at 9:13 pm\nလေးဖြူချစ်သူ on March 30, 2012 at 10:59 pm\nကျွန်မတို့လဲ အရမ်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်\nဒေါသလဲ အရမ်းထွက်ပြိး တစ်နေကုန် ပြောရက်လေချင်း ကိုလးဖြူ ရယ် ဆိုပြိး စိတ်မကောင်းပါဘူး\nဒါတွေအားလုံးက ကျွန်မတို့အားလုံးကိုလေးဖြူကို အရမ်းချစ်လို့ပါ\nThaingi Moe on March 31, 2012 at 12:45 am\nThan Aung(NLD) on March 31, 2012 at 1:53 am\nEverybody can vote any political party…..that is no fault to someone ….that mean Democracy..,but which of one must to vote for future development going to Democracy country.\njasmine on March 31, 2012 at 10:28 am\nu don’t forget people suggest u asasinger .i don’t want to tell u alot of matter.\nI am also getadegree from university of MDY .do u remember?\nနေဇော်အောင် on March 31, 2012 at 2:11 pm\nလူတစ်ယောက်ဟာ သူယုံကြည်တဲ့ မည်သူ့ကိုမဆို မဲ ပေးပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ် ကိုလေးဖြူဘယ်သူ့ကို မဲ ပေးသည်ဖြစ်စေ မပေးဘူးဖြစ်စေ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တစ်ခုပါပဲ။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့လေ ကိုယ်ရွေးချယ်တာကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ခံစား စံစား ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။\nthanhtike on March 31, 2012 at 4:33 pm\nဘာမှလုပ်မနေနဲ့၊ လေးဖြူ ကြံ့ဖွံ့ကိုမဲပေးတယ်ဆိုရင် မဲပေးကြောင်း သက်သေတစ်ခုခုပြလိုက်ပါ၊\nခုကျတော့ တကယ်လား ဘာလား ခွဲခြားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။


Telegram 5.10.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ\nဗားရွင္း 5.10.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က\nApplication မ်ား ဆက္သြယ္ေရး Telegram\nTelegram ၏ ေဖာ္ျပခ်က္\nစင်ကြယ်သောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ - ရိုးရှင်းတဲ့အစာရှောင်ခြင်း, လုံခြုံ, လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ devices တွေကိုဖြတ်ပြီးတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်။ လေးနှစ်အတွက်သန်း 200 ကျော်တက်ကြွအသုံးပြုသူများသည်။\nFast: ကြေးနန်းဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းဒေတာစင်တာများတစ်မူထူးခြားတဲ့, ဖြန့်ဝေကွန်ယက်ကိုကနေတဆင့်လူတွေကိုဆက်သွယ်, စျေးကွက်အပေါ်အမြန်ဆုံး messaging app ဖြစ်ပါတယ်။\nတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်: သင်တစ်ကြိမ်သာမှာအားလုံးသင့်ရဲ့ device များအနေဖြင့်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာစာရိုက် Start နှင့်သင့်တက်ဘလက်သို့မဟုတ်လက်တော့ပ်ကနေမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။ နောက်တဖန်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှမ။\nUnlimited: သင်ကသူတို့အမျိုးအစားနှင့်အရွယ်အစားပေါ်မဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, မီဒီယာနဲ့ဖိုင်တွေပေးပို့လို့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကို Chat history ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုမ disk space ကိုတောင်းမည်, နဲ့လုံလုံခြုံခြုံနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကလိုအပ်အဖြစ်များအတွက်ကြေးနန်းမိုဃ်းတိမ်၌သိုလှောင်ထားလိမ့်မည်။\nSecure: ကျနော်တို့ကအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်အကောင်းဆုံးကိုလုံခြုံရေးပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ စသည်တို့ကိုချတ်, အုပ်စုများ, မီဒီယာအပါအဝင်ကြေးနန်းအပေါ်အရာအားလုံးအဓိကလဲလှယ် secure 256-bit နဲ့အချိုးကျတဲ့ AES encryption ကို, 2048-bit နဲ့ RSA encryption ကိုနှင့် Diffie-Hellman တို့ပေါင်းစပ် အသုံးပြု. encrypted ဖြစ်ပါတယ်။\nPower: သင် (စသည်တို့ကို .doc, .MP3, .zip) ကြီးမားသောဗီဒီယိုများ, မည်သည့်အမျိုးအစားစာရွက်စာတမ်းများမျှဝေအထိ 200,000 အဖွဲ့ဝင်များကအုပ်စုချတ်ဖန်တီးဖို့နဲ့တောင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ငန်းများကိုအဘို့အ bot တွေဟာတက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းစအသိုင်းအဝိုင်း hosting နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုညှိနှိုင်းများအတွက်စုံလင်သော tool တစ်ခုပါ။\nယုံကြည်စိတ်ချရသော: တတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံး bytes ၌သင်တို့၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုကယ်နှုတ်တည်ဆောက်ကြေးနန်းအစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောစာတိုပေးပို့ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာပင်အနည်းဆုံးမိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။\nFUN: ကြေးနန်းအစွမ်းထက်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် tools များရှိပြီးအားလုံးကိုသင့်ဖော်ပြလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တင်းဖို့ပွင့်လင်းစတစ်ကာ / GIF ကိုပလက်ဖောင်း။\nလွယ်ကူရှင်းလင်း: အင်္ဂါရပ်များမကြုံစဖူးခင်းကျင်းပေးနေချိန်မှာကျနော်တို့သန့်ရှင်းတဲ့ဟာ interface ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကြီးအစောင့်ရှောက်မှုယူပြီးနေကြသည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, ကြေးနန်းပိန်ကြုံခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။\n100% အခမဲ့ & ကြော်ငြာမပါ: ကြေးနန်းအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအမြဲအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကြော်ငြာတွေရောင်းချသို့မဟုတ် subscription ကိုအခကြေးငွေမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကြသည်မဟုတ်။\nပုဂ္ဂလိက: ကျနော်တို့အလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့ privacy ကို ယူ. တတိယပါတီများမှပေးဘယ်တော့မှသင့်ရဲ့ဒေတာကိုမှရယူသုံးပါ။\nအများဆုံး privacy ကိုစိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့, ကြေးနန်းလျှို့ဝှက်ချတ်များပေးထားပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ချက် Chat ကိုမက်ဆေ့ခ်ျနှစ်ဦးစလုံးပါဝင်ပစ္စည်းတွေကနေအလိုအလြောကျ Self-ဖျက်ဆီးဖို့အစီအစဉ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းကိုသင်အကြောင်းအရာပျောက်ကွယ်အမျိုးအစားအားလုံးကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ် - မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, နှင့်ပင်ဖိုင်များကို။ လျှို့ဝှက်ချက်ချတ်များတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုသာ၎င်း၏ရည်ရွယ်လက်ခံရရှိသူကဖတ်ပါနိုင်သေချာစေရန်အဆုံးမှအဆုံးသို့ encryption ကိုအသုံးပြုပါ။\nငါတို့သည်သင်တို့ဟာ messaging app ကိုနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်များ၏နယ်နိမိတ်ချဲ့ထွင်စောင့်ရှောက်လော့။ ကြေးနန်းနှင့်အတူတက်ဖမ်းရန်အဟောင်းများကိုသံတမနျအတှကျအနှစ်စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့ - ယနေ့တော်လှန်ရေး join ။\nTelegram အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား\nTelegram အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား\nTelegram အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!\nTelegram အား အခ်က္ျပပါ\ntorchbearer စတိုး 629 192.65k\nTelegram ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ\nAPK အေၾကာင္း Telegram အခ်က္အလက္\nAPK ဗားရွင္း 5.10.0\nထုတ်လုပ်သူ Telegram LLC\nကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://telegram.org/privacy\nလက်မှတ် SHA1: 97:23:E5:83:86:12:E9:C7:C0:8C:A2:C6:57:3B:60:26:D7:A5:1F:8F\nထုတ်လုပ်သူ (CN): Nikolay Kudashov\nအဖွဲ့အစည်း (O): VK\nနယ်မြေ (L): Saint-Petersburg\nTelegram APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ


Long က Wood ကလက်ကိုင်နှင့်အတူ Poly နှင်း Pusher - တရုတ် Richina\nမော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H500\nဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 260mm 500\nPoly နှင်း Pusher\nLong ကသစ်သားဆီးနှင်း pusher, အချင်း 28mm ကိုင်တွယ်\nPE ပစ္စည်းဓါး, အရွယ်အစား 500 * 260mm နှင့်အတူနှင်း pusher\nကျယ်ပြန့်ဆီးနှင်း pusher ခေါင်းကိုကွာကြီးမားသောဒေသများထံမှအလင်းဆီးနှင်းတွန်းနိုင်\nစံပြ Long က Wood ကကိုငျတှယျရှာဖွေနေ နှင်း Pusher Manufacturer & supplier ? We haveawide selection at great prices to help you get creative. All the Poly နှင်း Pusher are quality guaranteed. We are China Origin Factory of Wide Head Snow Pusher. If you have any question, please feel free to contact us.\nLong က Wood က Poly နှင်းထက်တောင်ဦးရေမှုတ်များကိုငျတှယျ


Press Release by the UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar.\nGENEVA (10th September 2018) – Today, the UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar have released their report on human rights violations and abuses committed in Kachin, Shan and Rakhine States in Myanmar Language.\nThe report is 47 pages long and found patterns of gross human rights violations that “undoubtedly amount to the gravest crimes under international law”, principally by Myanmar’s military, the Tatmadaw, but also by other security forces.\nPlease find the translated report here.\nContact information: Nathan Thompson, +41 76 691 0799 consultant.thompson@ohchr.org;\nကုလသမဂ္ဂ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင် ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။\nဂျီနီဗာမြို့၊ (၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်။\nကုလသမဂ္ဂ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်သည် ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် ကျူးလွန်ခဲ့ကြသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် မတရားပြုမှုများကို မှတ်တမ်းတင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာကို ယနေ့မှစ၍ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။\nထိုအစီရင်ခံစာတွင် စာမျက်နှာ (၄၇) မျက်နှာပါရှိပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ အဆိုးရွားဆုံး ရာဇဝတ်မှုများ ကျိန်းသေသက်ရောက်ပြီး၊ အလွန်ဆိုးရွားသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုပုံစံများကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အဓိက ကျူးလွန်ပြီး၊ တခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များပါ ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။\nမြန်မာဘာသာဖြင့် ပြန်ထားသော အစီရင်ခံစာကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။\nဆက်သွယ်ရန် – နေသန်တွမ်မဆမ် (Nathan Thompson)\nအီးမေးလိပ်စာ – consultant.thompson@ohchr.org\nThis entry was posted in Uncategorized on September 11, 2018 by Aye Win.\n← UN experts condemn sentencing of Reuters journalists Press Conference for Asia-Based Press – Publication of Full Report of the Fact-Finding Mission on Myanmar and Presentation to the Human Rights Council →


၂သစ်အကျွေးအမွေး Water Pita | Myanmar Gazette News Media Forum Network\nCommunity & Society » ၂သစ်အကျွေးအမွေး Water Pita\t12\n၂သစ်အကျွေးအမွေး Water Pita\nPosted by ဦးကြောင်ကြီး on Apr 17, 2015 in Community & Society, Food, Drink & Recipes | 12 comments\nဝေါ်ထဖာထီ ယေဖာထီ အေ့… ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသား သင်္ကြန်တွင်း ခေတ်စားတယ်။ ဝေါ်ထဆိုတာ ရေ..၊ ပါတီဆိုတာ ပီတာ.. Pita ဆိုတာ နံပြားလို မီးဖုတ်ထားတဲ့ ဂျုံပြား ဖြစ်တာမို့ နှစ်သစ်အခါ သမယမှာ ရွာဓါးများကို ရေတဖန်ခွက်နဲ့ ပီတာပေါင်မုန့်ပြားမီးဖုတ် ကျွေးပါဒရယ်။ ဆားဂျပါစ်……\nပီတာနံပြား ဒီမှာစံစား ဖီလာမာန်ကြွား ဇီဇာချန်ထား\nခင်ဇော် says: အာ့ဆို ဗိုက်ပွပြီး ကျန်တာ ဘာမှ မစားနိုင်ပဲ နေတော့မယ်။\nစည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်ဘရယ် ယောကျာ်း says: ပလာတီ ဆိုတာလည်းအပြား\n♪ ♪ အို ပလာတီး အိုပလာတား ♪ ♪ ♪\nဦးကျောက်ခဲ says: ၂သစ်မှာ ဂွဇက် ကြက်သွားရည်ဆောင် မောင်ကြွတ်ကို…\nအသီး (လက်သီး) အရွက် (စာရွက်) အသား (သစ်သား) ငါး (ငါးပူတင်း)\nအဖျော် (ဘိလပ်မြေ ရေဖျော်) ယမကာ (မီသနော) တွေနဲ့ ဧည့်ခံပါရစေ…\nပြီးရင် ပုဇွန်တောင်ချောင်းမှာ ခေါင်းလျှော်ပေးမယ် … ခွိ ခွိ\nnaywoon ni says: ရေတစ်ဖန်ခွက်နဲ့လား ဘီရာ တစ်ခွက်နဲ့ဆိုနဲနဲတော်သေးဒယ် ။ Log in to Reply\tWas this answer helpful?LikeDislike 2805\nWow says: အာ့ကြောင်ရီးဂို ဖာထီ… အဲလေ.. ပါတီထောင်ခိုင်းတဲ့ နမိတ်… Log in to Reply\tWas this answer helpful?LikeDislike 1880\nစိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: ဘယ်တုန်းက ဘယ်လောက်ထိ အဲ့လောက်.. စေဒနာရှိသွားတာလဲ..\nမောင်ကြွတ်စ်.. မွှတ်စ်ကြောင်… ဒုတ်ပြောင်…. မုန့်ဆောင်…။ ။ :cool:\nuncle gyi says: ရေနဲ့ဂျုံ နဲ့ဗိုက်ကိုဆာစရာအကြောင်းမရှိတော့\nလုံမလေးမွန်မွန် says: ဒီသင်္ကြန် ဘာမှ မသောက်လိုက်ရဘူး…\nမြစပဲရိုး says: “ပီတာ” ဆိုတာ ဖခင် ဟဲ့ ကြောင်ကြောင် ရဲ့။\nသို့ပေမဲ့ ရေ နဲ့ ဖခင် ကို ဘယ်လို ဆက်ပေးရမယ် တော့ မသိ။ Log in to Reply\tWas this answer helpful?LikeDislike 8413\nMa Ma says: ကြောင်စာထင်တယ်။\nဂေါ်ဇီလာကြောင်ဖြစ်ရမယ်။ Log in to Reply\tWas this answer helpful?LikeDislike 12176\nAlinn Z says: .ဖွေးဖွေးနဲ့ ဆင်တဲ့အစားအစာ မရှိဘူးလား\nပလပ် ပလပ် ပြပ် ပြပ်\nMike says: .မွတ်ကြောင် ကျွေးတာဆိုဒေါ့ မွတ်စာပေါ့\n.မွတ်စာ ဆိုဒေါ့ မာစွတ်..ယာကွတ်..လာဗျွတ်..စာရွတ်..ဏှာချွတ် Log in to Reply\tWas this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.\tMy Points\tYou need to be logged in to view your points.


မင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများအတွက်:အခမဲ့ XXX ဂိမ္း\nအရှည်ဆုံးအချိန်များကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ယံ၊အခမဲ့ဂိမ်းများခဲ့တစ်နည်းနည်းရုန်းကန်။ သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တွေကိုလက်လှမ်းပျော်မွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့်တကယ်မင်းအကောင်းဆုံးအမှောင်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအတွက်သ! ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳမင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများ:ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စီမံကိန်းနှင့်ဒေတာဘေ့စ၏ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းညစ်ညမ်းဂိမ္းကိုကောင်းမြတ်ခြင်း။ ကျွန်မတို့ဟာအရမ်းခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်ခုအရေအတွက်၏လကြောင်းသေချာစေရန်မည်သူမဆိုလာကဒီမှာပျော်မွေ့နိုင်အချို့ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာကြောင်းသူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုမတှေ့လိမျ့မညျ။, မှန်တယ်:ဤစီမံကိန်းဖြစ်ပါသည် ၁၀၀%သီးသန့်၊အဓိပ္ပါယ်ကကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်ကျနော်တို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူတို့ကိုလည်း:အမွတ္ပတ်ပတ်လည်နှင့်ပတ်သက်သည်နှင့်အမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်! ဒါကြောင့်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာစွန့်စားမှုနှင့်ယခု၊ကျနော်တို့နောက်ဆုံးအဆင်သင့်ပြပွဲလူတိုင်းထွက်ရှိပါတယ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှစီမံခန့်ခွဲအောင်မြင်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်တစ်ခေါင်းစဉ်။ ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ပြီတစ်ဦးလွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုကိုအခါ၊ဒါပေမယ့်သင်ရှာဖွေနေပါတယ်အရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနား၊သင်ကတယ်ရိုင်းသောသွားကြဖို့၊လက်ျာ? သတိပြုပါယူကျေးဇူးပြုမင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများလည်းဖြစ်ပါတယ် ၁၀၀%အခမဲ့သင်ဆက်သွယ်နိုင်:မပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်ဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အလာ။, ငါတို့သည်လုပ်ကိုင်ရန်အပေါ်တစ်ဦး freemium မော်ဒယ်ရှိရာအားလုံး၏ခေါင်းစဉ်သင်တို့အဘို့ကစားရန်:သင်သာအချိန်များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ဘာမှမသင်ချင်တယ်ဆိုရင်သော့ဖွင့်အချို့သောအေးမြသည်၊စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဖျားဝင်။ သင်ကူညီပံ့ပိုးပါလိမ့်မယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊သင်မူကားရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်သင်ချင်ကြပါဘူး–အဆိုပါရွေးချယ်မှုရင်းသင့်သည်။\nကျွန်တော်တို့ရဲ့ XXX ဂိမ်းဒေတာဘေ့စ\nကျွန်တော်ထင်တယ်၊ပညာရှိဖြုန်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ဒီမှာအကြောင်းပြောနေတာကျွန်ုပ်တို့ညမ်းဂိမ်းဒေတာဘေ့စ–ကလူူေပြောဖို့အလွန်အနည်းဆုံး။ ဖြစ်ရာလက်ရှိအရပ်၊၃၂ ဂိမ်းများထဲမှာ၊ကျွန်မတို့ဟာအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကတည်းကပလက်ဖောင်းပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းရောက်လာပြန်၏ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၁၅။ ကျနော်တို့လည်းလွှတ်ပတ်ပတ်လည် ၅ မှာအသစ်တွေဂိမ်းအပေါ်အလိုက်၊စိုက်ကျယ်ကျယ်အပေါ်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးဂိမ်းအတွက်ရွေးချယ်စရာအမှန်တကယ်ခြေအိတ်မှ။ သင်စိတ်ကူးနိုင်သကဲ့သို့၊ဤ ၃၂ ဂိမ်းများညီစတိုင်အတွက်၊ချဉ်းကပ်၊အနက်၊အခက်အခဲနှင့်တော့။, လိုသင်ခံစားဖို့သင်ကြိုက်အများကြီးရှိသည်ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတွင်းပိုင်း၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကြပြီမဟုတ်ပဲကူးယူနှင့်တူညီသောဂိမ်းနောက်တဖန်မကျော်နှင့်အတူအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်နှင့်ဂရပ်ဖစ်။ အဘယ်သူမျှမအမှားလုပ်ပါက:ဤအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့ထုတ်လုပ်သောချည်နှောင်လျက်ရှိပိုသင့်ရဲ့စိတ်ကိုရူးသွပ်။ ငါသည်ယုံကြည်စိတ်ချရယ်နေတဲ့ချစ်ရန်သွားကြသည်အဘယ်အရာကိုသင်ရှာဖွေအထူးသဖြင့်ခံစားရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်သည်အဓိကအရောင်းရဆုံးအမှတ်ရပါ။ ဒါကြောင့်အင်း–သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းမနေပါနှင့်အတူကိစ္စတွေလုပ်နိုင်ဖို့အဆိုပါဥပဒေကြမ်းနှင့်ကိုက်ညီ:သာလာဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးနှင့်သင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်စိတ်ကူးရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်။, မင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများသည်အမှန်တကယ်ဂိမ်းခရီးသည်သွေးကြော dudes!\nကြည့်ရှု၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအကောင်းဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်အဘယျသို့လူတိုင်းကိုပြောပြပြီးအဓိကအရောင်းအချက်တစ်ချက်မှာမင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများ၏အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့င့်နှင့်အနုပညာ။ ကျွန်တော်တို့ငှားရမ်းအကောင်းဆုံးအမည်များအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတို့ကိုပေးဆောင်ရပြီအများအတွက်ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု–အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်အစု၏ပရိသတ်များတည်ဆောက်နေ့သည်! ဒါဟာဖြစ်မသွားမယ့်အတော်လေးအချို့အချိန်အထိမည်သည့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ဒီနေရာကိုရရှိဖို့အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်။ အနက်:ဤသည်အချို့ကြယ်တဲ့အရာတွေသင်ရှာတွေ့ဖို့မသွားမယ့်ဘယ်နေရာမှာမဆို။, မသာအတွက်-ဂိမ်းကစားဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ကကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိစွာအသုံးချမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်နှင့်အတူအနုပညာရှင်များ၏အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖန်တီးရန်ထုံးစံများသည်၏အကြိုက်ရာမဲ။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့သူတို့တကယ်သိမှရရန်မည်သို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့နှင့်အတူလွင့်နဲ့မရပ်တန့်သည်အထိလူတိုင်းမြင်ဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်မှု။ ဒါကြောင့်၊ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်မအထင်ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးင့်များအတွက်သူမည်သူမဆိုဖွင့်ဖို့ရှာဖွေနေခံစားကြည့်ပါအချို့သောညစ်ညမ်းဂိမ်းများရရန်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ချက်ချင်း–ဤအရာတစ်ခုခုသည်သင်သွားမယ့်နောင်တရ!\nအများဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏အဂိမ်းများကစားရန်ရိုးရှင်းသောသည်နှင့်သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်တစ်ဦးပါရမီပုံမှသူတို့ကိုထွက်–ပဲပတ်ပတ်လည်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်သင်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကပြောသည်ဘဲလျက်၊ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ရှိသည်အထူးလှေစနစ်ခွင့်ပြုထားရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုတက်အခြားအဂိမ်းကစားဆန့်ကျင်အတွက်ရှာပုံတော်အတွက်အမြင့်ဆုံးရာထူး။ သူတို့စီမံခန့်ခွဲဖို့တစ်သမတ်တည်းလုပ်ဆောင်ကောင်းစွာအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အတူအမျိုးမျိုးသောတံဆိပ်၊ကွန်ယက်အင်္ဂါရပ်အတွက်၊ဂိမ်းပြန်နှင့်ပင်စစ်မှန်သော-ဘဝခိုးပဲထွက်ပေးပို့ဖို့သူတို့ကို! ကျော်ကိုလာမယ့် ၁၂ လအတွင်း၊ကျနော်တို့ကယ့်ကိုလိုတိုးချဲ့ဖို့ဒီအယှဉ်ပြိုင်မှု၏မင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများနှင့်ထည့်သွင်းအချို့ကိုမှန်ကန်အရသာထဲသို့ရောနှော။, ကျွန်တော်လည်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်အောင်မြင်မှုများစနစ်အပ်ထားရန်သင်ဆန့်ကျင်တက်အခြားသူများအတွက်အ completionism။ အဘယ်သူမျှမမှပင်နီးကပ်ရှိခြင်း၏အောင်မြင်မှုများကနေအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်း–သင်ပထမဦးဆုံးဖြစ်နိုင်? အဲတစ်ဦးအပိုဆောင်းအထူးဆုများအတွက်ပထမဦးဆုံး ၁၀ သူလူစီမံခန့်ခွဲထိုသို့ပြုမှ–အနှေးနဲ့အမြန်စတင်၊သင်ပြီးစီးနိုင်! တဖန်:အပြိုင်အဆိုင်ထောင့်မင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများကိုယ့်တစ်ဦးရွေးချယ်မှု၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်ကောင်းတစ်လမ်းမှမိတ်ဆက်ပေး replayability ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်အတွက်အမျိုးအစားရှိကြောင်း၊ဝေ့နှင့်အတူရုန်းကန်ထိန်း။\nမင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများတည်ဆောက်ခဲ့လာက္ေဖုန်းအစိတ်အတွက်၊ဒါပေမယ့်မသွားဘူးကြောင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်အပေါ်တစ်ဦးမိုဘိုင်း၊သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေခံစားမင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများ–ရိုးရှင်းစွာအမှုမဟုတ်ပါ! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းမှရရှိနိုင်အားလုံးထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ဤမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အနိုင်အပြေးအတော်လေးမကြာသေးမီဗားရှင်းဟာအဓိက။ ကျနော်တို့လက်ရှိတွင်အပံ့ Chrome၊ရှုနှင့်မြေခွေးတရား၊သို့သော်အများစုမှာအဖြစ်ကောင်းကိုအလုပ်မပါဘဲတစ်ဦးပြဿနာ။, ရှေ့ဆက်မသွားကျွန်တော်လည်းလွှတ်ပေးရန်တစ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ထားများအတွက်အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်း–အရာတစ်ခုခုအကြောင်းကိုလူအများကြီးဖို့မျှော်လင့်နိုင်အောင်သူတို့ဂိမ်းအဘယ်သူမျှမနေပါစေဘယ်မှာသူတို့နှင့်သက်ဆိုင်ဘယ်လိုပါ့င်းတို့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု။ ဒါကြောင့်ရေတိုအတွက်တွေများလာရန်ကျွန်ုပ်တို့ညမ်းဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်–ကကောင်းတစ်ဦးအချိန်မှဤနေရာသို့သွားရန်ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်နှင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ရပ်ရွာကိုယ်!\nသင်အဆင်သင့်တက်လက်မှတ်ထိုးပြီးကစားအကောင်းဆုံး XXX ပတ်ပတ်လည်ဂိမ်း? ထိုအခါရက–သင်သည်အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်!


ရှညောသား: ၀က်တစ်ကောင်ကို အကြောင်းပြု၍\nစာတွေထဲမှာ တော့ ကြွက်သေ တခု အရင်းပြု၍ ဆိုပြီး တွေ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော် ကြားဖူးတဲ့ ၀က်တစ်ကောင် ကိုအကြောင်းပြုပြီး ရွာနာမည်လေးတွေ ဖြစ်လာတာကိုလည်း ဗဟုသုတ အဖြစ် ပြောပြပါအုံးမယ်။\nကျွန်တော်တို့ ရွာနာမည် သမိုင်းကြောင်းလို့ပြောရမလား ပါးစပ်ရာဇ၀င်လို့ခေါ်မလား အတိအကျတော့ အထောက်အထား မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ပါးစပ်ရာဇ၀င် အဖြစ်ပြန်ကြားခဲ့ရတာဆိုတော့ ပါးစပ်ရာဇ၀င်လို့ပဲ ပြောတာက အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော် သိတတ်စအရွယ်တုန်းက အဖွားကို ကျွန်တော်တို့ ရွာနာမည် အကြောင်း မေးဖူးတယ်။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ ကျောင်းမှာ စာစီစာကုံး ရေးခိုင်းရင် ဆရာမက ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြန်ရေးခိုင်းတိုင်း ရွာနာမည်က မဖြစ်မနေထည့်ရလို့ပါ။ ကျွန်တော်၏အကြောင်း စာစီစာကုံး ရေးရတော့ ကိုယ့်မိဘနာမည်က စပြီး နေတဲ့ရွာနာမည်၊ မိဘတွေရဲ့အလုပ်အကိုင် စတာတွေပါ ထည့်ပြီးရေး ရတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ရွာနာမည်ကိုရေးရင် ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတိုင်း ဘာကြောင့် အဲ့ဒီလို နာမည်ကြီး ပေးထားတာလဲလို့ သိချင်ကြတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အဖွားကို မေးကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်အဖွား ပြောပြတာလေးက ဒီလိုဗျ….\nရှေးတုန်းက ကျွန်တော်အဖွားရဲ့ အဖိုးအဖွားတွေ လက်ထက်တုန်းကပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရွာက ရွာသူရွာသားတွေ တောင်ရိုးပေါ်မှာ တက်ပြီး ယာခင်းတွေလုပ်စားကြတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ တောင်ရိုးဆိုတာက အခုအချိန်ထက် တောနက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ တောဝက်တွေ သမင်တွေလည်း ပေါတယ်တဲ့။ တောဝက်တွေက လည်းလူတွေ စိုက်ပျိုးတဲ့ ယာခင်းတွေကို ၀င်ရောက်စားသောက် ကြတယ်။ မြေတွေကို လူပြီးတော့ ဖျက်ဆီးကြတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ကျတော့ တောဝက်ကြီးတစ်ကောင်က တောင်ရိုးပေါ်ကနေ မျက်စိလည်ပြီး လူတွေနေတဲ့ ရွာတွေဘက်ကို ရောက်လာတယ်။ တောဝက်ကြီး ပထမဆုံး ရောက်တဲ့ ရွာကလူတွေက ရွာထဲကို မ၀င်နိုင်အောင် မောင်းထုတ်တယ်။ တုတ်တွေနဲ့ ရိုက် ခဲတွေနဲ့ပစ်ကြတယ်။ ခဲတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်တော့ ၀က်ကြီးကရွာထဲကို မ၀င်တော့ဘဲ ထွက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီရွာမှာတော့ ၀က်ကြီးကို ပစ်တဲ့ ခဲတွေ ပုံပြီးကျန်ခဲ့လို့ ရွာနာမည်ကို ကျောက်(ခဲ)ပုံတဲ့။ "ကျောက်ပုံရွာ" ပေါ့ဗျာ။\n၀က်ကြီးလည်း အဲ့ဒီရွာက ခဲနဲ့ ၀ိုင်းပစ်လို့ ပြေးလာရာက နောက်တစ်ရွာကို ရောက်တော့ ခြေထောက်မထောက် နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ ခြေထောက်နာပြီး ၀က်ကြီး ဖြတ်သွားတဲ့ ရွာကိုတော့ "၀က်မထောက်ရွာ"ဆိုပြီး ခေါ်ပါတယ်။\nအဲ့ဒီရွာကနေ မောင်းထုတ်တော့ ပြေးရင်းနဲ့ နောက်တစ်ရွာအရောက်မှာတော့ ၀က်ကြီးရဲ့ ခေါင်းမှာ သွေးတွေ ရဲနေလို့ "ခေါင်းရဲရွာ" လို့ ခေါ်ပါသတဲ့။\nနောက်ဆုံးပိတ် ရွာရောက်တော့ ၀က်ကြီး ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်သလဲ။ သေသွားမှာပေါ့နော်။ ၀က်ကြီးက အဲ့ဒီရွာမှာ သေသွားတယ်။ ၀က်သေတော့ ၀က်သားတွေလည်း ရမှာပေါ့။ အဲ့ဒီဝက်သားတွေကို ရွာကလူတွေက ကုန်အောင် မစားနိုင်လို့ အချဉ်တည်ပြီး စားကြပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါကြောင့် ၀က်ကြီး နောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ ရွာနာမည်ကို ၀က်သေရွာလို့ မခေါ်ဘဲ "၀က်သားချဉ်(၀က်သချဉ်) "ရွာလို့ ခေါ်ပါသတဲ့။\nရာဇ၀င်လေးကတော့ ဒါပါပဲနော်။ အဲ့ဒီ ရွာနာမည်တွေက ယနေ့ထက်တိုင် ဒီနာမည်တွေ အတိုင်းပဲ ခေါ်တွင်နေပါတယ်။ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်ထဲမှာ ပါဝင်တယ်။ တစ်ရွာနဲ့ တစ်ရွာလည်း သိပ်ပြီး မဝေးလှဘူး။ ကျောက်ပုံရွာနဲ့ ၀က်မထောက်ရွာဆိုရင် အသံကျယ်တဲ့သူ လှမ်းအော်ပြီး ခေါ်ရင်တောင် ကြားရတယ်။ ၀က်သချဉ်ရွာနဲ့ ဆိုလည်း သိပ်မဝေးဘူး။ ဒီအကြောင်းလေးက မှန်ချင်မှလည်း မှန်မယ်ပေါ့… ရွာကလူကြီးတွေကိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမေးမေး ဒီအတိုင်းပဲ ဖြေကြတယ်…..:P\nစာဖတ်ရင်းနဲ့ ရွှေညာသားလေးက ဘယ်ရွာက ဖြစ်မယ်ဆိုတာလေး ဖြေပေးခဲ့ပါလား… အပျင်းပြေ ပေါ့ဗျာ….:P\nစာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, March 27, 2011 Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook\nကျွန်တော့် အထင် ကျောက်ပုံဖြစ်မယ် ထင်ပါ့...\nရောက်တာက အမြဲ ရောက်တယ်ဟေ့ ကွန်မန့် မပေးဖြစ်တာ..\n၀က်သချဉ်ရွာက ရွှေညာသားလေးရေးထားတဲ့ ၀က်ပုံပြင်ကို လာရောက်ဖတ်မှတ်သွားပါကြောင်း...ကျန်းမာရွှင်လန်း အေးချမ်းပါစေ...\nဘုန်းဘုန်းပြောတာနဲ့ နည်းနည်းတော့ နီးစပ်ပါတယ်...:P


လှည်းတန်းမှတ်တိုင်အနီးတွင် လူငယ် လေး ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီး - Myanmar Pressphoto Agency\nကမာရွတ်မြို့နယ်၊ လှည်းတန်းတံတားနားအနီး အင်းစိန်လမ်းမပေါ်တွင် လူငယ် လေးဦး ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ ရဲနှင့် စစ်သားများက သြဂုတ် ၄ ရက်နေ့ ညနေ ၃နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန်က အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်း MPA သတင်းထောက် ၏ မျက်မြင်တွေ့ရှိချက် အရသိရသည်။\nPhoto – MPA(လှည်းတန်းမှတ်တိုင်အနီးတွင် လူငယ် လေး ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီး)\nအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ရဲတပ်ဖွဲ့များက4wheels နှင့် တစ်စီး၊ စစ်ကား တစ်စီးဖြင့် လူငယ် လေးဦးအား အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းခေါ်သွားပြီး အင်းစိန်လမ်းမကြီးအတိုင်း လှိုင်မြို့နယ်ဘက်သို့ မောင်းထွက်သွားကြောင်း သိရသည်။\nယနေ့နေ့လယ်ပိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် အနော်ရထာလမ်းပေါ်တွင် လူငယ်များက စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေးအတွက် သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြရန် ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ၏ ရဲများ စစ်သားများက အရပ်၀တ်ဖြင့် ကြိုတင် နေရာယူထားသည့် အတွက်ကြောင့် သပိတ်လမ်းကြောင်းထွက်မည့် အစီအစဉ်ကိုရွှေ့လိုက်ရကြောင်း သပိတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကဆိုသည်။\nPhoto – MPA ( ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်တွင် အရပ်၀တ်ဖြင့်စောင့်နေသည့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ )\nယင်းနောက် သပိတ်စစ်ကြောင်းကို ကမာရွတ်မြို့နယ် တွင် ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် နေရာရွှေ့ခဲ့သော်လည်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ ရဲနှင့်စစ်သားများက ကြိုတင်စောင့်ဆိုင်း နေသည့်အတွက် ထပ်မံဖျက်သိမ်းလိုက်ရသည်။\nယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေသည့် သပိတ်စစ်ကြောင်းများကို လူအင်အားသုံးကာ အရပ်ဝတ်များဖြင့် ကြိုတင်စောင့်နေခြင်း၊ စစ်ကားများဖြင့်စီတန်းလှည့်လည်နေခြင်း၊ အိမ်သုံးကားများဖြင့် ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်းများကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ခပ်စိပ်စိပ် ပြုလုပ်လာကြောင်းတွေ့ရသည်။\n#လူငယ်၄ဦး #ဖမ်းဆီး #စကစ #သပိတ် #MPA\nTerrorist SAC Arrests Four Young People for No Reason near Yangon’s Hledan Bus Stop\nFor no reason at all, the SAC’s military and police arrested four young people on Insein road, near the Hledan Overhead bridge in Kamayut township at about 3:45pm on August 4, according to one MPA reporter who eye-witnessed the incident.\nAfter the arrest, the terrorist military and police took the four ona4 wheeler andamilitary truck and drove away towards Hlaing township on Insein road.\nThis afternoon, there wasaplan by young people to hold an anti-military dictatorship protest in Yangon’s Pabedan township, butastrike leader said that it had to be postponed after SAC’s soldiers and police had occupied the location and planned strike route in casual dresses.\nAfter that, the strike was re-planned to be held in Kamayut, but it had to be cancelled again as the terrorist SAC’s military and police were already waiting ahead at the locations.\nDuring these days in Yangon and Mandalay cities, anti-military dictatorship protests are being barred by the terrorist SAC by means of occupying the intended locations withalot of them in casual dresses, patrolling on military trucks and blocking with family cars.\n#FourYoungPeople #Arrest #SAC #Strike #MPA\nTags: Arrest MPA Myanmar News Politics protest Youths\nPrevious: ရွာသာကြီး စက်မှုဇုန် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား ရွှေလှေမုန့်စက်ရုံ အပါအဝင် စက်ရုံ သုံးခုမီးလောင်\nNext: စစ်ကောင်စီကို ထောက်ခံသည့် ၂၈ ပါတီကို ပြည်သူ့ဘုံရန်သူများဟု သတ်မှတ်


Hotel room Room SafeStes Touch Screen Digital Password EM-2045-TY\nနေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စီးပွားရေးလုံခြုံမှု > ဟိုတယ် Safe\nHotel Room အတွက် Hot Shot Hotel Hotel Safe Box Laptop Size Electronic Lock\n* ပစ္စည်း: သံမဏိ\n* အပြင်ဘက်ရှုထောင့်များ: H200 * W450 * D370MM\n* အထူ - တံခါး -5မီလီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ် - 2mm\n* n.w. (ကီလိုဂရမ်): 11KG\n* Lock: ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပါသောအီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်\n* စွမ်းရည် - 14 "-17" လက်တော့ပ်များ\n* အရောင်: အနက်ရောင် / အဖြူရောင်\n* LED မျက်နှာပြင်\n* mounting တွင်း: နောက်ကျော၌2အောက်ခြေ၌ 4\n* အီလက်ထရောနစ် override မှအရေးပေါ်အခြေအနေများ& စက်မှုသော့\n* သက်ဆိုင်သောမြင်ကွင်း - ဟိုတယ်ခန်း, ရုံး, ရုံးခန်း / အိပ်ခန်း / လေ့လာမှုခန်း / living ည့်ခန်း\n2004 ခုနှစ်မှစ. Foshan Woshan Woshan Woshan City တွင် Foshan Weierxin Safe Co. , Ltd သည်0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်0န်ဆောင်မှုတို့ဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Weierxin Safe သည်မီးလောင်ရာများ, ရုံးလုံခြုံမှု, ဟိုတယ်များ, သေနတ်များ, သေနတ်များ, စီ။ အီး။ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုကိုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ 500,000 ကျော်ဖြင့်ထုတ်ကုန်များကိုအိမ်, ရုံး, ကျောင်း, ဆေးရုံ, ဟိုတယ်စသည့်နယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးသောအတန်းအစားတန်ဖိုး, သုံးစွဲမှုလွယ်ကူခြင်း, ကြာရှည်ခံခြင်း, ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, Weierxin Safe တွင်ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်ရောင်းဝယ်သူ 1000 ကျော်နှင့်သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်5သန်းကျော်ရှိသည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုလည်းကမ္ဘာအနှံ့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်အများအပြား၏ oem ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ 2004 ခုနှစ်မှစ. ထုတ်ကုန်များကိုအစဉ်အမြဲအကောင်းမြင်ပြီးတိုးတက်လာပြီးပိုမိုများပြားသောအသုံးပြုသူများကိုလိုက်နာရန်နေတုန်းပဲ။ ကောင်းမွန်သော OEM နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်& OMD အတွေ့အကြုံ ..oem / odm အမှာစာများကိုကြိုဆိုသည်။ ကျနော်တို့ r ကိုအတွက်ကြီးစွာသောအားသာချက်ရှိသည်&D, အထူးသဖြင့်မီးလောင်ခြင်းဆိုင်ရာ safe တွင်ဖောက်သည်များ၏လုံခြုံမှုကိုစုဝေးစေပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်များကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။\n1. ကျွန်ုပ်တို့သည် Rosh, FCC ကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။\n2.Eem ပံ့ပိုးမှု& ODM ဝန်ဆောင်မှု။\nဖြေ။ ။ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကွဲပြားသောအရွယ်အစား, ထုပ်ပိုးခြင်း, အရောင်နှင့်လိုဂိုများကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။\nA: များသောအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြီးအောင်လုပ်ရန် 25-45 ရက်ကြာလိမ့်မည်, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံမှာယူမှုအရေအတွက်နှင့် SAFE အရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်။\nA: 1. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားအကျိုးရှိစေရန်အတွက်အရည်အသွေးကောင်းပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ 2. ဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နေရာမှမည်သည့်နေရာတွင်ပင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူမိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်နှင့်သူတို့နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြသည်။\n* ပစ္စည်း: သံမဏိ။* အပြင်ဘက်ရှုထောင့်များ: H200 * W420 * D370mm ။* အထူ - တံခါး - 4.5 မီလီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ် - 1.5 မီလီမီတာ။* Lock: အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်။* စွမ်းရည် - 14 "-17" လက်တော့ပ်များ။* အရောင်: အနက်ရောင် / အဖြူရောင်။* LED မျက်နှာပြင်။* mounting တွင်း: နောက်ကျော၌2နှင့်အောက်ခြေ၌4။* လျှပ်စစ်အမှုန့်ကုတ်အင်္ကျီဆေးသုတ်ခြင်း။* အီလက်ထရောနစ် override မှအရေးပေါ်အခြေအနေ& စက်မှု key* သက်ဆိုင်သောမြင်ကွင်း - ဟိုတယ်ခန်း, ရုံး, ရုံး, အိပ်ခန်း / လေ့လာမှုခန်း / L.Diving room ။\n* ပစ္စည်း: သံမဏိ* ပြင်ပမှရှုထောင့်များ: H150 * w410 * d350mm* အထူ - တံခါး - 4mm, ခန္ဓာကိုယ် - 1.5mm* n.w. (ကီလိုဂရမ်): 10kg* Lock: အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်* စွမ်းရည် - 14 "-17" လက်တော့ပ်များ* အရောင်: အနက်ရောင် / အဖြူရောင်* LED မျက်နှာပြင်* mounting တွင်း: အောက်ခြေ၌ 4* လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးအမှုန့်ကုတ်အင်္ကျီဆေးသုတ်ခြင်း။


Monthly Bonus ကို Garnier Essence ဘူး 1440 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Yu May Aung (FB000048) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Yu May Aung !!! June လအတွင်း Garnier Essence ဘူး 1440 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Bronze Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (6) သိန်းကျပ်တိတိနှင့် ???? Garnier Essence ဘူး (60) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။\nMonthly Bonus ကို Nano ဘူး 700 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Yu May Aung (FB000048) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Yu May Aung !!! June လအတွင်း ဘူး 700 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ???ငွေသား (6)သိန်း (3)သောင်းကျပ်တိတိပါ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။


WeChat: A Magical Payment System? | Through The Lens – China Report ASEAN\nJanuary 11, 2018 China Report ASEAN Through The Lens Leaveacomment\nWeChat isapart of all Chinese people’s daily lives.\nWeChat is an app created by Tencent,aChinese tech firm. It can be used on one’s smartphone as well as the computer.\nLike other social media such as Facebook and Twitter, users can share their photos and their thoughts and comments on WeChat. Additionally, WeChat can be used asamessaging tool for sending messages, chatting, video calls, sending files and so on.\nA vital part of the WeChat app is its mobile payment service. WeChat can be linked toabank account, and people can use the app to transfer sums both large and small. Payment is also possible via scanningaQR code — now commonplace at shops across China.\nIn China, sellers ranging from street vendors to major businesses accept WeChat pay.\nThe most popular payment systems in China are WeChat and Alipay. In some Chinese cities, people can pay their subway fare by using Alipay.\nIn China, when going out, there’s no need to bring cash. Bringing your smartphone is enough. The scale and convenience of China’s mobile payment systems are unprecedented.\nWeChat was established in 2011 and now has over 900 million users worldwide. The app offersadiverse range of services, and even includesamapping tool that allows users to view congested areas and plan their trips accordingly.\nAdditionally, WeChat is referred to as an all-in-one app because one can use it to do almost anything, including the purchase of train and air tickets, booking hotel rooms, ordering food, hiring taxis andamultitude of other capabilities.\nWhat about you? Have you ever tried WeChat?\nတရုတ်အကြောင်းပြောရင် WeChat အကြောင်း ထည့်မပြောလို့ မပြီးပါဘူး။\nတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ နေ့စဉ်လူမှုဘ၀မှာ WeChat က မပါမဖြစ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။\nWeChat ဆိုတာ တရုတ်နိုင်ငံမှာတီထွင်ထားတဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ရော ဖုန်းနဲ့ပါ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။\nWeChat ကို Facebook တို့၊ Twitter တို့လို လူမှုကွန်ရက်အနေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ စာတွေ မျှဝေမယ်ဆိုရင်လည်း ရသလို၊ Chat Box ကနေလည်း အပြန်အလှန်စကားတွေ ပြော၊ ဓာတ်ပုံတွေပို့ လို့ရပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မက်ဆင်ဂျာက လုပ်နိုင်တာတွေအကုန်လုံး WeChat မှာလည်း လုပ်နိုင်တဲ့ သဘောပါပဲ။\nနောက်ထပ် ပိုပြီးသာသွားတဲ့အချက်က WeChat ရဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ box ကနေ ငွေလွှဲလို့ရတာပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဏ်ကတ်ကို WeChat နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာလည်း ပိုက်ဆံမသုံးဘဲ WeChat ကနေ ဆိုင်က QR code ကို scan ဖတ်ပြီး ကျသင့်ငွေကို ရှင်းလို့ရပါတယ်။\nဒီလို WeChat နဲ့ဖြစ်ဖြစ် တခြား ငွေပေးချေတဲ့ စနစ်တစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ငွေရှင်းတာကို တရုတ်မှာ ဆိုင်ကြီးတွေကစလို့ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေအထိ လက်ခံကြပါတယ်။\nတရုတ်မှာ WeChat နဲ့ Alipay ကတော့ နာမည်အကြီးဆုံး ငွေပေးချေတဲ့ စနစ်တွေပါပဲ။ တရုတ်က ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ ရထားကိုတောင် Alipay နဲ့ စီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို တလောက ဖတ်လိုက်ရပါသေးတယ်။\nတရုတ်မှာနေတဲ့အခါ အပြင်သွားချင်ရင် ငွေအများကြီး သယ်သွားစရာမလိုပါဘူး။ ဖုန်းတစ်လုံးပါရင် ကိစ္စအကုန်ပြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခါးပိုက်နှိုက်ခံရမှာလည်း စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒီလိုငွေပေးချေတဲ့စနစ်ကို တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတောင် မလုပ်နိုင်ကြသေးပါဘူး။\nWeChat က ၂၀၁၁ လောက်မှ စပေါ်တာပါ။ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ WeChat ကို သုံးတဲ့သူ သန်း ၉၀၀ ကျော်နေပါပြီ။\nတရုတ်မှာနေပြီး WeChat သုံးမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာ လူဦးရေ ထူထပ်လဲဆိုတာကအစကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကို အစီအစဉ်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။\nနောက်ပြီး WeChat ကနေ ရထားလက်မှတ်၊ လေယာဉ်လက်မှတ် ဘွတ်ကင်လုပ်တာတွေ၊ ဟိုတယ်အခန်း ငှားတာတွေ၊ အစားအသောက်နဲ့ တခြားကုန်ပစ္စည်းမှာတာတွေ၊ တက္ကစီငှားတာတွေက အစ လုပ်နိုင်လို့ စွယ်စုံရ App လို့တောင် တင်စားကြပါတယ်။\nစာဖတ်သူတွေရော WeChat သုံးဖူးကြလား။\nPrevious Post: Zaw Ye Aung: 10 Months in China | Living Here\nNext Post: China-ASEAN Economic Relations in 2017 | China-ASEAN